Vol. 05 No.02 2022

## EXPERIMENTAL STUDY OF SEA WAVE POWER PLANT WITH MECHANICAL BUOYING SYSTEM ( STUDI EKSPERIMENTAL PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA
GELOMBANG LAUT DENGAN SISTEM MEKANIS PELAMPUNG )
Juhana 1* , Ojak Abdul Rozak 1 , Digo Citra Dewa 1
1 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang *Corresponding author: dosen01314@unpam.ac.id

## ABSTRACT
The  need  for  electrical  energy  in  Indonesia  continues  to  increase,  triggering  an electrical  energy  crisis  due  to  the  increasing  number  of  consumers  of  electrical energy  which  has  an  impact  on  the  reduction  of  non-renewable  fossil  energy sources. Alternative energy sourced from new and renewable energy is needed, the use  of  electric  generators  from  ocean  wave  energy  in  coastal  areas  needs  to  be empowered to be used as electrical energy that is useful for the community. This ocean wave power plant consists of: generator, power storage and voltage riser. A fixed  magnetic  generator  connected  to  the  buoy  ball,  the  kinetic  energy  and potential energy of the ocean waves move the buoy ball so that the generator can rotate  and  produce  electrical  energy.  This  system  can  be  used  as  a  12  V  direct current (DC) battery charger as a backup energy supply and then increased to 220 V  alternating  current  (AC)  using  an  inverter.  The  average  result  of  generator rotation is 182.34 ratio per minute (RPM). The average voltage generated by the generator is 12.53 V and the average current is 1.06 A and the output voltage of the inverter is 217 V when the load is 100 W.
Keyword: Battery; buoy ball; generator; inverter; ocean wave energy

## ABSTRAK
Kebutuhan energi listrik di Indonesia terus meningkat, memicu krisis energi listrik akibat  melonjaknya  jumlah  konsumen  energi  listrik  berdampak  terhadap berkurngnya  cadangan  sumber  energi  fosil  yang  tidak  dapat  diperbaharui. Diperlukan  energi  alternatif  bersumber  energi  baru  terbarukan,  pemanfaatan generator  listrik  yang  bersumber  energi  tenaga  gelombang  laut  di  wilayah  tepi pantai  perlu  diberdayakan  untuk  dijadikan  energi  listrik  yang  berguna  bagi masyarakat.  Pembangkit  listrik  tenaga  gelombang  laut  ini  terdiri  dari: pembangkit, penyimpan daya dan penaik tegangan. Generator magnet tetap yang dihubungkan  dengan  bola  pelampung,  energi  kinetik  dan  energi  potensial gelombang laut tersebut menggerakkan bola pelampung sehingga generator bisa berputar  dan  menghasilkan  energi  listrik.  Sistem  ini  dapat  difungsikan  sebagai charger baterai direct current (DC) 12 V sebagai backup suplai energi kemudian dinaikkan  menjadi  alternating  current  (AC)  220  V  mengunakan  inverter.  Hasil rata-rata rotasi generator sebesar 182.34 ratio per minute (RPM). Tegangan yang dihasilkan  generator  rata-rata  12.53  V  dan  arus  rata-rata  1.06  A  dan  output tegangan inverter 217 V saat beban 100 W.
Kata Kunci: Baterai; bola pelampung; energi gelombang laut; generator; inverter

## PENDAHULUAN
Melonjaknya kebutuhan energi listrik di  Indonesia  setiap  tahun  selalu diiringi dengan peningkatan ekonomi secara  nasional.  Saat  penyediaan energi  listrik  di  Indonesia  tidak sejalan dengan meigkatnya kebutuhan energi  listrik  akan  menimbulkan dampak besar (C. Mulyabakti & J. D. Mamoto, 2016).
Solusi  masalah  meningkatnya konsumen energi listrik nasional yaitu dengan  pembangunan  pembangkit listrik  yang  bersumber  energi  baru terbarukan.  Pemanfaatan  energi  baru terbarukan untuk mengurangi tingkat penggunaan sumber energi fosil yang tidak dapat diperbarui terlebih energi baru  terbarukan  ini  sangat  ramah lingkungan,  tidak  bisa  habis  dan sangat melimpah. Pemanfaatan energi gelombang air laut sebagai salah satu sumber  energi  listrik  menjadi  sangat prioritas karena akan berdampak pada pemenuhan  kebutuhan  energi  listrik di Indonesia.
Khusus  di  wilayah  Indonesia, telah  banyak  dilakukan  pemanfaatan dan  pengembangan  energi  alternatif yang  bersumber  tinggi  jatuh  air ( head ) sebagai penggerak utama dari turbin  pembangkit  tenaga  listriknya (Herlambang, 2018).
Pembangkit listrik tenaga gelombang  laut  (PLTGL)  saat  ini sudah  ada  dengan  memanfaatkan oscilating  water  column dengan generator  listrik  sebagai  pembangkit listrik utama, namun pada saat terjadi penurunan gelombang laut atau tidak ada gelombang dalam waktu tertentu maka  energi  listrik  yang  dihasilkan generator  tidak  stabil  bahkan  tidak menghasilkan energi listrik.
Penggunaan sistem backup bateri DC 12 V sebagai sumber pembangkit listrik  utama  yang  akan  dinaikkan menjadi  tegangan  AC  220V  dengan mengunakan  inverter  DC  to  AC, generator  listrik  hanya  berfungsi sebagai charger baterai  sehingga ketika  gelombang  laut  mengalami penurunan atau tidak ada gelombang pada waktu tertentu maka pembangkit tenga  listrik  ini  masih  tetap  stabil menghasilkan energi listrik.

