## PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT: PELATIHAN PEMANFAATAN SALURAN IRIGASI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK MICROHIDRO KEPADA MASYARAKAT DI DESA PAMIJAHAN GUNUNG BUNDER
Yani Prabowo 1) , Suwasti Broto 2) , dan Grace Gata 3)
1,3 Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur
2 Teknik elektro, Universitas Budi Luhur
1,2,3 Ciledug raya.Petukangan Jakarta Selatan 12260 E-mail : yani.prabowo@budiluhur.ac.id 1) , suwasti.broto@budiluhur.ac.id 2) , grace.gata@budiluhur.ac.id 3)

## ABSTRAK
Listrik  sampai  saat  ini  sudah  menjadi  kebutuhan  yang  cukup  penting,  tetapi  belum  semua  wilayah  dapat  terjangkau  oleh aliran  listrik.  Hal  tersebut  bisa  disebabkan  karena  suatu  wilayah  mempunyai  medan  yang  sulit  diakses  oleh  sarana transportasi.  Bermacam  cara  dapat  digunakan  untuk  menghasilkan  sumber  daya  listrik  seperti  menggunakan  bahan  bakar minyak, menggunakan pembangkit listrik tenaga matahari dan bisa menggunaan tenaga air. Desa Gunung Bunder Pamijahan Bogor mempunyai potensi air yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga microhidro, tetapi sampai saat ini warga sekitar belum mengetahui bagaimana cara memanfaatkan aliran sungai tersebut. Melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat  oleh  Universitas  Budi  Luhur,  telah  dilakukan  pelatihan  dan  penyuluhan  untuk  pembuatan  pembangkit  listrik tenaga air dengan kincir model vortex  dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan disekitar desa. Pemilihan menggunakan turbin vortex berdasarkan pertimbangan ketingian pada lokasi kincir tersebut yang hanya memiliki ketinggian 4.33 meter tetapi memiliki aliran debit yang cukup untuk mengerakan turbin. Potensi yang berhasil didapat dari penelitian ini dengan beda ketinggian (head) 2.6 meter dari panjang lintasan 4 stasiun dengan jarak masing  masing antar stasiun  26 meter.    Kecepatan  air  rata-rata  10  liter  perdetik  akan  menghasilkan  daya  sebesar  254.604  watt.  Hal  tersebut  masih  dapat dikembangan untuk mendapatkan daya yang maksimal dengan mengkondisikan saluran air pada saluran irigasi .
Kata Kunci: Turbin, Microhidro,Irigasi, Listrik, Tenaga Air

## 1. PENDAHULUAN
Listrik sampai saat ini sudah menjadi kebutuhan yang cukup  penting,  tetapi  belum  semua  wilayah  dapat terjangkau oleh aliran listrik. Hal tersebut bisa disebabkan karena  suatu  wilayah  mempunyai  medan  yang  sulit diakses  oleh  sarana  transportasi.  Bermacam  cara  dapat digunakan untuk menghasilkan sumber daya listrik seperti menggunakan  bahan  bakar  minyak,  menggunakan pembangkit listrik tenaga matahari dan bisa menggunaan tenaga  air.  Seiring  dengan  kemajuan  teknologi  di  segala bidang,  maka  catu  daya  utama  PLN  (Perusahaan  listrik Negara)  sangat  berpengaruh  terhadap  penyedian  energi listrik bagi layanan publik. Akan tetapi suplai daya utama yang berasal dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) tidak selamanya kontinu dalam penyalurannya. Suatu saat pasti terjadi  pemadaman  total  yang  dapat  disebabkan  oleh gangguan  pada  sistem  pembangkit,  atau  gangguan  pada sistem  transmisi  dan  sistem  distribusi  (Safii  and  Vidy, 2019). Jika  pembangkit  listrik  mengunakan  bahan  bakar minyak  tentunya  sangat  mahal  untuk  biaya  operasional pembangkit listrik dan belum tentu semua masyarakat bisa membayar  operasional  pembangkit  listrik  tersebut.  Jika menggunakan sistem pembangkit tenaga surya, mempunyai  kelemahan  modul  pembangkit  tersebut sampai saat ini masih tergolong cukup mahal.
