Abstrack--  Minahasa  electrical  power  system  has  an installed  capacity  of  340,65  MW.  However,  the  power  capacity  is only  288,62  MW.  Power    generating  system  consists  of  two  sub- systems,  namely  thermal  sub-systems  and  hydro  sub-systems. Thermal  sub-system  has  a  capacity  of  235.32  MW  that  is  much larger  than  the  hydro  sub-system  that  is  53.3  MW.  Therefore,  the cost  of  plant  operations  to  be  very  expensive  because  of  fuel consumption of thermal power plant to be very much.
Input-output  characteristics  of  hydroelectric  power generation  illustrates  the  relationship  between  the  inputs  to  the prime  movers  (turbines)  in  the  form  of  the  amount  of  water  that flowed  between  the  blades  of  the  turbine  equation  of  time  with the power output of the generator. The output of the hydro power plant is  a  power  that  is  sent  out  is  reduced  by  the  net  generator  output power for its own use such as for pumps, battery charging and other supporting equipment.
By  knowing  the  value  of  specific  water  consumption (SWC)  and  the  electric  energy  generated,  the  water  flow  can  be determined. This method is very efficient because it has a record of hydropower  energy  generated  each  day.  Accordingly,  if  desired length  of  water  discharge  data,  this  can  be  done  for  hydropower also  has  a  note  of  the  power  /  energy  generated  during  it.  At  one hydropower,  SWC  value  will depend on  the  value  of  the  head, and the efficiency of equipment used (in particular the efficiency of the turbine and generator efficiency).
In the calculation of  Specific Water  Consumption (SWC) is  influenced  by  two  things,  first  by  the  amount  of  water  flow  per day,  per month and per year, both by the average number of  loads perday,permonthandperyear.At  Tonsea  Lama  hydropowerplant  we can  know  the  SWC  in  2014  through  an  average  yield  of  water consumption  by  25,049,419,742  M 3 and  the  average  Energy  of 557,552,813  kWh  and  SWC  amounted  4.49  M 3 /kWh.  At  Hydro powerplant Tanggari 1 then we can know the SWC in 2014 through an average yield of water consumption amounted to 17,941,035 M 3 and  the  average  Energy  of  9,133,881kWh  and  SWC  amounted to1.96M 3 /kWh.  At  Hydropowerplant    Tanggari  2  we  can  know  the SWC  in  2014  through  an  average  yield  of  19,705,698M3  water consumption and the average Energy of 7,780,368 kWh and SWC at 2.53 M 3 / kWh.
Keyword  :  Energy,input-output  characteristics,  Specific  water consumption, water consumption,.
Abstrak-- Sistem  tenaga  listrik  Minahasa  mempunyai kapasitas  terpasang  340,65  MW,  namun  daya  mampu  hanya 288,62  MW.  Sistem  pembangkit  terbagi  dua  yaitu  sub  sistem hidro  dan  sub  sistem  termal.  Sub  sistem  termal  mempunyai kapasitas  daya  mampu  235,32  MW  yang  jauh  lebih  besar  dari sub  sistem  hidro  yaitu  53,3  MW.  Oleh  karena  itu,  biaya  operasi pembangkit  menjadi  sangat  mahal  karena  pemakaian  bahan bakar dari pembangkit termal sangat banyak.
Karateristik  input-output  dari  pembangkit  tenaga  listrik hidro  menggambarkan  hubungan  antara  input  ke  penggerak mula  (turbin)  berupa  jumlah  air  yang  dialirkan  diantara  sudu-
sudu  turbin  persamaan  waktu  dengan  output  daya  dari generator.  Output  dari  pembangkit  listrik  hidro  adalah  daya yang dikirim keluar yaitu net output generator dikurangi dengan daya  untuk  pemakaian  sendiri  seperti  untuk  pompa,  pengisian baterai dan peralatan penunjang lainnya
Dengan  mengetahui  nilai  specific  water  consumption  (SWC) dan  energi  listrik  yang  dihasilkan,  maka  debit  air  dapat ditentukan. Metoda ini sangat efisien  karena  PLTA mempunyai catatan  data  energi  yang  dibangkitkan  tiap  harinya.  Dengan demikian,  jika  diinginkan  data  debit  air  yang  panjang,  hal  ini bisa dilakukan selama PLTA juga mempunyai catatan mengenai daya/energi  yang  dihasilkan  selama  itu.  Pada  suatu  PLTA,  nilai swc  akan  sangat  bergantung  pada  nilai  head,  dan  efisiensi peralatan  yang  dipergunakan  (khususnya  efisiensi  turbin  dan efisiensi generator).
Dalam  perhitungan  Specific  Water  Consumption(SWC) dipengaruhi oleh dua hal, pertama oleh jumlah debit air perhari, perbulan  dan  pertahun,  kedua  oleh  jumlah  beban  rata-rata perhari,  perbulan  dan  pertahun  Pada  PLTA  Tonsea  Lama    kita dapat  mengetahui  SWC  tahun  2014  melalui  hasil  rata-rata pemakaian  air  sebesar  25049419742  M 3 dan  Energi  rata-rata sebesar  557.552.813  kWh  dan  SWC  sebesar  4.49  M 3 /kWh.  Pada PLTA Tanggari 1 maka kita dapat mengetahui SWC tahun 2014 melalui hasil rata-rata pemakaian air sebesar 17,941,035 M 3 dan Energi  rata-rata  sebesar  9,133,881kWh  dan  SWC  sebesar  1.96 M 3 /kWh.  Pada  PLTA  Tanggari  2  kita  dapat  mengetahui  SWC tahun  2014  melalui  hasil  rata-rata  pemakaian  air  sebesar 19,705,698M 3 dan  Energi    rata-rata  sebesar  7,780,368  kWh  dan SWC sebesar 2.53 M 3 /kWh.
Kata  Kunci  :  Energy,input-output  characteristics,Pemakaianair, Specific water consumption.