## Sistem Tenaga Listrik
Sistem tenaga listrik memiliki 3 (tiga) bagian,  1)  bagian  pembangkitan sebagai  pembangkit  energi  listrik,  2) penyaluran untuk menyalurkan energi listrik yang dihasilkan menuju bagian beban,  3)  beban  listrik  atau  instalasi pengguna  energi  listrik  berfungsi sebagai  pemasok  dari  komponen listrik sehingga dapat bekerja dengan baik (Syahputra, 2017).

## Potensi Gelombang Laut
PLTGL  merupakan  suatu  sistem pembangkit  energi  listrik  dengan memanfaatkan  tenaga  kinetik  dan potensial  dari  gelombang  laut  untuk dikelola menjadi energi listrik.
Menurut  data  terbitan  (ASELI) asosiasi  energi  laut  indonesia  secara teoritis,  jumlah  sumber  energi  di Indonesia  sangat  besar,  energi  jenis panas  laut,  gelombang  laut  dan  arus laut sampai 727.000 MW.
Namun  teknologi  pemanfaatan energi  gelombang  laut  secara  efektif kemungkinan  bisa  mencapai  49.000 MW. Potensi praktis gelombang laut dan  pasang  surut  air  laut  mencapai 6.000  MW  cukup  baik  untuk
dimanfaatkan  menjadi  pembangkit energi listrik (Wijaya, 2010).
Badan pengkajian dan penerapan teknologi  (BPPT)  berpedapat  bahwa pantai  Indonesia  mempunyai  banyak yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai pembangkit listrik tenaga gelombang laut.  Pantai  pulau  selatan  jawa, sebelah  barat  sumatara,  Irian  jaya bagian utara yaitu lokasi yang sangat tepat  untuk  dijadikan  pememasok pembangkit  energi  listrik.  Namun wilayah tersebut belum dimanfaatkan sebagai  pemasok  pembangkit  energi listrik.  perbatasan  beberapa  wilayah yang  telah  menjadikan  pembangkit listrik tenaga gelombang laut sebagai memasok energi listrik (Herlambang, 2018).

## Gelombang Laut
Gelombang  laut  yaitu  energi  transisi energi  yang  terbawa  oleh  sifat aslinya.  “Ada  sebuah  benda  yang
masa kerapatannya (densitasnya)
berbeda bersrempetan satu sama lain, bidang geraknya membentuk  lembah dan  bukit”.  Membentuknya  lembah dan  bukit  adalah  gerak  turunnya  air laut (Waldopo,2008).
Gambar 1. Pergerakan air laut Sketsa  gelombang  laut  berupa wujud suatu energi lautan. Fenomena berikut merupakan gejala gelombang energi  laut:  1)  gerak  benda  pada permukaan menyebabkan gelombang dengan  periode  kecil,  2)  gelombang laut disebabkan oleh angin, 3) gejala seismik  (gempa  bumi,  pergeseran
lempengan bumi) dapat menyebabkan gelombang  tsunami/pasang  laut,  4) gelombang  pasang  surut  laut  yang besar, gejala gravitasi bumi dan bulan (Pudjanarsa, 2006).

## Angin Laut
Angin  adalah  sumber  penyebab utama gelombang laut. Kecepatan dan arah  angin  mempengaruhi  tingginya gelombang,  durasi  gelombang,  dan arah  gelombang.  Rendahnya  durasi dan tingginya gelombang dipengaruhi tingginya kecepatan angin. Perbedaan tinggi dan arah gelombang yang tidak beraturan disebabkan tingginya angin dan jadi angin gaduh.
Pengamatan gelombang laut dapat  dilakukan  pada  saat  kondisi angin  normal  (tinggi,  periode,  arah gelombang).  Setiap  zona  lautan sangat  dipengaruhi  oleh  frekuensi angin. Variasi kecepatan angin beragam  timbul  suatu  spektrum periode gelombang.
Gambar 2. Beragam kederasan angin untuk spektrum periode gelombang

## Sistem Komponen
1. Bola Sensor Gelombang Laut
Bola  sensor  laut  adalah  sebuah  bola yang  berbahan  dasar  plastik  yang biasa digunakan untuk sensor di laut.