Pembangkit  listrik  microhidro  (PLMTH)  merupakan salah  satu  alternatif  yang  cukup  murah  dan  ramah lingkungan untuk mendapatkan energi listrik (Subandono, 2013).  Desa  Gunung  Bunder  Pamijahan  Bogor  sampat saat ini ada sebagian wilayah yang belum teraliri jaringan listrik. Sebagian besar mata pencarian masyarakat adalah petani,    didesa  tersebut  memiliki  sumber  daya  air  yang melimpah  sampai  saat  ini  belum  tersentuh  untuk dikembangkan  dan  dimanfaatkan  airnya.  Selama  ini  air tersebut  hanya  untuk  kebutuhan  dasar  seperti  mandi, mencuci,  dan  irigasi  selebihnya  air  tersebut  hanya mengalir  ke  sungai.  Di  sisi  lain  ada  masyarakat  yang sampai  saat  ini  belum  mendapat  aliran  listrik  dari PLN.Melihat  hal  tersebut  kami  mencoba  mencarikan alternatif  lain  untuk  memberikan  penerangan  kepada masyarakat  dengan memperkenalkan energi listrik yang didapat  dari  sumber  aliran  sungai  yang  ada  pada  desa tersebut.
Pemanfaatan    aliran  sungaI  sebagai  lokasi  untuk pembangkit listrik microhidro pernah dilakukan  (Pranoto et al. , 2018) bahwa Potensi energi mikrohidro di saluran irigasi  dapat   menghasilkan  energi  listrik  menggunakan teknologi  hidroelektrik.  Saluran  irigasi  yang  terdapat  di daerah  pertanian-pertanian  di  pedesaan  mempunyai potensi  untuk  dimanfaatkan  sebagai  pembangkit  listrik.
Aliran air di saluran irigasi mempunyai kestabilan aliran debit lebih stabil dibandingkan dengan aliran debit air di sungai. Debit air di aliran irigasi relatif tidak terpengaruh oleh  perubahan  musim  atau  cuaca.  Kondisi  ini  sangat menguntungkan  untuk  pemanfaatan  pembangkit  listrik yang  menuntut  kesinambungan  suplai  air  yang tinggi.(Febijanto, 2011). Dengan memanfaatkan ketinggian air pada 2,5 meter sudah dapat menghasilkan daya listrik sebesar 400 watt hal tersebut dilakukan oleh (Bahtiar, A., Hidayat, D. and J.M., Syakir, N and Wibawa, 2015).
Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah diutarakan  di  atas,  kami  mengadakan    program pengabdian pada masyarakat untuk melakukan pembuatan  pembangkit  listrik  tenaga  air  microhidro. Selain itu membangun PLMTH adalah upaya konstruktif untuk  mengajak  masyarakat  peduli  dengan  lingkungan hidup  secara  riil.  Dengan  menjaga  kualitas  hutan  untuk menghasilkan  air  yang  bermanfaatkan  untuk  memutar turbin  pembangkit  listrik.  PLTMH  adalah  suatu pembangkit listrik skala kecil (kurang dari 100kW) yang menggunakan  tenaga  air  sebagai  penggeraknya  seperti saluran  irigasi,  sungai  atau  air  terjun  dengan  cara memanfaatkan tinggi terjunan (head) dan jumlah debit air.
PLMTH  pada  dasarnya  memanfaatkan  energi potensial head. Semakin tinggi head maka semakin besar energi  potensial  air  yang  dapat  diubah  menjadi  energy listrik.  (Nasir,  2013)  Disamping  faktor  geografis, head juga  dapat  pula  diperoleh  dengan  membendung  air menjadi  tinggi.  Air  dialirkan  melalui  sebuah  pipa  ke dalam rumah pembangkit yang pada umumnya dibangun ditepian  sungai.  Pada  prinsipnya    pembangkit  listrik microhidro adalah sama dengan pembangkit listrik tenaga air  hanya  yang  membedakan.  PLMTH  micro  ini  dapat beroperasi  tanpa  harus  membuat  reservoir  untuk menampung  air  dalam  jumlah  besar.  pembangkit  listrik tenaga  air  dengan  skala  kecil  dengan  batasan  kapasitas antara  5  kW-  1MW  perunit  sedangkan  pendapat  lain sistem  pembangkit  micro  hidro  digolongkan  menjadi  3, yaitu  minihidro  dengan  kapasitas  100  KW  s/d  1  MW, mikro hidro dengan kapasitas 1- 100 KW dan piko hidro dibawah 1 KW. Pembangkit  Listrik  Tenaga  Mikrohidro (PLTMH) adalah  suatu  sistem  pembangkit  listrik  yang dapat  mengubah    potensi    air    dengan    ketinggian    dan debit  tertentu    menjadi    tenaga    listrik,    dengan menggunakan  turbin  air  dan  generator.  Cara  kerja  dari pembangkit  ini  cukup  sederhana,  yaitu  menggerakkan turbin dengan memanfaatkan aliran air. (Shantika, 2013).
