## Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan (JITET)
Vol. 10 No. 3  pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
http://dx.doi.org/10.23960/jitet.v10i3.2671

## SISTEM  PENDETEKSI  KEBOCORAN  TABUNG  GAS  LPG OTOMATIS  BERBASIS  ARDUINO  UNO  MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPE
Yosa Anggara Hasan 1* , Mardiana 2 , Gigih Forda Nama 3
1,2,3 Teknik Informatika Universitas Lampung; Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Bandar Lampung, Lampung
Riwayat artikel: Received: 7 Juli   2022 Accepted: 8  Agustus  2022 Published: 15 Agustus  2022

## Keywords:
Liquefied Petroleum, Embedded Sistem, Prototype, Black-box testing
Corespondent Email: mardiana@eng.unila.ac.id
How to cite this article:
Yosa (2022). Sistem Pendeteksi Kebocoran Tabung Gas LPG Otomatis Berbasis Arduino Uno Menggunakan Metode Prototype, 10(3)
This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC)
Abstrak. Liquefied Petroleum Gas (LPG) merupakan gas hidrokarbon produksi dari  kilang  minyak  dan  kilang  gas  dengan  komponen  utama  gas  propane  dan butane dan dikemas di dalam tabung. Salah satu risiko penggunaan LPG adalah terjadinya  kebocoran  pada  tabung  atau  pipa  LPG  sehingga  jika  terkena  api maka  dapat  menyebabkan  kebakaran  dengan  cepat.  Sistem  pendeteksi kebocoran  tabung  gas  LPG  merupakan  sebuah  sistem  untuk  pendeteksian kebocoran  Gas  LPG  pada  ruangan  menggunakan  teknologi  embedded. Pendeteksi  Gas  LPG  berfungsi  untuk  memberitahu  adanya  kebocoran  Gas. Dengan  adanya  alat  pendeteksi  Gas  LPG  di  harapkan  dapat  memberikan pencegahan  kebakaran  pada  rumah  sehingga  memberikan    rasa  aman  tanpa perlu  rasa  risau  ketika  meninggalkan  rumah.  Penelitian  ini  menggunakan metode Prototype yang  terdiri  dari  beberapa  tahapan  yaitu Communication, Quick  Plan  and  Modelling  Quick  Design,  Construction  of  Prototype, dan Deployment Delivery and  Feedback. Berdasarkan hasil penelitian, sistem yang dibuat  berhasil  mendeteksi  adanya  kebocoran  gas  LPG  dan  memberikan  tanda kebocoran  dengan  menampilkan  kondisi  pada  LPG,  menghidupkan  alarm,  dan mengirim  SMS.  Pengujian  menggunakan  metode  blackbox  testing,  pengujian software dan hardware yang dilakukan sebanyak 8 pengujian didapatkan hasil 8 pengujian berhasil atau sesuai dengan yang diharapkan.
Abstract. Liquefied Petroleum Gas (LPG) is a hydrocarbon gas produced from oil  refineries  and  gas  refineries  with  the  main  components being propane  and butane  gas  and  packaged  in  tubes.  One  of  the  risks  of  using  LPG  is  the occurrence  of  leaks  in  LPG  cylinders  or  pipes  so  that  if  exposed  to  fire  it  can cause  a  fire  quickly.  LPG  gas  cylinder  leak  detection  system  is  a  system  for detecting  LPG  gas  leaks  in  the  room  using  embedded  technology.  LPG  Gas Detector serves to notify a gas leak. With the LPG Gas detector, it is hoped that it can provide fire prevention in the house so as to provide a sense of security without the need to worry when leaving the house. This study uses the Prototype method  which  consists  of  several  stages,  namely  Communication,  Quick  Plan and  Modeling  Quick  Design,  Construction  of  Prototype,  and  Deployment Delivery  and  Feedback.  Based  on  the  results  of  the  study,  the  system  created was  successful  in  detecting  LPG  gas  leaks  and  providing  a  leak  sign  by displaying  the  condition  of  the  LPG,  turning  on  the  alarm,  and  sending  SMS. Testing  using  the  blackbox  testing  method,  software  and  hardware  testing carried  out  as  many  as  8  tests  obtained  the  results  of  8  successful  tests  or  as expected.
Liquefied Petroleum Gas (LPG) merupakan  gas  hidrokarbon  produksi  dari kilang  minyak  dan  kilang  gas  dengan komponen utama gas propane dan butane
Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan (JITET)  pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
dan  dikemas  di  dalam  tabung.  Di  Indonesia, LPG  digunakan  terutama  sebagai  bahan  bakar untuk  memasak.  Konsumen  LPG  bervariasi, mulai  dari  rumah  tangga,  kalangan  komersial (restoran,  hotel)  hingga  industri.  Di  kalangan industri,    LPG    digunakan    sebagai    bahan bakar   pada  industri   makanan, keramik,  gelas serta  bahan  bakar forklift . Selain  itu,  LPG  juga dapat  digunakan  sebagai  bahan  baku  pada industri aerosol serta refrigerant ramah lingkungan.  Tabung  LPG  terdiri  dari  beberapa ukuran,  mulai  dari  ukuran  tabung  gas  3  kg sampai 50 kg.
Salah  satu  risiko  penggunaan  LPG  adalah terjadinya  kebocoran  pada  tabung  atau  pipa LPG  sehingga  jika  terkena  api  maka  dapat menyebabkan  kebakaran  dengan  cepat.  Pada awalnya,  gas  LPG  tidak  berbau,  tetapi  jika seperti itu maka akan sulit dideteksi apabila ada kebocoran pada tabung atau pipa gas.
Salah  satu  teknologi  yang  sedang  berkembang adalah embedded sistem. Embedded sistem atau sistem  komputer  tanaman  merupakan  sistem komputer  khusus  yang  dirancang  untuk menjalankan tugas tertentu dan biasanya sistem tersebut tertanaman dalam satu kesatuan sistem. Sistem embedded dapat  memberikan  respon yang  sifatnya real  time dan  digunakan  padar peralatan digital.
Sistem  pendeteksi  kebocoran  tabung  gas  LPG merupakan  sebuah  sistem  untuk  pendeteksian kebocoran Gas LPG pada ruangan menggunakan  teknologi embedded. Pendeteksi Gas LPG berfungsi untuk memberitahu adanya kebocoran Gas. Dengan adanya alat pendeteksi Gas  LPG  di  harapkan  dapat  memberikan pencegahan  kebakaran  pada  rumah  sehingga memberikan    rasa  aman  tanpa  perlu  rasa  risau ketika meninggalkan rumah.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Liquefied Petroleum Gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) merupakan gas  hidrokarbon  produksi  dari  kilang  minyak dan  kilang  gas  dengan  komponen  utama  gas propane dan butane dan  dikemas  di  dalam tabung. Di Indonesia, LPG digunakan terutama
sebagai bahan bakar untuk memasak. Konsumen  LPG  bervariasi,  mulai  dari  rumah tangga,  kalangan  komersial  (restoran,  hotel) hingga  industri.  Di  kalangan  industri,    LPG digunakan  sebagai  bahan  bakar  pada  industri makanan,  keramik,  gelas  serta  bahan  bakar forklift .  Selain  itu,  LPG  juga  dapat  digunakan sebagai  bahan  baku  pada  industri aerosol serta refrigerant ramah lingkungan. [1]
Sejak  tahun  1968,  masyarakat  Indonesia telah  diperkenalkan  dengan  LPG  (Liquefied Petroleum  Gas)  dengan  brand  LPG  yang dikeluarkan oleh Pertamina. Pada awalnya LPG dipasarkan  Pertamina  untuk  memanfaatkan produk  samping  dari  hasil  pengolahan  minyak di  kilang,  sekaligus  sebagai  bahan  bakar alternatif  yang  lebih  bersih  untuk  memasak selain minyak tanah. Seiring dengan berjalannya  waktu,  LPG  semakin  disukai karena  sifatnya  yang  lebih  praktis,  bersih  dan jauh lebih cepat pemanasannya jika dibandingkan  dengan  bahan  bakar  lainnya. Dengan  harga  yang  lebih  tinggi  dari  minyak tanah,  LPG  merupakan  bahan  bakar  yang popular  di  kalangan  masyarakat  menengah  ke atas. Sejak tahun 2007, pemerintah menggulirkan program Konversi Minyak Tanah ke  LPG,  dengan  tujuan  untuk  mengubah pengguna  minyak  tanah  bersubsidi  yang mayoritas  merupakan  kalangan  masyarakat ekonomi lemah menjadi pengguna LPG. [2]
Salah  satu  risiko  penggunaan  LPG  adalah terjadinya  kebocoran  pada  tabung  atau  pipa LPG  sehingga  jika  terkena  api  maka  dapat menyebabkan  kebakaran  dengan  cepat.  Pada awalnya,  gas  LPG  tidak  berbau,  tetapi  jika seperti itu maka akan sulit dideteksi apabila ada kebocoran pada tabung atau pipa gas [3].