## Gambar 3. Sensor gelombang laut

## Generator Magnet Permanen
Generator  merubah  energi  mekanik menjadi  listrik.  Energi  mekanik memutar  susunan  kawat  tembaga  di dalam  medan  magnet  atau  memutar medan  magnet  diantara  susunan kawat  tembaga.  Tenaga  mekanik sebagian  besar  berasal  dari  energi panas,  energi  potensial  air,  energi potensial udara, diesel.
Generator  terdiri  dari  kawat tembaga  yang  disusun  rapi  dan berhadapan  dengan  magnet.  Jika kedua  komponen  bergerak  relatif, maka  garis-garis  gaya  magnet  akan memutus  susunan  tembaga  dan  (ggl) gaya  gerak  listrik  yang  dihasilkan. Generator  listrik  modern  memiliki suatu  sistem  elektromagnet  dan susunan  belitan  tembaga  berisolasi tersusun  didalam  alur  (slot)  atau dalam  inti  besi  yang  berlaminasi (Dzikri, 2016).
Gambar 4. Generator magnet permanen

## Standar Pengukuran
Pengukuran  terdiri  atas  aturan  untuk mengenakan  nilai-nilai  kepada  suatu
objek untuk mempresentasikan kuantitas  pada  objek  (Suryabrata, 1984). Pengukuran  merupakan  suatu prosedur  yang  sistematis  untuk mengontrol  perilaku  seseorang  dan menggambarkan dengan bantuan sistem pengkatagorian skala numerik (Mehren, 1973).
Menyatakan mutu alat ukur yang digunakan  mempengaruhi  kualitas dan  kuantitas  hasil  pengukuran (Hamalik,  1989).  Pengukuran  ialah suatu kegiatan mengalihkan informasi data  yang  berbentuk  angka  ataupun uraian  yang  digunakan  untuk  dapat mengambil keputusan (Umar, 1991).
Pengukuran merupakan prosedur sistematis  untuk  daapt  memperoleh informasi data kuantitatif dengan data yang dinyatakan dalam bentuk uraian atau angka yang akurat  relevan yang dapat dipercaya terhadap atribut yang diukur menggunakan alat ukur standar  dan  standar  operasional prosedur  (SOP)  pengukuran  yang benar dan jelas (Nandasari, 1995).

## Energi Listrik
Energi listrik yaitu salah satu bentuk energi yang berasal dari sumber arus, energi  listrik  dapat  dirubah  menjadi bentuk lain yaitu (Suprianto, 2015): 1. Energi  listrik  ke  energi  kimia, proses  penyepuhan  (pelapisan logam  dengan  logam  jenis  lain), pencargeran baterai laptop. 2. Energi listrik ke energi mekanik, dinamo  mesin  jahit  dan  dynamo pompa air.
3. Energi  listrik  ke  energi  cahaya, lampu motor, lampu rumah.
4. Energi  listrik  ke  energi  panas,
solder  timah,  kompor,  open, water heater listrik.
Perpindahan  elektron  berakibat mengalirnya elektron secara kontinyu pada  suatu  penampang  konduktor dalam  satuan  arus  listrik.  Elektron mengalir  sebanyak 628 × 10 16 atau sama  dengan  satu  coulomb  per  detik melewati suatu penghantar konduktor adalah  satu  ampere  arus  (Dinata  & Sunanda, 2015).
𝑖 = 𝑄 𝑡 [𝐴] ⋯ (1)
𝑄 = muatan listrik (coulomb) 𝑖 = kuat arus (ampere) 𝑡 = waktu (detik)
Tegangan  listrik  adalah  jumlah energi  yang  diperlukan  untuk  dapat memindahkan unit muatan listrik dari satu tempat ke tempat lain. Tegangan listrik  yang  dinyatakan  dalam  satuan V ini juga sering disebut dengan beda potensial listrik karena pada dasarnya tegangan  listrik  sebagai  ukuran perbedaan  potensial  antara  dua  titik dalam  rangkaian  listrik.  Suatu  benda dikatakan  berlistrik  lebih  tinggi  dari benda  lain  karena  benda  tersebut memiliki jumlah muatan positif lebih tinggi  jika  dibandingkan  dengan jumlah  muatan  positif  pada  benda lain. Potensial listrik ialah banyaknya muatan  yang  terdapat  dalam  suatu benda (Dinata & Sunanda, 2015).
Daya  listrik  pada  arus  bolak- balik (AC) dibagi 3 macam yaitu daya akitf,  daya  raktif  dan  daya  semu (Dinata & Sunanda, 2015):
1. Daya aktif (P), adalah daya yang sesungguhnya dipergunakan oleh pemakai/konsumen.  Beban  yang bersifat  resistansi  (R).  Tidak berefek  induktor  pada  grafik gelombang  tegangan  (V)  dan arus sefasa dengan satuan (W).
𝑃 = 𝑉 × 𝐼 × cos 𝜑  [𝑤𝑎𝑡𝑡] ⋯ (2)
2. Daya  reaktif  (Q),  daya  yang digunakan  untuk  pembentukan medan  magnet  atau  daya  yang bersifat  induktif.  Dalam  proses terbentuknya  fluks  magnet  atau garis-garis magnet dengan satuan VAR (volt A reaktif). 𝑄 = 𝑉 × 𝐼 × sin 𝜑 [𝑉𝐴𝑅] ⋯ (3)
3. Daya  semu  (S),  daya  yang dihasilkan  dari  perkalian  arus listrik dan tegangan listrik. Daya semu  yaitu  daya  yang  diberikan oleh  perusahaan  listrik  negara (PLN)  untuk  didistribusikan  ke konsumen  dengan  satuan  volt ampere (VA).
𝑆 = 𝑉 × 𝐼 × [𝑉𝐴] ⋯ (4)