## I. PENDAHULUAN
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Air  (PLTA)  bekerja  dengan cara merubah energi potensial dari dam atau air terjun menjadi energi  mekanik  dengan  bantuan  turbin  air  dan  dari  energi mekanik  menjadi  energi  listrik  dengan  bantuan  generator, PLTA dapat beroperasi bila mempunyai Daerah Aliran Sungai (DAS)  yang  potensial  sebagai  sumber  air  untuk  memenuhi kebutuhan dalam pengoperasian PLTA tersebut.
Pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), perhitungan keadaan  air  yang  masuk  pada  waduk  /  dam  tempat penampungan air, beserta besar air yang tersedia dalam waduk /  dam  dan  perhitungan  besar  air  yang  akan  dialirkan  melalui pintu  saluran  air  untuk  menggerakkan  turbin  sebagai penggerak sumber listrik dengan demikian kontrol terhadap air yang  masuk maupun  yang didistribusikan ke pintu saluran air untuk  menggerakkan  turbin  harus  dilakukan  dengan  baik, sehingga  dalam  operasi  PLTA  dapat  dijadikan  sebagai  dasar tindakan  pengaturan  penggunaan  air  maupun  pengamanan

## Analisa Perhitungan Specific Water

## Consumption Pada Pembangkit Listrik Tenaga Air Di Sistem Minahasa
Peils Yusac Tangkilisan. (1) , Ir. Hans Tumaliang MT. (2) , Sartje Silimang ST. MT. (3)
(1)Mahasiswa, (2)Pembimbing 1, (3)Pembimbing 2,
Jurusan Teknik Elektro-FT. UNSRAT,  Manado-95115, Email: peilsyusactangkilisan@gmail.com
seluruh  sistem,  sehingga  PLTA  tersebut  dapat  beroperasi sepanjang tahun walaupun pada musim kemarau panjang.
Ditinjau  dari  caranya  membendung  air,  PLTA  dapat dibagi  menjadi  dua  kategori  PLTA  run  off  river  dan  PLTA dengan kolam tando (reservoir). Pada PLTA run off river, air sungai  dialihkan  dengan  menggunakan  dam  yang  dibangun memotong  aliran  sungai.  Air  sungai  kemudian  kembali disalurkan  ke  bangunan  air  PLTA  kalau  pada  PLTA  kolam tando  (reservoir)  aliran  sungai  dibendung  dengan  bendungan besar  agar  terjadi  penimbunan  air  sehingga  terjadi  kolam tando.
Dengan  adanya  penimbunan  air  telebih  dahulu  dalam kolam tando,maka  pada  musim  hujan  dimana  debit  air  sungai besarnya  melebihi  kapasitas  penyaluran  air  bangunan  pada PLTA  maka,  air  dapat  ditampung  dalam    kolam  tando.  Pada musim  kemarau  dimana  debit  air  sungai  lebih  kecil  daripada kapasitas  penyaluran  air  bangunan  pada  PLTA,  selisih kekurangan  air  dapat  diatasi  dengan  mengambil  air  dari timbunan  yang  ada  dalam  kolam  tando.Inilah  keuntungan penggunaan  kolam  tando  pada  PLTA.  Hal  ini  tidak  dapat dilakukan pada PLTA run off river seperti yang ada di sistem minahasa.
Dalam  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Air  (PLTA  )  kondisi air  yang  digunakan  atau  dimanfaatkan  sebagai  sumber  daya (resources)  penghasil  listrik  adalah  memiliki  kapasitas  aliran dan ketinggian tertentu maka semakin besar energi yang dapat dimanfaatkan  untuk  menghasilkan  energi  listrik  dan  harus memperhatikan besarnya debit air. Debit air dalam pembangkit listrik  tenaga air sangat  dipengaruhi oleh  cuaca dan musim di wilayah berdirinya suatu PLTA, debit air sangat mempengaruhi operasional dalam pembangkit dimana pembangkit akan mengatur debit air yang masuk dalam PLTA sesuai kebutuhan beban yang dibutuhkan.SWC (specific water consumption)  sangat  ditentukan  oleh  jumlah  debit  air perhari,perbulan sampai pertahun dibagi dengan jumlah Energi harian,perbulan  sampai  pertahun  pada  masing-masing  unit dalam pembangkit sehingga  dapat dihitung SWC   pada  setiap Pembangkit  Listrik  Tenaga  Air  (PLTA).  Oleh  sebab  itu,  saya mengajukan  judul  tugas  akhir  “Analisa  Perhitungan  Specific Water  Consumption  Pada  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Air  Di Sistem Minahasa”.

## II. LANDASAN TEORI

## A. Pembangkit Tenaga Listrik
Setiap pembangkit mempunyai karakteristik yang berbeda-beda.  Karakteristik  sangat  tergantung  pada sumber energi primer setiap pembangkit.Perbedaan energi primer  dan tingkat  efisiensi menyebabkan  biaya  produksi masing-masing pembangkit menjadi berbeda. Secara garis besar  ada  3  (tiga)  tipe  pembangkit  berdasarkan  waktu beroperasi, yaitu :

## Pembangkit tipe base
Pembangkit tipe base adalah pembangkit yang dioperasikan  untuk  memikul  beban  dasar  konstan. Biasanya pembangkit tipe base memiliki waktu mula yang lama,  contohnya  pembangkit  listrik  tenaga  uap  (PLTU). Pembangkit lain seperti PLTA dan PLTP termasuk dalam pembangkit tipe base.

## Pembangkit tipe intermediate
Pembangkit  tipe  intermediate  biasanya digunakan sewaktu-waktu  untuk  menutupi  lubang-lubang  beban dasar  pada  kurva  beban.  Pembangkit  ini  memiliki  start awal  yang  cepat.  PLTD  biasa  digolongkan  dalam  tipe pembangkit intermediate.

## Pembangkit tipe peak
Pembangkit  tipe  peak  hanya  dioperasikan  pada  beban puncak.  Pada  umumnya  pembangkit  ini  memiliki keandalan  yang  cukup  tinggi,  namun  tidak  terlalu ekonomis untuk dioperasikan secara terus-menerus karena biaya  bahan  bakar  yang  relatif  mahal.  Pembangkit  yang termasuk dalam tipe peak adalah PLTD, PLTG.

## B. Pembangkit Hidro
Pembangkit  hidro  adalah  istilah  yang  digunakan untuk  instalasi  pembangkit  listrik  yang  menggunakan  energi air. kondisi air  yang  dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya (resources)  penghasil  listrik  adalah  memiliki  kapasitas  aliran dan  ketinggian  tertentu  dari  instalasi.Semakin  besar  kapasitas aliran  maupun  ketinggiannya  dari  instalasi,maka  semakin besar  energi  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  menghasilkan energy listrik.
Secara  teknis,  Pembangkit  hidro  ini  memiliki  tiga komponen  utama,yaitu  air,turbin  dan  generator.  Air  yang mengalir  dengan  kapasitas  tertentu  disalurkan  dari  ketinggian tertentu menuju power house. Di power house air tersebut akan menekan turbin sehingga turbin akan menerima energi air dan mengubahnya  menjadi  energi  mekanik  berupa  perputaran poros  turbin.  Poros  yang  berputar  tersebut  kemudian ditransmisikan  ke  generator.dari  generator  akan  dihasilkan energi listrik.
Pembangkit  hidro  atau  dalam  skala  besar  disebut pembangkit  listrik  tenaga  air  adalah  suatu  bentuk  perubahan tenaga  dari  tenaga  air  dengan  ketinggian  dan  debit  tertentu menjadi  tenaga  listrik.  Mula-mula  potensi  tenaga  air dikonversikan  menjadi  tenaga  mekanik  dalam  turbin. Kemudian  turbin  memutar  generator  yang  membangkitkan tenaga listrik.