Turbin  open  flume  merupakan  suatu  jenis  turbin  air berskala  mikro  yang  cocok  digunakan  pada  daerah terpencil  dengan  karakteristik  geografi  bergunung- gunung  karena  pembuatannya  yang  sederhana  dan perawatannya  yang  mudah.  Tinggi  jatuh  air  yang  dapat digunakan  turbin  ini  berkisar  antara  2  –  10  m  sehingga memiliki  cakupan  daerah  penggunaan  yang  luas. (Budiarso  Muhammad Ridho dan Raza Dianofitra, 2014).
Turbin  tersebut  berfungsi  untuk  mengubah  energi yang tersedia menjadi energi mekanik. Salah satu sistem
yang digunakan oleh PLTMH adalah mikro hidro vortex. turbin  vortex  menggunakan  energi  kinetik  air  yang membentuk  pusaran  yang  akan  menggerakkan  sudu turbin. Untuk mendapatkan efisiensi turbin yang optimal, maka  salah  satu  faktor  yang  dapat  ditinjau  adalah pemilihan profil atau model turbin yang sesuai. Penelitian mengenai  turbin  vortex  ini  juga  dilakukan  oleh  Ray Sihombing  ,  Syahril  Gultom  tahun  2014  adalah  untuk mendapatkan  rancangan  casing  turbin  vortex,  rancangan poros,  rancangan  sudu  dan  bantalan  serta  bahan-  yang sesuai.  Turbin  Vortex  ini  dirancang  dengan  debit  air 0.0052  dan  kecepatan  air  1.44  m/s  (Sihombing et  al. , 2014)  (Syafitri et  al. ,  2018).  Penggunaan  turbin  vortex sangat cocok daerah yang memiliki karakteristik geografis yang ber gunung-gunung, seperti dilakukan oleh farid dan Priyo tahun 2018 meneliti mengenai turbin vortex dengan beberapa  tipe  sudu  untuk  menghasilkan  daya  yang maksimal  (Farid  rahman,  2018).  Pembangkit  Listrik Tenaga  Mikro  Hidro  (PLTMH)  pada  dasarnya  sebuah pembangkit  Listrik  Tenaga  Air  (PLTA)  dimana memerlukan  dua  data  yang  penting    yaitu  debit  air  dan ketinggian  jatuh  (biasa  disebut  ‘Head’)  untuk menghasilkan tenaga yang bermanfaat. Ini adalah sebuah sistem  konversi  tenaga,  menyerap  tenaga  dari  bentuk ketinggian  dan  aliran,  dan  menyalurkan  tenaga  dalam bentuk  daya  mekanik  ke  daya  listrik.  Tidak  ada  sistem konversi  daya  yang  dapat  mengirim  sebanyak  yang diserap karena sebagian daya hilang oleh sistem itu sendiri dalam  bentuk  gesekan,  panas,  suara  dan  sebagainya (Zainuddin et al. , 2009).