## METODOLOGI PENELITIAN

## Tahapan Penelitian

## Gambar 5. Tahapan penelitian

## Peralatan Penelitian
1. Generator Magnet Permanen
Generator  magnet  mengubah  energi mekanik menjadi energi listrik. Tabel 1. Gen. magnet permanent .
Tipe Magnet Permanent Low RPM Maximal W 250 W Continue W 200 W Low RPM 250 RPM (15 V) Output CT 2. Dioda Dioda jembatan (bridge diodes) ialah sejenis  dioda  biasa  yang  disusun layaknya jembatan berfungsi sebagai penyearah  arus,  arus  bolak  balik  AC menjadi  arus  searah  DC.  Dioda mempunyai  dua  kaki  input  AC,  (+) output  DC  dan  (-)  output  DC  (Eko Purnomo, 2016). Tabel 2. Spesifikasi dioda bridge . Tipe GBPC 3510 Max Output 10 A Max voltage 1000 V Board Size 30 x 30 x 10 mm 3. Kondensator (kapasitor) Kapasitor  menyimpan  muatan  dalam medan listrik dan menyaring tegangan ACV meter, prinsip ketidak- seimbangan  dalam  muatan  listrik, dibentuk  oleh  permukaan  piringan tipis  yang  saling  berhubungan  dan dipisahkan oleh isolator penyekat. Tabel 3. Spesifikasi kondensator.
Tipe Powerlytic 36DX Kapasitansi 41.000 uF Max voltage 50 V Max Suhu 80 °C 4. Stabilizer DC Modul Stabilizer DC BB-51 mengubah  tegangan  masukan  dan tegangan  keluaran  yang  dapat  diatur pada  trimpot  sesuai  kebutuhan. Modul  ini  sebagai  regulator  jika terjadi  naik  dan  turun  tegangan masukan,  namun  tegangan  keluaran tetap stabil.
Tabel 4. Spesifikasi stabilizer DC. Type DC BB-51 Input Tegangan 10V – 32 V Output Tegangan 12V – 35 V Adjust Max Output 10 As 5. Baterai (Akumulator) Baterai  adalah  komponen  listrik berfungsi menyimpan tegangan listrik DC, dirubah menjadi energi kimia. Tabel 5. Spesifikasi stabilizer DC. Tipe MS20-12 Kapasitas 20 Ah Voltage 12 V Floating use 13.5 – 13.8 V Cycle use 14.4 – 14.9 V 6. Inverter
QS-100 merupakan komponen listrik berfungsi  sebagai  perubah  tegangan DC 12 V menjadi AC 220 V (SF Gate 2003).  Tegangan  AC  220  V  dikirim ke  beban  atau  konsumen  rumah tangga  atau  industri,  karena  hampir semua  peralatan  rumah  tangga  dan perlengkapan peralatan listrik lainnya hanya  bekerja  bergantung  pada tegangan AC 220 V tersebut.
Tabel 6. Spesifikasi inverter. Tipe QS-100 Input Tegangan DC 12 V Output Tegangan AC 220 V Max Output 500 W Frekuensi 50 Hertz 7. DC Meter Digital Ampere meter ialah komponen listrik berfungsi mengukur arus yang mengalir  pada  rangkaian  listrik  DC yang  di  pasang  secara  seri  dengan beban. Voltmeter ialah alat ukur yang bekerja  mengukur  besar  tegangan listrik pada suatu rangkaian listrik DC dan dipasang secara paralel. Tabel 7. Spesifikasi DC meter digital.
Display Tipe Digital Accuracy 1 % Measuring Range DC 0-100 V / 10 A
Operating voltage DC 4.5 – 30 V Operating Current < 20 mA 8. AC Meter Digital
Volt meter AC digital adalah alat ukur berfungsi  untuk  mengukur  besar tegangan listrik yang berada di suatu rangkaian  listrik  AC  dan  dipasang secara paralel.
Tabel 8. Spesifikasi AC meter digital. Display Tipe Digital Accuracy 1 % Measuring Range AC 100-300 V Operating voltage AC 100-300 V