## C. Prinsip PLTA Dan Konversi Energi Listrik
Pada  prinsipnya  PLTA  mengolah  energi  potensial  air diubah  menjadi  energi  kinetis  dengan  adanya  head,  lalu energi  kinetis  ini  berubah  menjadi  energi  mekanis  dengan adanya  aliran  air  yang  menggerakkan  turbin,  lalu  energi mekanis  ini  berubah  menjadi  energi  listrik  melalui perputaran rotor pada generator. Jumlah energi listrik yang bisa dibangkitkan dengan sumber daya air tergantung pada dua  hal,  yaitu  jarak  tinggi  air  (head)  dan  berapa  besar jumlah air yang mengalir (debit). Untuk bisa menghasilkan energi  listrik  dari  air,  harus  melalui  beberapa  tahapan perubahan energi, yaitu
Gambar 1. Proses Konversi Energi Dalam PLTA

## Gambar 2.Turbin Kaplan

## Energi Potensial
Energi  potensial  yaitu  energi  yang  terjadi  akibat  adanya beda potensial, yaitu akibat adanya perbedaan ketinggian.

## Energi Kinetis
Energi  kinetis  yaitu  energi  yang  dihasilkan  akibat  adanya aliran air sehingga timbul air dengan kecepatan tertentu.

## Energi Mekanis
Energi  mekanis  yaitu  energi  yang  timbul  akibat  adanya pergerakan  turbin.  Besarnya  energi  mekanis  tergantung dari besarnya energi potensial dan energi kinetis. Besarnya energi mekanis.

## Energi Listrik
Ketika  turbin  berputar  maka  rotor  juga  berputar  sehingga menghasilkan energi listrik.

## A. Komponen Dasar PLTA
Komponen-komponen  dasar  PLTA  berupa  dam,  turbin, generator dan transmisi. Dam berfungsi untuk menampung air dalam  jumlah  besar  karena  turbin  memerlukan  pasokan  air yang  cukup  dan  stabil.  Selain  itu  dam  juga  berfungsi  untuk pengendalian banjir.

## Turbin
Turbin  berfungsi  untuk  mengubah  energi  potensial menjadi  energi  mekanik.  Air  akan  memukul  sudu-sudu  dari turbin  sehingga  turbin  berputar.  Perputaran  turbin  ini  di hubungkan ke generator.
Gambar 3. Turbin Francis
Gambar 4. Turbin Pelton
Daya  yang  dibangkitkan  generator  yang  diputar  oleh  turbin adalah :
(1)
Keterangan : P i = daya (kW) Q   = debit air rata-rata (m 3 /detik)
H   = tinggi terjun  air efektif (m)
T η = efisiensi turbin G η = efisiensi generator
Gambar  1.  menggambarkan  secara  skematis  bagaimana potensi  tenaga  air,  yaitu  sejumlah  air  yang  terletak  pada ketinggian  tertentu  diubah  menjadi  tenaga  mekanik  dalam turbin air.
Pada  gambar  2  Turbin  Kaplan  digunakan  untuk  tinggi terjun  yang  rendah,  yaitu  di  bawah  20  meter.  Teknik mengkonversikan energi potensial air menjadi energi mekanik roda  air  turbin  dilakukan  melalui  pemanfaatan  kecepatan  air. Roda  air  turbin  Kaplan  menyerupai  baling-baling  dari  kipas angin.
Pada gambar 3 Turbin Francis paling banyak digunakan di Indonesia.  Turbin  ini  digunakan  untuk  tinggi  terjun  sedang, yaitu  antara  20-400  meter.  Teknik  mengkonversikan  energi potensial air menjadi energi mekanik pada roda air turbin
9,8. . . . i T G P Q h η η =
Gambar 5. Generator
Gambar 6. Travo
dilakukan  melalui  proses  reaksi  sehingga  turbin  Francis jugadisebut sebagai turbin reaksi.
Pada  gambar  4  Turbin  Pelton  adalah  turbin  untuk  tinggi terjun  yang  tinggi,  yaitu  di  atas  300  meter.  Teknik mengkonversikan energi potensial air menjadi energi mekanik pada roda air turbin dilakukan melalui proses impuls sehingga turbin Pelton juga disebut sebagai turbin impuls.

## Generator
Generator  dihubungkan  ke  turbin  dengan  bantuan  poros dan gearbox. Memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan  magnet  didalam  generator  sehingga  terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan arus AC.
Generator  listrik  adalah  sebuah  alat  yang  memproduksi energi  listrik  dari  sumber  energi  mekanis.  Generator  terdiri dari dua bagian utama, yaitu rotor dan stator. Rotor terdiri dari 18  buah  besi  yang  dililit  oleh  kawat  dan  dipasang  secara melingkar  sehingga  membentuk  9  pasang  kutub  utara  dan selatan.
Jika  kutub ini  dialiri  arus  eksitasi dari  Automatic  Voltage Regulator  (AVR),  maka  akan  timbul  magnet.  Rotor  terletak satu  poros  dengan  turbin,  sehingga  jika  turbin  berputar  maka rotor  juga  ikut  berputar.  Magnet  yang  berputar  memproduksi tegangan  di  kawat  setiap  kali  sebuah  kutub  melewati  “coil” yang  terletak  di  stator.  Lalu  tegangan  inilah  yang  kemudian menjadi listrik yang ditunjukan pada gambar 5.