Persamaan  konversinya  adalah:  Daya  yang  masuk  = Daya yang keluar + Kehilangan (Loss)    atau  Daya yang keluar = Daya yang masuk × Efisiensi konversi
Daya kotor adalah tinggi terjun  kotor (Hgross) yang dikalikan dengan debit air (Q) dan juga dikalikan dengan sebuah  faktor  gaya  gravitasi    (g  =  9.8),  sehingga persamaan dasar dari pembangkit listrik adalah :
𝑃𝑛𝑒𝑡𝑡 = 𝑔𝑥𝐻 𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑥 𝑄 𝑥 𝜇𝑡𝑜𝑡 (1)
dimana head dalam meter, dan debit air dalam meter kubik per detik , dan 𝜇𝑡𝑜𝑡 ( effisiensi total ) dalam persen dan terbagi sebagai berikut :
𝜇𝑡𝑜𝑡 = 𝜇𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑠𝑖𝑝𝑖𝑙 𝑥 𝜇𝑝𝑒𝑛𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑥 𝜇𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 𝑥 𝜇𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑥 𝜇 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑥 𝜇 𝑗𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑥 𝜇𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 (2) Di mana : µkonstruksi sipil   :   1.0-    (panjang  saluran  ×  0.002
0.005)/ Hgross µpenstock :   0.90    -    0.95  (tergantung  pada panjangnya) µturbin :   0.70  -  0.85 (tergantung pada tipe turbin) µgenerator :   0.80    -    0.95  (tergantung  pada kapasistas generator) µsistem kontrol :   0.97
µjaringan :   0.90- 0.98 (tergantung pada panjang jaringan) µtrafo :   0,98
µkonstruksi  sipil  dan  penstock  adalah  yang  biasa diperhitungkan  sebagai  ‘Head  Loss  (Hloss)  atau kehilangan  ketinggian’.  Dalam  kasus  ini,  persamaan diatas dirubah ke persamaan berikut.
𝑃𝑛𝑒𝑡𝑡 = 𝑔 𝑥(𝐻𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 − 𝐻𝑙𝑜𝑠𝑠)𝑥 𝑄 𝑥 (𝜇𝑡𝑜𝑡 − 𝜇𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑠𝑖𝑝𝑖𝑙 − 𝜇𝑝𝑒𝑛𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘). (𝑘𝑊) (3)
Pemilihan  jenis  turbin  yang  digunakan  sangat tergantung dari besarnya debit air dan tinggi jatuh air yang tersedia, besarnya harga dari debit dan tinggi jatuh air ini didapatkan dari hasil survei dilapangan pada pengamatan sebelumnya  dilokasi  tersebut  didapat  data  Potensi  yang berhasil didapat dari penelitian ini dengan beda ketinggian (head)  2.6  meter  dari  panjang  lintasan  4  stasiun  dengan jarak  masing  masing  antar  stasiun  26  meter.    Kecepatan air  rata-rata  10  liter  perdetik  akan  menghasilkan  daya sebesar 254.604 watt. Sistem pembangkit microhidro ini tidak menggunakan metode bendungan tetapi menggunakan  turbin  kaplan  yang  dimodifikasi  menjadi turbin vortex (Prabowo et al. , 2018).

## 2. RUANG LINGKUP
Dalam pengabdian ini mencakup:
1. Cakupan  permasalahan  adalah  bagaimana  cara memanfaatkan  secara  maksimal  sumber  daya  air  di desa  Gunung  Bunder  Pamijahan  Bogor  sebagai sumber  energi  alternatif  melalui  Pembangkit  Listrik Tenaga  Mikrohidro  (PLTMH)  dengan  masyarakat sekitar.
2. Batasan-penelitian pengabdian  masyarakat ini adalah mengajarkan kepada masyarakat untuk dapat menyediakan  listrik  secara  mandiri  berdasarkan potensi  yang  ada  dilingkungan  sekitar  dengan menggunakan turbin air.
3. Rencana  hasil  yang  didapatkan  adalah  terlaksananya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di desa Gunung Bunder Pamijahan Bogor. tersebut  dapat  memenuhi  sebagian  kebutuhan  listrik masyarakat desa Gunung Bunder Pamijahan Bogor

## 3. BAHAN DAN METODE
Program  yang dilaksanakan  pada kegiatan ini  terdiri dari  persiapan,  pelaksanaan.  Pada  pelaksanaan  dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan  penyuluhan  dan  pengumpulan  data  dilapangan selanjutnya  data  tersebut  akan  dijadikan  referensi  untuk pembangunan  pembangkit  listrik  microhidro.  Dalam penyuluhan  ini  metode  yang  akan  digunakan  adalah mengkombinasikan  ceramah,  diskusi,  tutorial,  praktik, dan  tanya  jawab.  Metode  kegiatan  di  tampilkan  pada gambar 1.