## Perancangan PLTGL
1. Perancangan Sistem Mekanik
Desain  mekanisme  dari  PLTGL dengan  sistem  mekanis  pelampung. Komponen  utama  yaitu:  sebuah  tali prusik terikat melingkar dengan bola gym dan melewati jalur pulley katrol yang  berfungsi  untuk  menstransfer energi  kinetik  gelombang  laut  naik- turun  terhadap  generator,  Sebelum terhubung  ke  generator  terpasang gear  free  well yang  berfungsi  untuk menyearahkan putaran generator.
Gambar 6. Sistem mekanika
2. Perancangan Sistem Elektrik
Komponen utama pembangkit adalah generator magnet tetap yang memiliki 2 pin com keluaran dan 1 pin CT. Pin com  keluaran  adalah  pin  keluaran generator  menghasilkan  tegangan.
Kedua
pin com generator dihubungkan ke pin AC diode bridge . Pin  (+) diode  bridge terhubung pin (+) kondensator, pin CT generator terhubung pin (-) kondensator, pin (+) kondensator  terhubung  pin  masukan (+)  stabilizer  DC  BB-51,  pin  (-) kondensator  terhubung  dengan  pin masukan (-) stabilizer DC BB-51, pin keluaran  (+)  stabilizer  DC  BB-51 terhubung  pin  (+)  baterai,  pin keluaran  (-)  stabilizer  DC  BB-51 terhubung pin (-) baterai.
Gambar 7. Sistem pembangkit
Komponen  utama  penyimpan daya  adalah  baterai  12  V  20  Ah, mempunyai 2 pin satu pin (-) dan satu pin (+), pin (+) baterai terhubung pin keluaran (+) stabilizer DC BB-51, pin (-) baterai terhubung pin keluaran (-) stabilizer DC BB-51. Volt  A  meter  DC  mempunyai  5 pin,  pin  Voc  (+)  V  A  meter  DC terhubung pin (+) baterai, pin gnd (-)
V  A  meter  DC  terhubung  pin  (-) baterai,  pin  com  V  A  meter  DC terhubung pin (+) baterai, pin Vi (-) V A meter DC terhubung pin (+) baterai, pin Vi (+) V A meter DC adalah pin keluaran (+) penyimpan daya.
Gambar 8. Penyimpan daya
Komponen  utama  dari  penaik tegangan  adalah  inverter  UNIPEC UP-1000W dengan 2 pin input dan 2 pin output, pin (-) inverter terhubung pin  (-)  baterai,  pin  (+)  inverter terhubung Vi (+) V A meter DC, pin F inverter terhubung beban dan L1 V meter.  Pin  N  inverter  terhubung beban dan L2 V meter.
Gambar 9. Penaik tegangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Panel kontrol PLTGL
Terdapat  generator  magnet  tetap, diode  bridge KBPC3510,  kapasitor 50 V 41.000 uF, stabilizer DC BB-51, baterai  20  Ah  12  V,  DCVA  meter, inverter MS-INV300 dan ACV.

## Gambar 10. Panel kontrol PLTGL

## Pengujian Sistem
Ada  dua  alat  ukur,  yaitu:  AC Voltmeter dan DC Volt amper meter. Mengacu  PUIL  2011,  drop/over tegangan keluaran terukur ±10 % dari tegangan  nominal  220  V  (under  di 198 V dan over di 242 V). Tegangan keluaran inverter terbaca 223 V maka dinyatakan  baik  karena  masih  dalam batas  standar.  Mengacu  pada  CNN Indonesia  tegangan  MS20-12  dalam kondisi  normal  tegangan  (under  di 12.6 V dan over di 13.7 V), tegangan baterai  terbaca  13.3  V  maka  alat dinyatakan  baik  karena  masih  dalam batas  standar.  Setiap  pengukuran dilakukan  10  kali  dengan  6  kali percobaan di waktu berbeda dari jam 09:00-14:00 WIB.

## Gelombang Laut
Gambar  11.  Tinggi  gelombang  laut jam 09:00 WIB
Pengambilan data dari tinggi gelombang  laut  pada  Percobaan  1  di jam 09:00  WIB dengan mengunakan
mistar  dimasukan  ke  dalam  air  laut. Kondisi  tertinggi  gelombang  laut  - kondisi  terendah  gelombang  laut. Tertinggi 585 mm – terendah 270 mm sehingga memiliki selisih 315 mm.
Gambar  12.  Tinggi  gelombang  laut jam 14:00 WIB
Pengambilan  data  dari  tinggi gelombang  laut  pada  Percobaan  1  di jam 14:00  WIB dengan mengunakan mistar  dimasukan  ke  dalam  air  laut.
Kondisi bukit gelombang laut dikurangi kondisi lembah gelombang laut. Bukit 630 mm – lembah 260 mm sehingga  memiliki  tinggi  gelombang laut 370 mm.
Tabel 9. Bukit gelombang laut. Time Measure Bukit Gel. (mm) 1 2 3 4 5 09:00 585  587  582  586  289 10:00 460  461  463  464  467 11:00 470  471  475  473  472 12:00 450  451  456  457  453 13:00 655  657  656  658  651 14:00 630  632  632  631  630 Time Measure Bukit Gel. (mm) 6 7 8 9 10 09:00 582  581  583  581  585 10:00 476  585  462  461  463 11:00 475  478  473  471  470 12:00 452  457  458  451  452 13:00 654  659  657  653  653 14:00 631  631  638  634  632