## TABEL I. KLASIFIKASI PLTA SESUAI DAYA YANG DIHASILKAN

## Gambar 7. Bendungan
Pada gambar 6 Travo digunakan untuk menaikan tegangan arus  bolak  balik  (AC)  agar  listrik  tidak  banyak  terbuang  saat dialirkan  melalui  transmisi.  Travo  yang  digunakan  adalah travo  step  up.  Transmisi  berguna  untuk  mengalirkan  listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik kita pakai  tegangannya  di  turunkan  lagi  dengan  travo  step  down. Pembangkit  listrik  tenaga  air  konvensional  bekerja  dengan cara mengalirkan air dari dam ke turbin setelah itu air dibuang. Saat  ini  ada  teknologi  baru  yang  dikenal  dengan  pumped- storage plant.
Pada gambar 7  Bendungan atau dam adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. Bendungan juga digunakan untuk mengalirkan air ke sebuah Pusat Listrik Tenaga Air. Kebanyakan dam juga memiliki bagian yang disebut pintu air untuk membuang air yang tidak diinginkan secara bertahap atau berkelanjutan

## B. Klasifikasi Pembangkit Listrik Tenaga Hidro
Pada  dasarnya  suatu  pembangkit  listrik  tenaga  hidro berfungsi  untuk  mengubah  potensi    tenaga  air  yang  berupa aliran  air  (sungai)  yang  mempunyai  debit  dan  tinggi  jatuh (head) untuk menghasilkan energi listrik.
Secara umum Pusat Listrik Tenaga Air terdiri dari : 1) Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, 2) Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro, dan 3) Pembangkit Listrik Tenaga Air.
Pembangkit  listrik  tenaga  hidro  dapat  dikategorikan  dan diklasifikasikan  sesuai  besar  daya  yang  dihasilkannya, sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut:
NO JENIS DAYA/KAPASITAS 1 PLTA > 5 MW ( 5.000 kW). 2 PLTM 100 kW < PLTM < 5.000 kW 3 PLTMH < 100 kW

## C. Specific Water Consumption(SWC)
Dengan  mengetahui  nilai  specific  water  consumption (SWC)  dan energi listrik yang dihasilkan, maka debit air dapat ditentukan.  Metoda  ini  sangat  efisien  karena    PLTA mempunyai catatan data energi yang dibangkitkan tiap harinya (biasanya per jam).
Dengan  demikian,  jika  diinginkan  data  debit  air  yang panjang, hal ini bisa dilakukan selama PLTA juga mempunyai catatan mengenai daya/energi yang dihasilkan selama itu. Pada suatu PLTA, nilai swc akan sangat bergantung pada nilai head, dan efisiensi peralatan yang dipergunakan (khususnya efisiensi turbin dan efisiensi generator).
Dalam  perhitungan  Specific  Water  Consumption(SWC) dipengaruhi  oleh  dua  hal,  pertama  oleh  jumlah  debit  air perhari, perbulan dan pertahun, kedua oleh jumlah beban rata- rata perhari, perbulan dan pertahun
(2)
Keterangan : Q   = Jumlah debit air (m 3 ) W  =  Energi (kWh) Dalam perhitungan ini kita dapat mengetahui Pembangkit Listrik  Tenaga  Air  (PLTA)  mana  yang  lebih  efisien  dalam pengoperasian.

## III. METODE PENELITIAN

## A. Prosedur Penelitian
Dalam  penyusunan  tugas  akhir  ini,  yang  pertama- tama  penulis  melakukan  beberapa  langkah-langkah  untuk pengambilan dan pengolahan data yang akan menjadi landasan penelitian.  Langkah-langkah  tersebut  menjadi  beberapa tahapan, antara lain :
Prosedur  penelitian  ini  terdiri  atas  beberapa  langkah-langkah, yaitu:

## Tahap Persiapan
Melakukan  studi  literatur  dan  mempelajari  materi-materi mengenai analisa perhitungan specific water consumption pada pembangkit hidro
Menentukan  parameter  apa  yang  digunakan  untuk  membuat analisa  perhitungan  konsumsi  air  pada  pembangkit  hidro  di sistem Minahasa dan data apa saja yang diperlukan.

## Tahap Pengambilan Data
Membuat  surat  izin  pengambilan  data  di  kantor  PT.  PLN (Persero)  Sektor  Minahasa  dan  PT.  PLN  AP2B  Sistem Minahasa
Memasukkan  surat  izin  pada  tanggal  30  Juni  2015  di  kantor PT.  PLN  (Persero)  Sektor  Minahasa  dan  pada  tanggal  20 Maret 2013PT. PLN (Persero) AP2B Sistem Minahasa Pengambilan data pada tiap unit pembangkit di PLTA Tonsea Lama,PLTA  tanggari  1  dan  PLTA  tanggari  2  dimulai  pada tanggal  1  Juli  2015,  setelah  mendapat  izin  (surat  tembusan) dari pihak PT. PLN (Persero) Sektor Minahasa.
Pengambilan data  di Kantor PT. PLN  (Persero)  AP2B  Sistem Minahasa dilakukan pada tanggal 20 Maret 2013.
Tahap Pengolahan Data Mengambil data debit,daya,tinggi air pada pembangkit hidro di sistem minahasa.
Menentukan persamaan karakteristik input-output pembangkit hidro dari data operasi harian (debit terhadap besarnya daya yang dibangkitkan).

## Indentifikasi Masalah
Pada  saat  melakukan  penelitian  langsung  di  lapangan,  hal terpenting  yang  pertama  dilakukan  ialah  mengidentifikasi masalah-masalah  yang terjadi di 3 Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tonsea Lama,Tanggari 1 dan Tanggari 2. Setelah penulis  mengetahui  masalah  yang  ada  barulah  penulis mengambil data-data yang berkaitan dengan masalah tersebut.

## B. Tempat Dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  sistem  pembangkit hidro  Minahasa,  dengan  mengambil  data  sekunder  pada  tiap unit  pembangkit  hidro  yang  terinterkoneksi  dalam  sistem, yaitu  PLTA  Tonsea  Lama,PLTA  Tanggari  1  dan  PLTA tanggari 2. Data (diambil mulai pada tanggal 26 Februari 2013 dan  1  juli  –  31  juli  2015)  di  Kabupaten  Minahasa  dan Kabupaten Minahasa Utara.

## C. Jenis Data
Data-data  dalam  penelitian  ini  di  kelompokan menjadi dua jenis, yaitu: Data primer dan data sekunder.

## Data Primer
Data  primer  merupakan  data  yang  diperoleh  berdasarkan survei  langsung  ke  lokasi  penelitian.  Data  -  data  tersebut adalah  data  pengusahaan  PLTA  Tonsea  Lama,Tanggari  1  dan Tanggari  2  pada  tahun  operasi  2013  sampai  tahun  2015.  Dan data  Debit  air,daya  mampu  dan  daya  terpasang  dan  DMA  di PLTA Tonsea Lama,Tanggari 1 dan Tanggari 2.

## Data sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan data-data yang  sudah  ada  di  lapangan.  Data  Sekunder  tersebut  adalah data  yang  diperoleh  melalui  literatur  dan  jurnal  -  jurnal  yang berkaitan  dengan  sistem  pambangkit  listrik  tenaga  surya, spesifikasi dari komponen PLTA.