## 2.2. Embedded System
Embedded  system adalah  sistem  komputer yang  dirancang  khusus  untuk  tujuan  tertentu demi  meningkatkan  fungsi  suatu  mesin.  Sesuai artinya, “ embedded ” yang berarti “mencocokkan”,  maka  bagian  yag  dicocokan meliputi peranti keras dan bagian mekanis lain. Hal ini berlawanan dengan sistem umum seperti yang  kita  kenal  dapa  Personal  Computer  (PC) yang  bisa  menjalankan  banyak  perintah sekaligus tergantung pada pemrogramannya [4].
2.3. Arduino Arduino adalah  pengendali mikro single-board
yang  bersifat open-source , dirancang  untuk  memudahkan  penggunaan elektronik  dalam  berbagai  bidang. Hardware dalam    arduino    memiliki      prosesor  Atmel AVR    dan   menggunakan software dan bahasa sendiri [5].
2.4. Sensor Gas
Sensor  gas  adalah  sensor  yang  befungsi untuk mengukur senyawa gas polutan yang ada di udara, seperti karbon monoksida, hidrokarbon,  nitrooksida,  dan  lain-lain.  Sudah semakin  banyak  dipasaran  telah  beredar pengindra ga semikonduktor. Tentunya dibedakan  oleh  sensitivitas  sensor  tersebut, semakin  mahal  maka  sensitivitas  semakin bagus.  Pengindra  gas  tersebut  bekerja  dengan semakin tinggi konsentrasi gas maka resistansinya  semakin  rendah.  Banyak  sekali type  sensor  gas  yang  digunakan  dan  tersedia dipasaran, seperti sensor gas untuk mendeteksi gas  LPG  yaitu  type  TGS  2610  dan  sensor  gas untuk mendeteksi asap rokok yaitu type AF 30. Pada  pembahsan  ini  yang  di  bahas  adalah Sensor Gas Type AF 30 [6].
2.5. Blower Blower  adalah  mesin  atau  alat  yang digunakan untuk menaikkan atau memperbesar tekanan  udara  atau  gas  yang  akan  dialirkan dalam  suatu  ruangan  tertentu  juga  sebagai pengisapan  atau  pemvakuman  udara  atau  gas tertentu.  Untuk  keperluan  gas,  blower  dipakai untuk  mengeluarkan  gas  dari  ovenkokas,  ini disebut  dengan  exhauster.  Bila  tekanan  pada sisi  hisap  adalah  diatas  tekanan  atmosfer (seperti yang kadang – kadang dipakai industri kimia  dimana  tinggi  tekan  yang  cukup  besar harus  tersedia  untuk  dapat  mensirkulasikan gas-gas  melalui  berbagai  proses).  Blower  ini dikenal  dengan  nama  booster  atau  circulator [7].
2.6. Penelitian Yang Berkaitan Penelitian  yang  berjudul  “  Rancang Bangun Prototype Penanganan  Dini  Dan Pendeteksi Kebocoran LPG Berbasis
Mikrokontroler  Melalui  SMS  ”  oleh  Iksal, Sumiati,  Harizal  pada  tahun  2016.  Penelitian tersebut  bertujuan  untuk  merancang  dan mengimplementasikan  aplikasi  monitoring yang dapat mendeteksi adanya kebocoran Gas
LPG  secara  realtime  berbasis  pemrograman Android.  [8]
Penelitian  yang  berjudul  ”  Home  and Industrial  Safety  IoT  on  LPG  Gas  Leakage Detection  and  Alert  System”  Oleh  Zainal  H. C.  Soh  Syahrul  A.  C.  AbdullahMohd  A. Shafie and Mohammad N. Ibrahim pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeteksi dan memantau level gas menggunakan  sensor  gas  dan  mengirim  level gas ke Ubidot melalui Internet of Thing (IoT). Proyek  ini  mengukur  tingkat  gas  di  dalam rumah  atau  pabrik  Industri  dan  memperbarui dan  jaga  level  gas  yang  aman  dan  data  yang tersimpan di dasbor Ubidots. [9]
Penelitian  yang  berjudul  “Perancangan Prototype  Alat  Pendeteksi  Kebocoran  Gas LPG  Berbasis  Arduino  Uno  R3  Dengan Modul  SIM800L  Dan  ESP8266  Sebagai Media Informasi” oleh Afdhal Eka Kurniawan ,Mayda  Warun  K  dan  A.Asni  B  pada  tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem deteksi dengan mengintegrasikan sensor MQ-6,
mikrokontroler  Arduino  dan  ESP8266.  Data kemudian  dapat  ditampilkan  pada  aplikasi Blynk  dan  pemberitahuan  akan  diberikan melalui  aplikasi  dan  email.  Proses  mengirim data  menggunakan  modul  SIM800L  GSM  / GPRS  adalah  bagian  itu  berfungsi  untuk berkomunikasi  antara  monitor  utama  dengan ponsel  dan  modul  ESP8266E  ESP  12E  WIFI IOT untuk transfer data masuk jaringan WIFI. [10]