## Tabel 10. Lembah gelombang laut.
Time Measure Lembah Gel. (mm) 1 2 3 4
5
09:00 270  271  273  269  270 10:00 175  174  173  176  177 11:00 145  146  143  147  144 12:00 140  141  145  143  145
13:00 205  207  210  209  207 14:00 260  261  265  267  268 Time Measure Lembah Gel. (mm) 6 7 8 9 10 09:00 272  273  274  271  270 10:00 173  173  178  173  175 11:00 143  148  142  145  146 12:00 147  147  143  140  141 13:00 209  205  207  208  209 14:00 264  260  261  265  261 Tabel 11. Tinggi gelombang laut. Time Measure Tinggi Gel. (mm) 1 2 3 4 5 09:00 315  317  312  317  319 10:00 285  286  288  288  292 11:00 325  326  330  326  327 12:00 310  311  316  314  313 13:00 450  452  451  449  446 14:00 370  372  372  364  370 Time Measure Tinggi Gel. (mm) 6 7 8 9 10 09:00 312  308  309  310  315 10:00 292  412  284  288  288 11:00 330  330  661  326  324 12:00 312  310  315  311  311 13:00 449  454  450  445  444 14:00 371  371  377  369  371 Hasil  pengukuran  dari  tinggi gelombang  laut  didapat  tinggi  bukit 449  mm  pada  jam  13:00  WIB  dan tinggi  lembah  300  mm  pada  jam 10:00 WIB, didapat average 346 mm.

## Rotasi Generator
Pengambilan data dari rotasi generator  pada  percobaan  1  dengan menempelkan stik sensor tachometer ke  as  generator,  rotasi  generator  jam 09:00 WIB terbaca 180.6 Rpm, rotasi generator  jam  14:00  WIB  terbaca 220.6 Rpm.

## Gambar 13. Rotasi generator
Tabel 12. Rotasi generator. Time Measure Rotasi Generator (Rpm) 1 2 3 4 5 09:00 181  183  184  182  185 10:00 105  106  108  107  108 11:00 180  182  189  182  183 12:00 132  134  135  136  132 13:00 256  254  254  259  260 14:00 221  226  226  228  225 Time Measure Rotasi Generator (Rpm) 6 7 8 9 10 09:00 487  184  185  181  183 10:00 109  111  110  104  106 11:00 183  184  184  185  181 12:00 143  132  138  139  137 13:00 263  261  261  257  259 14:00 229  224  224  221  227 Hasil  pengukuran  dari  rotasi generator tertinggi 258 Rpm pada jam
13:00  WIB  dan  terendah  107  Rpm pada jam 10:00 WIB, didapat average 182 Rpm.

## Tegangan Generator
Pengambilan  data  dari  tegangan generator pada percobaan 1 jam 09:00 WIB dengan Avometer terbaca 10.49 V, tegangan generator jam 14:00 WIB terbaca 13.62 V.
Gambar 14. Tegangan generator
Tabel 13. Tegangan generator. Time Measure Tegangan Generator (V) 1 2 3 4 5 09:00 11.8  11.7  11.5  11.9  11.7 10:00 10.5  10.5  10.6  10.8  10.5 11:00 13.6  13.4  13.7  13.6  13.8 12:00 10.5  10.5  10.8  10.5  10.7 13:00 14.5  14.5  14.4  14.5  14.5 14:00 14.3  14.4  14.5  14.3  14.3 Time Measure Tegangan Generator (V) 6 7 8 9 10 09:00 11.5  11.8  11.9  11.8  11.7 10:00 10.5  10.5  10.4  10.4  10.8 11:00 13.6  13.4  13.6  13.4  13.7 12:00 10.3  10.6  10.7  10.5  10.8 13:00 14.5  14.5  14.8  13.9  13.8 14:00 14.5  14.5  14.3  14.4  14.1
Hasil  pengukuran  dari  tegangan generator tertinggi 14.37 V pada jam 13:00  WIB  dan  terendah  10.55  V pada jam 10:00 WIB, didapat average 12.53 V.

## Arus Generator
Pengambilan data arus generator pada percobaan  1  jam  09:00  WIB  dengan mengunakan Avometer terbaca 0.952 A,  pada  jam  14:00  WIB  terbaca 0.952A.
Gambar 15. Arus generator
Tabel 14. Arus generator. Time Measure Arus Generator (A) 1 2 3 4 5 09:00 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 10:00 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 11:00 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 12:00 0.9 1.1 0.9 0.8 0.9 13:00 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 14:00 1.2 1.3 1.2 1.1 1.4 Time Measure Arus Generator (A) 6 7 8 9 10
09:00 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 10:00 0.8 0.7 0.8 0.9 0.9 11:00 1.0 1.1 1.0 1.1 1.1 12:00 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 13:00 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 14:00 1.2 1.2 1.3 1.2 1.1 Hasil  pengukuran  arus  listrik generator  tertinggi  1.37  A  pada  jam 13:00 WIB dan terendah 0.83 A pada jam 10:00 WIB, average 1.06 A.