## D. Teknik Analisis Data
Dalam  mengolah  data-data  yang  di  ambil  saat  melakukan penelitian,  penulis  memakai  rumus  dan  persamaan  yang  akan dipakai  dalam  menganalisa  data  yang  berkaitan  dengan masalah-masalah  di  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Air  (PLTA) Tonsea Lama,Tanggari 1 dan Tanggari 2.
Perhitungan  SWC(Specific  Water  Consumption)  Pada  PLTA Tonsea Lama,PLTA Tanggari 1 dan Tanggari 2 Perhitungan  SWC  diperoleh  berdasarkan  formulasi  yang dinyatakan dalam
Persamaan sebagai berikut :
(3)
Keterangan :
Q   = Jumlah debit air  (m 3 ) W   = Energi (kWh)

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pembangkit Hidro Di Sistem Minahasa
Sistem  pembangkit  hidro  merupakan  pembangkit  yang biaya  pengoperasiannya  relatif  lebih  murah  dibandingkan sistem  pembangkit  yang  lain.  Sumber  energi  primer  yaitu  air tidak  perlu  dibeli,  hanya  dikenakan  biaya  pajak  sebesar  5 Rupiah/kWh untuk sistem Minahasa.
Pembangkit  hidro  (PLTA)  sistem  Minahasa  terhubung  secara kaskade  dengan  memanfaatkan  aliran  sungai  Tondano  seperti yang digambarkan secara skematis pada gambar dibawah.

## B.Profil PLTA Tonsea Lama
Pembangkit    Listrik    Tenaga    Air    Tonsealama tepatnya  terletak  di  Desa  Tonsealama  Kecamatan  Tondano Utara,  Kab.  Minahasa.  Kurang  lebih  35 Km  dari  Ibukota propinsi  Sulawesi  Utara  dan  5 Km  dari  Ibukota  Kabupaten Minahasa.  Pembangkit  ini  menggunakan  potensi  air   yang bersumber    dari    Danau    Tondano    yang    memiliki    luas    41 Km²  dan  luas  Daerah  Penangkap  Hujan  200 Km².
Air    tersebut    mengalir    melalui    Sungai    Tondano dengan    panjang    5  Km    kemudian    dibendung    untuk mengalirkan    air    ke    Rumah    Pembangkit    Daya    (Power house)    melalui    terowongan    dengan    panjang    528    meter yang    selanjutnya    disalurkan    melalui    2    buah    Pipa    Pesat (Penstock)    masing  -  masing    berdiameter    1.5    dan    2  m, dimana   Pipa  Pesat    yang   berdiameter   1.5 m  untuk   mesin Unit  I  dan  yang  berdiameter  2 m  untuk  dua  Unit  mesin yaitu  mesin  Unit  II  dan  Unit  III.
Pembangunan    PLTA    Tonsealama    Unit    I    dirintis oleh  Bangsa  Belanda  semasa  masih  berkuasa  di  Indonesia, namun  setelah  bangsa  Jepang  merebut  kekuasaan  Belanda di    Indonesia    Proyek    pembangunan    PLTA    Tonsealama diteruskan  oleh  bangsa  Jepang  sekitar  tahun  1942  sampai dengan  tahun  1945  yang  antara  lain  membuat  Bendungan, Terowongan,    pemasangan    Pipa    Pesat    dan    mendatangkan Turbin    dan    Generator.    Turbin    mesin    Unit    I    ini performance    Test    pabrik    pada    tahun    1917    dan pemasangannya  mulai  tahun  1918  di  PLTA  Katsuragawa Jepang,    sedangkan    Generatornya    ex    bongkaran    dari Philipina.
Gambar 8. PLTA Kaskade (Tonsea Lama - Tanggari I - Tanggari II)

## C. Profil PLTA Tanggari 1 Dan PLTA Tanggari 2
Proyek  pembangunan Unit pembangkit  PLTA Tanggari 1 (selanjutnya  disebut  PLTA  Tanggari  1)  dimulai  sejak  tahun 1986  dan  beroperasi  komersial  sejak  bulan  oktober  1987 hingga tahun 2009 produksi Kwh yang dibangkitkan oleh unit PLTA tanggari 1 mencapai 1.541.374.860 kwh dengan operasi mencapai  135.125.00  jam  kerja  untuk  mesin  unit  1  dan 134.188.00  jam  untuk  mesin  unit  2.Energi  listrik  yang dihasilkan  dari  PLTA  tanggari  1  disalurkan  ke  system interkoneksi  70  KV  Minahasa.Manado.Bitung  dan  sistim interkoneksi  150  KV  untuk  kotamobagu.PT.PLN  (persero) sektor  minahasa    dan  unit  PLTA  tanggari  1  mempunyai komitmen untuk meyakinkan pelanggan (AP2B Minahasa) dan mitra  kerja  bahwa  dalam    melaksanakan  proses  bisnisnya sesuai  dengan  standar  internasional  manajemen  mutu  ISO 9001 : 2008.
Dalam  melaksanakan  proses  bisnisnya,  PLTA  tanggari  1 menggunakan  air  buangan  turbine  unit  I,II,III  PLTA  Tonsea lama  sebagai  sumber  utama  penggerak  mula  untuk  memutar turbine  yang  seporos  dengan  Generator,dukungan  penyedia jasa sebagai pemasok tenaga jasa operator melalui kantor PLN SMI,sekaligus  mendapat  pembinaan,pengarahan,bimbingan dan pemantuan dari kantor SMI.
PLTA  Tanggari  I  dengan  berbagai  kualifikasi  yang bertugas melaksanakan pengoperasian,pemeliharaan
pembangkit dan administrasi / kepegawaian untuk menghasilkan produksi tenaga listrik secara kontinyu.
Dalam  melaksanakan  proses  bisnisnya,  PLTA  tanggari  1 menggunakan  air  buangan  turbine  unit  I,II,III  PLTA  Tonsea lama  sebagai  sumber  utama  penggerak  mula  untuk  memutar turbine  yang  seporos  dengan  Generator,dukungan  penyedia jasa sebagai pemasok tenaga jasa operator melalui kantor PLN SMI,sekaligus  mendapat  pembinaan,pengarahan,bimbingan dan pemantuan dari kantor SMI.