## 3. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu  metode prototype yang  terdiri  dari beberapa tahapan antara lain:
3.1. Communication
Pada tahap ini dilakukan dalam pengumpulan  data  kebutuhan  sistem  yaitu dengan metode observasi dan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat yang menggunakan gas LPG.
3.2. Quick Plan and Modelling Quick

## Design
Pada tahap ini dilakukan perancangan
Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan (JITET)  pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
prototype sesuai dengan kebutuhan pengguna, sesuai  data  diperoleh  dari  proses  identifikasi kebutuhan  pengguna.  Pembuat prototype dilakukan dengan dua tahapan yaitu perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat lunak.

## 3.3. Construction of Prototype
Pada tahapan ini dilakukan proses penulisan kode program dan pembuatan prototype.

## 3.4. Deployment Delivery and Feedback
Pada  tahapan  ini  dilakukan  pengujian prototype yang  telah  dibuat  untuk  mengetahui apakah prototype telah sesuai dengan kebutuhan  yang  diharapkan  oleh  pengguna. Jika prototype belum  memenuhi  kebutuhan pengguna, maka dilakukan kembali identifikasi kebutuhan  pengguna.  Selanjutnya prototype dirancang  kembali  sesuai  dengan  saran  yang diberikan  oleh  pengguna.  Berikut  pengujian yang akan dilakukan pada prototype .