## Tegangan Masukan Inverter
Pengambilan  data  tegangan  dan  arus inverter dengan kondisi tidak berbeban  dan  pada  beban  100  W dengan  dua  metode  display  dan Avometer.
Gambar  16.  Tegangan  masukan inverter
Gambar  17.  Perbandingan  tegangan masukan inverter
Tegangan  input  inverter  terbaca pada  display  12.7  V  dan  Avometer 12.78 V pada beban 10 W, terbaca di display 12.4 V dan Avometer 12.50 V pada beban 50 W, terbaca di  display 12.1  V  dan  Avometer  12.29  V  pada beban 100 W. Pada kondisi nol beban sampai  pada  beban  100  W,  selisih tegangan 0.1 V antara display 12.4 V dengan Avometer 12.5 V.
Tabel 15. Tegangan keluaran inverter.
Load (watt) Tegangan Display (V) 1 2 3 AVG 0 12.8 12.8 12.8 12.8 10 12.7 12.7 12.7 12.7 20 12.6 12.6 12.6 12.6 30 12.5 12.5 12.5 12.5 40 12.5 12.5 12.5 12.5 50 12.4 12.4 12.4 12.4 60 12.3 12.3 12.3 12.3 70 12.2 12.2 12.2 12.2 80 12.2 12.2 12.2 12.2 90 12.1 12.1 12.1 12.1 100 12.1 12.1 12.1 12.1 Average Tegangan Display (V) 12.40 Load (watt) Tegangan Avometer (V) 1 2 3 AVG 0 12.90 12.90 12.90 12.90 10 12.78 12.78 12.70 12.75 20 12.69 12.66 12.70 12.68 30 12.62 12.63 12.19 12.58 40 12.56 12.60 12.51 12.54 50 12.50 12.49 12.41 12.47 60 12.46 12.44 12.39 12.43 70 12.41 12.39 12.29 12.36 80 12.36 12.32 12.29 12.32 90 12.32 12.25 12.27 12.28 100 12.29 12.27 12.11 12.22 Average Tegangan Avometer (V) 12.50

## Arus Masukan Inverter
Arus input inverter terbaca di display 1.65  A  dan  Avometer  1.73  A  pada beban 10 W, terbaca di display 5.28 A dan Avometer 5.46 A pada beban 50 W,  terbaca  di  display  10.40  A  dan Avometer  12.57  A  pada  beban  100
W.  Arus  input  inverter  dengan kondisi nol beban sampai pada beban 100 W, selisih arus display 5.55 A dan Avometer 5.79 A adalah 0.25 A.
Gambar  18.  Perbandingan  arus masukan inverter
Tabel 16. Arus keluaran inverter.
Load (watt) Arus Display (A) 1 2 3 AVG 0 0.85 0.85 0.85 0.85 10 1.65 1.63 1.66 1.65 20 2.66 2.66 2.65 2.66 30 3.60 3.55 3.57 3.57 40 4.58 4.60 4.61 4.60 50 5.28 5.30 5.29 5.29 60 6.58 6.52 6.55 6.55 70 7.30 7.38 7.34 7.34 80 8.48 8.52 8.47 8.48 90 9.62 9.70 9.65 9.64 100 10.4 10.4 10.4 10.4 Average Arus Display (V) 5.55 Load (watt) Arus Avometer (A) 1 2 3 AVG 0 0.89 0.89 0.89 0.89 10 1.73 1.74 1.76 1.74 20 2.64 2.64 2.65 2.64 30 3.55 3.56 3.70 3.61 40 4.50 4.51 4.51 4.51 50 5.46 5.47 5.41 5.45 60 6.50 6.58 6.53 6.54 70 7.58 7.61 7.71 7.63 80 8.73 8.76 8.80 8.76 90 10.19 10.21 10.21 10.30 100 11.57 11.78 11.65 11.67 Average Arus Avometer (V) 5.79

## Tegangan Keluaran Inverter
Gambar  19.  Perbandingan  tegangan keluaran inverter
Tegangan output inverter terbaca di display 226 V dan Avometer 223.1 V pada beban 10 W, terbaca di display 223  V  dan  Avometer  220.8  V  pada beban 50 W, terbaca di display 217 V dan  Avometer  207.1  V  dengan  total beban  100  W.  Pengukuran  tegangan output  inverter  dengan  kondisi  nol beban  sampai  pada  beban  100  W, terdapat  selisih  tegangan  antara
display  222.3  V  dengan  Avometer 220.8 V adalah -1.5 V.
Tabel 17. Tegangan keluaran inverter. Load (watt) Tegangan Display (V) 1 2 3 AVG 0 227 227 227 227.0 10 226 226 226 226.0 20 225 225 225 225.0 30 224 224 223 223.7 40 224 223 223 223.3 50 223 223 222 222.7 60 222 221 221 221.3 70 221 220 220 220.3 80 220 220 221 220.0 90 219 218 218 218.3 100 217 218 217 217.3 Average Tegangan Display (V) 222.3 Load (watt) Tegangan Avometer (V) 1 2 3 AVG 0 225.0 225.0 225.0 225.0 10 223.1 223.9 223.9 223.6 20 222.9 223.1 222.6 222.9 30 222.2 222.7 222.1 222.3 40 221.5 221.9 221.2 221.5 50 220.8 220.1 220.7 220.5 60 220.0 220.6 220.1 220.3 70 219.3 219.8 219.1 219.4 80 218.5 217.8 218.3 218.5 90 217.8 217.8 217.1 217.6 100 217.1 217.3 217.8 217.4 Average Tegangan Avometer (V) 220.8