## D.  Data Teknis
Data  teknis  diperoleh  di  kantor  PLN  AP2B  Sistem Minahasa,  kantor  PLN  Sektor  Minahasa,  dan  di  tiap  unit pembangkit  hidro  PLTA  Tonsea  Lama,Tanggari  1  dan Tanggari 2.
TABEL II. DATA CONSTRAINS PLTA Data Operasi dan Fisik PLTA T. Lama Tanggari I Tanggari II P maks (kW) 11.500 16.300 18.500 P min (kW) 3.100 3.800 5.400 Q max (m 3 /det) 13,747 14,7 16,3 Q min (m 3 /det) 3,744 6,825 11,7 Water Level Maksimum (MASL) 683,66 589,6 459,8 Water Level Minimum (MASL) 682,66 588,75 458,8 Tinggi Tenjun Air (m) 93,25 127,6 137,1 Panjang Terowongan Air (m) 528 1.802 1825

## TABEL III. SPESIFIKASI MESIN PLTA SISTEM MINAHASA

## E. Perhitungan SWC pada PLTA Tonsea Lama
Perhitungan  SWC  di  PLTA  Tonsea  Lama    pada  bulan januari  maka  kita  dapat  menghitung  specific  water consumption(SWC) dengan menggunakan rumus:
Melalui  hasil  data  bulan  januari  pemakaian  air  dan  Energi yang  dikeluarkan  masing-masing  unit  pembangkit  maka didapat  hasil  pemakaian  air  selama  bulan  januari  sebesar 27.229.589.900  M 3 dan  energi  yang  dikeluarkan  adalah 605.619.737 Kwh.

## SWC pada bulan januari adalah
= 4.49 M 3 /kWh
SWC  yang  didapat  pada  bulan  januari  sebesar  4.49  M 3 /kWh sehingga  kita  dapat  mengetahui  dengan  pasti    pemakaian  air sebesar  27.229.589.900  M 3 dan    energi  yang  dikeluarkan sebesar 605.619.737 kWh .
Melalui hasil perhitungan diatas maka mendapatkan hasil SWC pada PLTA Tonsea Lama  selama tahun 2014.

## TABEL IV. SWC PADA PLTA TONSEA LAMA
BULAN PEMAKAIAN AIR(M 3 ) ENERGI (kWh) SWC (M 3 /kW h) JANUARI 27.229.589.900 605.619.737 4.49 FEBRUARI 26.182.432.800 584.321.282 4.48 MARET 25.365.432.300 563.453.521 4.50 APRIL 25.062.364.200 556.325.342 4.50 MEI 24.534.534.800 543.497.653 4.51 JUNI 23.876.543.600 536.546.545 4.45 JULI 22.987.645.500 524.535.344 4.38 AGUSTUS 22.674.534.500 521.232.345 4.35 SEPTEMBE R 23.675.534.300 534.325.453 4.43 OKTOBER 24.675.989.700 545.674.534 4.52 NOVEMBE R 25.987.667.500 565.645.667 4.59 DESEMBER 28.345.567.800 609.456.342 4.65 Rata-rata 25.049.819.742 557.552.813 4.49

## TABEL V. SWC SELAMA MUSIM PANAS
BULAN PEMAKAIAN AIR (M 3 ) ENERGI (kWh) SWC(M 3 /kW h) APRIL 25.062.364.200 556.325.34 2 4.50 MEI 24.534.534.800 543.497.65 3 4.51 JUNI 23.876.543.600 536.546.54 5 4.45 JULI 22.987.645.500 524.535.34 4 4.38 AGUSTUS 22.674.534.500 521.232.34 5 4.35 SEPTEMB ER 23.675.534.300 534.325.45 3 4.43 OKTOBE R 24.675.989.700 545.674.53 4 4.52
Dalam  perhitungan  pada  table  IV  maka  kita  dapat mengetahui SWC tahun 2014 melalui hasil rata-rata pemakaian air  sebesar  25049419742  M 3 dan  Energi  rata-rata  sebesar 557.552.813 kWh dan SWC sebesar 4.49 M 3 /kWh.

## F. Pengaruh Musim panas Pada PLTA Tonsea Lama
Musim Panas Pada PLTA Tonsea Lama diambil Pada Bulan April-Oktober
Dari tabel V kita bisa melihat Pemakaian air semakin menurun dari bulan april sampai bulan oktober dikarenakan oleh faktor musim  panas  sehingga  daya  output  yang  dihasilkan  oleh pembangkit PLTA Tonsea Lama semakin Menurun. Dari data yang diatas didapat pemakaian air terendah pada bulan agustus
Unit Merek / Tipe / No.Seri Tahun Operas i DAYA Terpa sang Mam pu ( kW ) ( kW ) PLTA Tonsea Lama 1 Escher  Wyss /Francis Vertical/6007 1960 4440 3500 2 Stork  Holland /Francis  Vertical/PV 36285 1970 4500 4000 3 Andritz  Escher  Wyss /Francis Vertical/1216 1981 5440 4000 PLTA Tanggari I 1 Neyrpic/Francis Vertical/412218 1987 9000 8500 2 Neyrpic/Francis Vertical/412219 1987 9000 7800 PLTA Tanggari II 1 Bouvier Hydro/Francis Vertical 1998 9500 9500 2 Bouvier Hydro/Francis Vertical 1998 9500 9000

## TABEL VI. SWC SELAMA MUSIM HUJAN
BULAN PEMAKAIAN AIR (M 3 ) ENERGI (kWh) SWC(M 3 /kW h) NOVEM BER 25.987.667.500 565.645.66 7 4.59 DESEMB ER 28.345.567.800 609.456.34 2 4.65 JANUAR I 27.229.589.900 605.619.73 7 4.49 FEBRUA RI 26.182.432.800 584.321.28 2 4.48 MARET 25.365.432.300 563.453.52 1 4.50 TABEL VII. SWC PADA PLTA TANGGARI 1 BULAN PEMAKAIAN AIR(M 3 ) ENERGI (kWh) SWC (M 3 /kWh ) JANUARI 267,590 8,731,200 3.065 FEBRUARI 247,012 8,223,100 3.004 MARET 25,401,885 7,912,823 3.21 APRIL 20,479,946 6,545,880 3.13 MEI 20,479,946 6,545,880 3.13 JUNI 37,816,409 1,193,098,5 00 3.16 JULI 32,497,745 1,078,078,6 00 3.014 AGUSTUS 22,355,073 7,546,028 2.97 SEPTEMBE R 16,498,935 5,593,995 2.95 OKTOBER 16,498,935 5,593,995 2.95 NOVEMBER 14,364,852 4,543,110 3.16 DESEMBER 25,873,154 8,169,728 3.17 Rata-rata 17,941,035 9,133,881 1.96
sebesar  22.674.534.500  M 3 dan  daya  output  terendah  sebesar 521.232.345  kWh  sehingga  mempengaruhi  SWC  sebesar  4.35 M 3 /kWh.
A. Pengaruh musim hujan pada PLTA Tonsea Lama
Musim Hujan Pada PLTA Tonsea Lama diambil Pada Bulan November-Maret
Dalam  perhitungan  diatas  maka  kita  dapat  mengetahui SWC tahun 2014 melalui hasil rata-rata pemakaian air sebesar 17,941,035 M 3 dan Energi rata-rata sebesar 9,133,881kWh dan SWC sebesar 1.96 M 3 /kWh.
Dari  tabel  VI  kita  bisa  melihat  Pemakaian  air  semakin  naik dari  bulan  november  sampai  bulan  maret  dikarenakan  oleh faktor  musim  hujan  sehingga  Energi  yang  dihasilkan  oleh pembangkit PLTA Tonsea Lama semakin naik. Dari data yang diatas didapat pemakaian air tertinggi pada bulan desember
TABEL VIII .SWC SELAMA MUSIM PANAS
BULAN PEMAKAIAN AIR (M 3 ) ENERGI (kWh) SWC (M 3 /kWh) APRIL 20,479,946 6,545,880 3.13 MEI 20,479,946 6,545,880 3.13 JUNI 37,816,409 1,193,098, 500 3.16 JULI 32,497,745 1,078,078, 600 3.014 AGUSTUS 22,355,073 7,546,028 2.97 SEPTEMB ER 16,498,935 5,593,995 2.95 OKTOBER 16,498,935 5,593,995 2.95