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Communication
Pada  tahap  ini  dilakukan  pengumpulan kebutuhan  sistem  dengan  wawancara  kepada Bapak Pemilik Depot Gas LPG yang
beralamatkan  di  Kampung  Baru,  Bandar Lampung.  Berdasarkan  wawancara  kepada masyarakat tersebut teridentifikasi suatu masalah  yaitu  belum  adanya  teknologi  yang dapat  digunakan  untuk  melakukan  pendeteksi dan  peringatan  dini  kebocoran  gas  LPG, sehingga diperlukan sistem pendeteksi kebocoran gas dengan fitur sebagai berikut:

## Tabel 1. F
i tur Pada S i stem
Kode  Fitur A1 Monitoring kadar gas
A2 Monitoring kondisi A3 Sistem Otomatis A4 SMS kadar gas
A5 SMS kondisi

## B. Quick Plan and Modelling Quick Design
Pada  tahap  ini  dilakukan  kodifikasi  fitur, perancangan  perangkat  keras    dan  perangkat lunak sistem.
kodifikasi  fitur-fitur  pada  sistem  pendeteksi kebocoran  gas  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  di dapat dari tahap communication :

## 1. Fitur Tampilan

## Tabel 2. Tabel Kodifikasi Fitur Tampilan
No Fungsional ID Deskripsi 1. SG-IS-01 Menampilkan SMS kadar gas 2. SG-IS-02 Menampilkan SMS kondisi

## 2. Fitur Pengiriman

## Tabel 3. Tabel Kodifikasi Fitur Pengiriman
No  Fungsional ID Deskripsi 1. SG-PE-01 Pengujian pengiriman SMS kadar gas 2. SG-PE-01 Pengujian pengiriman SMS kondisi

## 3. Fitur Otomatis

## Tabel 4. Tabel Kodifikasi Fitur Otomatis
No Fungsional ID  Deskripsi 1.  SG-OT-01 Menghidupkan alarm 2.  SG-OT-02 Menghidupkan exhaust udara
Perancangan perangkat lunak dapat dilihat dengan usecase diagram sebagai berikut :
Gambar 1. Use case Diagram
Gambar  1  menunjukkan use  case diagram sistem, terdapat 2 aktor yaitu pengguna gas LPG dan Embedded  System. Pengguna  gas  LPG memiliki  2 use  case yaitu use  case “Melihat Kadar  Gas”  dan use  case “Melihat  Kondisi”. Embedded System memiliki 2 use case yaitu use case “Mengirimkan  Kadar  Gas”, use  case “Mengirimkan  Kondisi”, use  case “Mendeteksi Kebocoran  Gas”, use  case “Mengirim  SMS  ke Pengguna”, use  case “Mengaktifkan  Alarm”, dan use  case “Mengaktifkan Exhaust Udara”. Use  case “Mengirim  SMS  ke  Pengguna”, use case “Mengaktifkan  Alarm”,  dan use  case “Mengaktifkan Exhaust Udara” dapat dilakukan jika use  case “Mendeteksi  Kebocoran  Gas” terpenuhi.
Berikut ini rancangan perangkat keras pada sistem deteksi kebocoran gas LPG :
Gambar 2. Block Diagram Perangkat Keras
Beberapa  komponen  pada  rancangan  perangkat keras dalam gambar 2 yaitu sensor  as berfungsi sebagai  input,  sensor  akan  mengirim  data  jika mendeteksi  adanya  gas,  arduino  sebagai mikrokontroller  yang  berfungsi  untuk  kendali input  dan  output  dari  sistem,  LCD  berfungsi untuk menampilkan kondisi terkait ada tidaknya kebocoran  gas, Buzzer berfungsi  sebagai  alarm ketika terjadi kebocoran gas, SIM800L merupakan modul yang berfungsi untuk
mengirim  dan  menerima  SMS,  Relay  berfungsi untuk  menghidupkan  blower  jika  terjadi kebocoran  gas,  Blower  berfungsi  sebagai exhaust  udara  saat  terjadi  kebocoran  gas,  dan Step  down berfungsi  untuk  menurunkan tegangan.