## Arus Output Inverter
Gambar  20.  Perbandingan  arus keluaran inverter
Arus  listrik  output  inverter terbaca  di  Avometer  0.048  A  pada beban  10  W,  terbaca  0.240  A  pada beban  50  W,  terbaca  0.481  A  pada beban 100 W, average 0.24 A Tabel 17. Arus keluaran inverter.
Load (watt) Arus Display (A) 1 2 3 AVG 0 0 0 0 0 10 0.048 0.048 0.047 0.05
20 0.097 0.096 0.098 0.10 30 0.146 0.146 0.146 0.15 40 0.193 0.192 0.194 0.19 50 0.240 0.242 0.239 0.24 60 0.289 0.286 0.287 0.29 70 0.337 0.338 0.335 0.34 80 0.384 0.387 0.389 0.38 90 0.432 0.433 0.432 0.43 100 0.481 0.845 0.485 0.48 Average Arus Display (V) 0.24

## KESIMPULAN
Mengacu  pada  CNN  Indonesia: tegangan baterai terbaca 13.3 V pada MS20-12  kondisi  tersebut  masih dinyatakan  normal  tegangan  karena berada diantara batas (12.6 V s/d 13.7 V).  Setiap  pengukuran  dilakukan  10 kali dengan 6 kali percobaan di waktu berbeda dari jam 09:00-14:00 WIB. Rata-rata hasil dari 10 kali pengukuran  dari  jam  09:00-14:00 WIB yang berbeda didapat: 1) tinggi gelombang  laut  346  mm,  2)  rotasi generator  182  Rpm,  3)  tegangan generator  12.53  V,  4)  arus  generator 1.06  A.  Rata-rata  selisih  hasil  antara display dengan Avometer dari kondisi beban  0-100  W  didapat:  1)  tegangan input  inverter  0.1  V,  2)  arus  input inverter  0.25  A,  3)  tegangan  output inverter -1.5 V, 4) arus output inverter 0.24 A.

## REFERENSI
Adafish, S.R., Pratiwi, A.F. & Rahmat, S. (2020). Rancangan Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang  Laut  Mengunakan Sistem Oscillating Water Column. Jurnal  Program  Studi  Teknik Listrik.
Arifuddin,  K.  (2016).  Rancang  Bangun Inverter Untuk Fitting Lampu AC Dengan  Menggunakan  Sumber
Baterai  DC  12  V. Jurnal  Teknik
Elektro. Universitas  Lampung. Bandar Lampung..
Gufron,  M.,  Istiroyah,  Perwita,  C.A.  & Permata,  K.B.  (2017).  Analisa Efisiensi Energi Flow Baterai Lead Acid Keadaan Statis dan Dinamis.
Jurnal Teknik Elektro. Herlambang,  H.Y.  (2018).  Perancangan Pembangkit Listrik Alternatif Mengunakan  Overtopping  Taperd Channel di Pantai Utara Kabupaten Sika NTT Sebagai Upaya Pemenuhan  Rasio  Elektrifikasi  di
Indonesia  Timur. Jurnal Nasional
Teknik Elektro.
Irasari, P., & Idayanti, N. (2009). Aplikasi Magnet  Permanen  BaFe12O19. Indonesian  Journal  of  Materials Science, 11(1), 38–41.
Mulyabakti, C. & Mamoto, J. D. (2016). Analisa  Karakteristik  Gelombang dan  Pasang  Surut  pada  Daerah Pantai  Paal  Kecamatan  Timur Kabupaten Minahasa Utara, Jurnal
Nasional. Mundus,  R.  &  Khwee,  KH.  (2018). Rancangan Bangun Inverter Dengan  Mengunakan  Sumber Baterai  DC  12  V. Jurnal  Teknik Elektro.
Saragih, M.B.R. (2017). Analisa Potensi
Gelombang Laut Sebagai Sumber Energi Alternatif Pembangkit
Listrik  Tenaga  Gelombang  Laut (PLTGL) Sistem Oscillating Water
Colume  (OWC), Jurnal  Nasional Teknik Elektro.
Tsuda,  T.,  Fukami,  T.,  Kanamaru,  Y.  & Miyamoto, T. (2007). Effects of the Built-in Permanent Magnet Rotor on the Equivalent Circuit Parameters of a  Permanent  Magnet  Induction Generator.  IEEE  Transactions  on
Energy Conversion, 22(3), 798–799. Jurnal Teknik Elektro.
Wijaya,  I.W.N  (2010).  Pembangkit Listrik  Tenaga  Gelombang  Laut Mengunakan  Sistem  Teknologi
Oscilating  Water  Column,  Jurnal
Nasional Teknik Elektro.
Zikir, N.M. (2016). Perancangan Pembangkit Listrik Dengan Mengkonversi Motor Induksi Sebagai Generator Induksi Magnet Permanent. Jurnal Teknik Elektro.