## TABEL IX. SWC SELAMA MUSIM HUJAN
BULAN PEMAKAIAN AIR (M 3 ) ENERGI (kWh) SWC (M 3 /kWh) NOVEMBER 14,364,852 4,543,110 3.16 DESEMBER 25,873,154 8,169,728 3.17 JANUARI 267,590 8,731,200 3.065 FEBRUARI 247,012 8,223,100 3.004 MARET 25,401,885 7,912,823 3.21
sebesar    28.345.567.800  M 3 dan  Energi  tertinggi  sebesar 656.456.342  kWh  sehingga  mempengaruhi  SWC  sebesar 4.65M 3 /kWh.

## A. Perhitungan SWC pada PLTA Tanggari 1
Perhitungan SWC pada PLTA Tanggari 1 maka kita dapat menghitung specific water consumption(SWC) dengan
Dari  data  pada  table  VII  didapat  pemakaian  air  terendah pada bulan September dan oktober sebesar  16,498,935M 3 dan Energi terendah sebesar 5,593,995 kWh sehingga mempengaruhi SWC sebesar 2.95 M 3 /kWh.

## B. Pengaruh Musim Hujan Pada PLTA Tanggari
Musim Hujan Pada PLTA Tanggari 1 diambil Pada Bulan November-Maret.
menggunakan rumus:
Melalui  hasil  data  dalam  pemakaian  air  dan  Energi yang  dikeluarkan  masing-masing  unit  pembangkit  maka didapat pemakaian air selama bulan Juni sebesar 37,816,409M 3 dan Energi yang dikeluarkan adalah 11,930,985.00kWh.

## TABEL X. SWC PADA PLTA TANGGARI 2
BULAN PEMAKAIAN AIR(M 3 ) ENERGI (kWh) SWC (M 3 /kWh) JANUARI 267,590 8,731,200 3.065 FEBRUARI 247,012 8,223,100 3.004 MARET 25,401,885 7,912,823 3.21 APRIL 20,479,946 6,545,880 3.13 MEI 23,510,195 7,792,785 3.02 JUNI 37,816,409 11,930,985 3.17 JULI 32,497,745 10,780,786. 3.014 AGUSTUS 23,011,713 7,546,028 3.05 SEPTEMBER 16,498,935 5,593,995 2.95 OKTOBER 16,498,935 5,593,995 2.95 NOVEMBER 14,364,852 4,543,110 3.16 DESEMBER 25,873,154 8,169,728 3.166 Rata-rata 19,705,698 7,780,368 2.53 SWC pada bulan Juni adalah = 3.16 M 3 /kWh.
SWC  yang  didapat  pada  bulan  juni  sebesar  3.16  M 3 /kWh sehingga  kita  dapat  mengetahui  dengan  pasti    pemakaian  air sebesar  37,816,409M 3 dan    Energi  yang  dikeluarkan  sebesar 11,930,985.00kWh.
Dari  Perhitungan  diatas  maka  didapatkan  SWC  di PLTA Tanggari 1 selama tahun 2014 pada tabel dibawah ini.

## A. Pengaruh Musim Panas Pada PLTA Tanggari 1
Musim Panas Pada PLTA Tanggari 1 diambil Pada Bulan April-Oktober
Dari tabel diatas kita bisa melihat Pemakaian air semakin naik dari  bulan  november  sampai  bulan  maret  dikarenakan  oleh faktor  musim  hujan  sehingga  Energi  yang  dihasilkan  oleh pembangkit PLTA Tonsea Lama semakin naik. Dari data yang diatas  didapat  pemakaian  air  tertinggi  pada  bulan  Maret sebesar    25,401,885  M 3 dan  Energi  tertinggi  sebesar 7,912,823kWh  sehingga  mempengaruhi  SWC  sebesar  3.21 M 3 /kWh.

## B. Perhitungan SWC pada PLTA Tanggari 2
Perhitungan    SWC  kita  dapat  menghitung  specific  water consumption(SWC) dengan menggunakan rumus:
Melalui  hasil  data  dalam  pemakaian  air  dan  Energi  yang dikeluarkan  masing-masing  unit  pembangkit  maka  didapat pemakaian  air  selama  bulan  Desember  sebesar  25,873,154M 3 dan Energi yang dikeluarkan adalah 8,169,727.50kWh.

## SWC pada bulan Desember adalah
= 3.166 M 3 /kWh
TABEL XI. SWC SELAMA MUSIM PANAS
BULAN PEMAKAIAN AIR (M 3 ) ENERGI (kWh) SWC (M 3 /kWh) APRIL 20,479,946 6,545,880 3.13 MEI 23,510,195 7,792,785 3.02 JUNI 37,816,409 11,930,985 3.17 JULI 32,497,745 10,780,786. 3.014 AGUSTUS 23,011,713 7,546,028 3.05 SEPTEMBER 16,498,935 5,593,995 2.95 OKTOBER 16,498,935 5,593,995 2.95

## TABEL XII. SWC SELAMA MUSIM HUJAN
SWC  yang  didapat  pada  bulan  januari  sebesar  3.166  M 3 /kWh sehingga  kita  dapat  mengetahui  dengan  pasti    pemakaian  air sebesar  25,873,154M 3 dan  Energi  yang  dikeluarkan  sebesar 8,169,727.50kWh.
Dalam perhitungan tabel X  maka kita dapat mengetahui SWC tahun  2014  melalui  hasil  rata-rata  pemakaian  air  sebesar 19,705,698M 3 dan Energi rata-rata sebesar 7,780,368kWh dan SWC sebesar 2.53 M 3 /kWh.