## C. Construction of Prototype
Pada  tahapan  ini  dilakukan  penulisan  kode program  dan  rangkaian  sistem  berdasarkan rancangan yang telah dibuat.
Berikut  ini  hasil  rangkaian  sistem  secara keseluruhan  yang  ditampilkan  pada  gambar berikut :

## Gambar 3. Hasil Rangkaian Sistem
Pada  gambar  3  terdapat  beberapa  komponen yaitu Sensor Gas, Arduino, Relay, Buzzer , LCD, SIM800L,  dan  Blower.  Sensor  Gas  berfungsi sebagai input yang mengirim data jika mendeteksi adanya gas, Arduino sebagai mikrokontroller  yang  berfungsi  untuk  kendali input  dan  output  dari  sistem,  LCD  berfungsi untuk  menampilkan  kondisi  terkait  ada  tidaknya kebocoran  gas, Buzzer berfungsi  sebagai  alarm ketika terjadi kebocoran gas, SIM800L merupakan modul yang berfungsi untuk mengirim  dan  menerima  SMS,  Relay  berfungsi untuk menghidupkan blower jika terjadi kebocoran  gas,  dan  Blower  berfungsi  sebagai exhaust udara saat terjadi kebocoran gas.
Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan (JITET)  pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
Cara  kerja  dari  sistem  yaitu  sistem  mendeteksi terlebih  dahulu  apakah  ada  kebocoran  gas dengan  menampilkan  tulisan  “Deteksi  Gas” pada  LPG.  Selanjutnya  jika  terjadi  kebocoran gas melebihi ambang batas 30% atau di atas 300 ppm maka akan tampil “Gas Bocor” pada LCD. Kemudian buzzer akan  berbunyi  lalu  sistem akan  mengirimkan  SMS  “Kebocoran  Gas Diambang Batas Segera periksa” ke no hp yang telah  ditentukan,  dan  Relay  akan  mengaktifkan blower.

## D. Deploment Delivery and Feedback
Pada  tahapan  ini  dilakukan  beberapa pengujian prototype menggunakan  metode blackbox testing yakni sebagai berikut:

## 1. Hasil Pengujian Software

## Tabel 5. Tabel Hasil Pengujian Software
No Fungsional ID Nama Pengujian Keterangan 1.   SG-IS-01 Pengujian Fitur Menampilkan Kadar Gas Berhasil 2.   SG-IS-02 Pengujian Fitur Menampilkan Kondisi Berhasil 3. SG-OT-01 Pengujian Fitur Alarm Otomatis Berhasil 4. SG-OT-02 Pengujian Fitur Exhaust Udara Otomatis Berhasil Tabel 5. menunjukkan hasil pengujian software menggunakan metode blackbox testing. Berdasarkan pengujian software yang dilakukan sebanyak  4  pengujian  didapatkan  hasil  4 pengujian  berhasil  atau  sesuai  dengan  yang diharapkan  dan  0  pengujian  tidak  berhasil  atau tidak sesuai dengan yang diharapkan.

## 2. Hasil Pengujian Hardware

## Tabel 6. Tabel Hasil Pengujian Software
No Fungsional ID Nama Pengujian Keterangan 1.   SG-PE-01 Pengujian Sensor Gas Berhasil 2.   SG-PE-02 Pengujian Fitur Pengiriman Data Sensor Gas Berhasil 3. SG-OT-01 Pengujian Fitur Alarm Otomatis Berhasil 4. SG-OT-02 Pengujian Fitur Exhaust Udara Otomatis Berhasil Tabel  6.  menunjukkan  hasil  pengujian hardware menggunakan metode blackbox testing. Berdasarkan pengujian hardware yang dilakukan sebanyak  4  pengujian  didapatkan  hasil  4 pengujian  berhasil  atau  sesuai  dengan  yang diharapkan  dan  0  pengujian  tidak  berhasil  atau tidak sesuai dengan yang diharapkan.