## C. Pengaruh Musim Panas Pada PLTA Tanggari 2
Musim Panas Pada PLTA Tanggari 2 diambil Pada Bulan April-Oktober
Dari  data  pada  table  XI  didapat  pemakaian  air  terendah pada bulan September dan oktober sebesar  16,498,935M 3 dan Energi terendah sebesar 5,593,995 kWh sehingga mempengaruhi  SWC  sebesar  2.95  M 3 /kWh.  Dan  juga  karena musim  yang  tidak  menentu  maka  pemakaian  air  maksimal pada  bulan  Juni  sebesar  37.816.409  M 3 dan  menghasilkan Energi sebesar 11.930.985 kWh.

## D. Pengaruh Musim Hujan Pada PLTA Tonsea Lama
Musim Hujan Pada PLTA Tonsea Lama diambil Pada Bulan April-Oktober
BULAN PEMAKAIAN AIR (M 3 ) ENERGI (kWh) SWC (M 3 /kWh) NOVEMBER 14,364,852 4,543,110 3.16 DESEMBER 25,873,154 8,169,728 3.166 JANUARI 267,590 8,731,200 3.065 FEBRUARI 247,012 8,223,100 3.004 MARET 25,401,885 7,912,823 3.21

## TABEL XIII. PERBANDINGAN SWC PADA PLTA SISTEM MINAHASA
PLTA PEMAKAIAN AIR(M 3 ) ENERGI (kWh) SWC (M 3 /k Wh) TONSEA LAMA 25,049,419742 557,552,8 13 4.49 TANGGARI 1 17,941,035 9,133,881 1.96 TANGGARI 2 19,705,698M 3 7,780,368 2.53
Dari  tabel  XII  kita  bisa  melihat  Pemakaian  air  semakin  naik dari  bulan  november  sampai  bulan  maret  dikarenakan  oleh faktor  musim  hujan  sehingga  Energi  yang  dihasilkan  oleh pembangkit  PLTA  Tanggari  2  semakin  naik.  Dari  data  yang diatas  didapat  pemakaian  air  pada  bulan  Desember  sebesar 25,873,154M 3 dan  Energi  tertinggi  sebesar  8,169,728kWh sehingga mempengaruhi SWC sebesar 3.166 M 3 /kWh.

## E. Perbandingan  antara  PLTA  Tonsea  Lama,Tanggari  1 Dan Tanggari 2
Untuk  membandingkan  PLTA  Tonsea  Lama,Tanggari  1  dan Tanggari 2 maka diambil rata-rata tahun 2014.
Melalui hasil tabel XIII  maka didapatkan hasil dimana pemakaian air tertinggi dan Energi tertinggi pada PLTA Tonsea Lama dan terendah pada PLTA Tanggari 1 maka berpengaruh pada SWC dimana semakin tinggi pemakaian air pada suatu PLTA maka Energi yang diproduksi semakin tinggi pula dan SWC juga memudahkan untuk mengetahui PLTA mana yang lebih efisien dioperasikan dimana melalui hasil perhitungan SWC ini maka PLTA Tonsea Lama lebih efisien untuk beban base load dan lebih efisien dalam mengoperasikannya.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dalam menganalisa perhitungan SWC(Specific  Water Consumption) pada PLTA di Sistem Minahasa memudahkan  kita  untuk  mengetahui  pemakaian  air  dan daya  ouput  pada  PLTA  Tonsea  Lama,Tanggari  1  dan Tanggari  2  sehingga  dapat  mengetahui  PLTA  mana  yang lebih efisien dalam pengoperasiannya.
Pada  PLTA  Tonsea  Lama    kita  dapat  mengetahui  SWC tahun  2014  melalui  hasil  rata-rata  pemakaian  air  sebesar 25049419742 M 3 dan Energi rata-rata sebesar 557.552.813  kWh  dan  SWC  sebesar  4.49  M 3 /kWh.  Pada PLTA Tanggari 1 maka kita dapat mengetahui SWC tahun 2014  melalui  hasil  rata-rata  pemakaian  air  sebesar 17,941,035 M 3 dan Energi rata-rata sebesar 9,133,881kWh  dan  SWC  sebesar  1.96  M 3 /kWh.  Pada PLTA Tanggari 2 kita dapat mengetahui SWC tahun 2014 melalui hasil rata-rata pemakaian air sebesar 19,705,698M 3 dan  Energi  rata-rata  sebesar  7,780,368 kWh dan SWC sebesar 2.53 M 3 /kWh.
PLTA sangat efisien digunakan pada saat ini dimana krisis energi  yang  terjadi  maka  perlunya  penghematan  dalam pemakaian  air  tetapi  daya  output  yang  dihasilkan  harus memenuhi  beban konsumen  yang  selalu  meningkat  setiap tahunnya  melalui  hasil  perhitungan  ini  dapat  diketahui
bahwa  PLTA  Tonsea  Lama  yang  lebih  efisien  dalam pengoperasiannya.

## B. Saran
Pemeliharaan  terhadap  sistem  pembangkit  perlu  ditingkatkan, agar semua pembangkit tidak sering mengalami gangguan dan dapat beroperasi dengan optimal.
.Pembersihan  eceng  gondok  harus  segera  dibersihkan  karena mempengaruhi  debit  air  pada  danau  tondano  untuk peningkatan  dalam  pemakaian  air  pada  PLTA  di  sistem minahasa.

## DAFTAR PUSTAKA
1. A.,Kuwara,S.BukuPeganganTeknikTenagaListrik.Jakarta:
PradnyaPramita,1982.
2. Dj,Marsudi.PembangkitanEnergiListrik.Jakarta:Erlangga,2005
3. Dj,Marsudi.OperasiSistemTenagaListrik(Edisike2).Yogyakarta: PenerbitGrahaIlmu,2006.
4. Dj,Marsudi.Operasisistemtenagalistrik  ,  BalaiPenerbit&  HUMAS ISTN,  Jakarta.1990.
5. El-Hawari,  M.E.Electrical  Power  Systems;  Design  and  Analysis. Reston Publishing Company. Reston, Virginia,1983.
6. H,Nadjamuddin.BahanAjarPerancanganPembangkitanTenagaListr ik,Jakarta;2001
7. M,Djiteng,2005.Pembangkitan
EnergiListrik,PenerbitErlangga,Jakarta,
8. Murty,  P.S.R.Operation  and  Control  in  Power  Systems.  B SPublications.,2008.
9. O.F.Patty,Ir. Tenaga air.PenerbitErlangga,Jakarta,1994
10. Wood,  A.J.,  Wollenberg,  B.F.  Power  Generation,  Operator,  and Control  (2 nd ed.). Jhon Wiley & Sons, Inc,1996.