## 5. KESIMPULAN
Adapun kesimpulan dalam peneletian ini adalah sebagai berikut :
1. Berdasarkan  hasil  penelitian,  sistem  yang dibuat berhasil mendeteksi adanya kebocoran gas  LPG  dan  memberikan  tanda  kebocoran dengan  menampilkan  kondisi  pada  LPG, menghidupkan alarm, dan mengirim SMS.
2. Berdasarkan  hasil  pengujian  menggunakan metode blackbox  testing ,  pengujian software dan hardware yang  dilakukan  sebanyak  8 pengujian  didapatkan  hasil  8  pengujian berhasil atau sesuai dengan yang diharapkan.
3. Berdasarkan pengujian hardware, alarm dapat berfungsi secara otomatis sesuai dengan nilai kadar  gas,  jika  nilai  kadar  gas  rendah  atau tidak  melebihi  ambang  batas,  maka  alarm tidak  aktif,sedangkan  nilai  kadar  gas  tinggi atau melebihi ambang batas maka alarm akan aktif.
4. Berdasarkan  pengujian software, SMS  dapat terkirim  secara  otomatis  sesuai  dengan  nilai kadar  gas,  jika  nilai  kadar  gas  rendah  atau tidak  melebihi  nilai  ambang  batas,  maka tidak mengirimkan SMS, sedangkan jika nilai
kadar  gas  tinggi  atau  melebihi  nilai ambang  batas,  maka  akan  mengirimkan SMS.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] E.  A.  Sarasvati,  “Penggunaan Liquefied Petroleum  Gas (  LPG  )  sebagai  upaya mengurangi  kecelakaan  akibat  LPG,”  vol.  01, no. 2, p. 11, 2017.
[2] I. Rai, 2016. "Rancang Bangun Alat Bantu Las Tabung  LPG  3  Kg".  Skripsi.  Palembang  : Politeknik Negeri Sriwijaya.
[3] D.  N.  Haqi,  “Pertamina  Perak  Surabaya Hazardous  Potential  and  Risk  Analysis  of  Fire and Explosion in LPG Storage Tank Pertamina Perak Surabaya,” Indones. J. Occup. Saf. Heal. , vol.  7,  no.  3,  pp.  321–328,  2018,  doi: 10.20473/ijosh.v7i3.2018.321.
[4] M.  Rouse,  “Embedded  System,” IOT  Agenda , 2009. .
[5] D.  Junaidi  and  Y.  D.  Prabowo, Project  Sistem Kendali  Elektronik .  Bandar  Lampung:  CV.
Anugrah Utama Raharja, 2018.
[6] D.  Nurnaningsih,  “Pendeteksi  Kebocoran Tabung LPG Melalui SMS Gateway
Menggunakan  Sensor  MQ-2  Berbasis  Arduino
Uno,” J.  Tek.  Inform. ,  vol.  11,  no.  2,  pp.  121– 126, 2018, doi: 10.15408/jti.v11i2.7512
[7] Bambang Subiono, and Ari Sugiarto, “Rancang Bangun Prototipe Mesin Pengering Kayu Yang Dikendalikan  dengan  Mikrokontroller,” Jurnal
TeknoSAINS Seri Teknik Elektro , 2018.
[8] I.  Iksal,  S.  Sumiati,  and  H.  Harizal,  “Rancang Bangun Prototype Penanganan Dini Dan Pendeteksi Kebocoran  LPG  Berbasis  Mikrokontroler  Melalui Sms,” J. PROSISKO , vol. 3, no. 2, pp. 26–32, 2016.
[9] A.  E.  Kurniawan,  M.  W.  Kasrani,  and  A.  A.  B, “Perancangan Prototype Alat Pendeteksi Kebocoran Gas LPG Berbasis Arduino Uno R3 Dengan Modul Sim800L Dan Esp8266 Sebagai Media Informasi,” J. Tek. Elektro Uniba (JTE Uniba), vol. 4, no. 2, pp. 47–53, 2020, doi: 10.36277/jteuniba.v4i2.62.
[10] Z. H. C. Soh, S. A. C. Abdullah, M. A. Shafie, and M. N. Ibrahim, “Home and industrial safety IoT on LPG gas leakage detection and alert system,” Int. J. Adv.  Soft  Comput.  its  Appl.,  vol.  11,  no.  1,  pp. 131–145, 2019