Mulai Penyuluhan potensi microhidro pengamatan potensi microhidro
Pengolahan hasil pengamatan Pemilihann desain turbin Perbaiki desain turbin Pembuatan turbin yang sesuai Pelatihan pemeliharaan turbin Desain turbin Selesai
Gambar 1. Kerangka Tahapan Kegiatan
Urutan metode kegiatan yaitu :
1. Mempelajari teori dan mengolah data yang ditemukan dari hasil tahap persiapan.
2. Menetukan  jenis  turbin  yang  akan  digunakan  untuk microhidro.
3. Melakukan fabrikasi turbin oleh masyarakat sekitar.
4. Langkah  terakhir  adalah  pelatihan  perawatan  turbin oleh masyarakat

## 4. PEMBAHASAN
Secara  umum  lokasi  PMLTH  ini    dipilih    sesuai dengan  kriteria  sebagai berikut :
1. Mempunyai  ketersediaan  debit  yang cukup.
2. Terdapat besarnya tinggi jatuh.
3. Kondisi    topografi    yang  memungkinkan    untuk penempatan fasilitas bangunan.
4. Berada  tidak  jauh  dari  daerah pelayanan.
5. Tidak mempengaruhi sistim pengairan yang sudah ada
Debit air dan tinggi jatuh air  Data sumber tenaga air yang  perlu  diketahui  adalah  beda  ketinggian  permukaan (H)  dan  kapasitas  aliran  (Q).  Kedua  factor  ini  sangat menentukan  besaran  daya  yang  bisa  dihasilkan  oleh PLTMH.  Umumnya  suatu  sumber  tenaga  air  misalnya kapasitas  alirannya  berubah-ubah  tergantung  dari  curah hujan  serta  faktor-faktor  lainnya  sangatlah  berpengaruh. pada gambar 2 skema pembangkit listrik mikrohidro.

## Gambar 2. Skema Pembangkit Listrik Mikrohidro

## 4.1 Pengukuran profil lintasan dan analisa daya
Pengukuran  debit  air  dilakukan  untuk  mendapatkan nilai yang minimum dari debit air yang digunakan untuk pembangkit.  Sebelum  melakukan  pengukuran  debit  air, hal yang dilakukan adalah mengukur panjang lintasan air yang akan digunakan sebagai penstock. Hasil pengukuran disajikan pada tabel 4. Data pengukuran panjang lintasan aliran  sungai  lebih  dari  10  meter  dengan  rata-rata  lebar sungai  150  cm.  pengukuran  head  dilakukan  dengan menggunakan  waterpas  didapat  selisih  tinggi  5  cm. Pengkuran debit air dilakukan dengan cara menggunakan ember  sebagai  wadah  untuk  menampung  air  dan stopwatch  untuk  mengetahui  waktu  berapa  lama  ember tersebut  terisi.  Spesifikasi  ember  yang  digunakan mempunyai  diameter  26  cm  dengan  ketinggian  37  cm. sehingga ember tersebut mempunyai volume.
V =      𝜋𝑟 2 . 𝑡 (3)
= 3.14. 13 2
= 3.14. 13 2 . 37 = 19634,42𝑐𝑚 3
Tabel 1. Pengukuran debit mengunakan ember No Waktu (detik) 1 2.2 2 1.8 3 1.3
4 1.8
5 2.4
6 2.2
7 2.4
∑ 14
Dari  tabel  diatas  rata-rata  maka  kecepatan  rata-  rata ember  tersebut  terisi  adalah 𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 = ∑ 14 7 = 2 𝑑𝑡 .  Sehingga debit yang diperoleh
𝑄 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡 Q = 20 2 = 10 𝑙𝑡/𝑑𝑡 .  Pengukuran kecepatan aliran rata rata dengan jarak 3.10 cm disajikan pada tabel 2.
Tabel 2. Pengkuran kecepatan aliran No Waktu (detik) 1 6.44 2 5.87 3 6.50 4 7.00 5 4.58 6 5.16 7 5.10 8 4.91 9 5.33 10 4.81 ∑ 55.72
Waktu rata-rata
𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑎 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑎 = 55.72 10 𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑎 = 5.572 𝑑𝑡 Kecepatan aliran
𝑣 = 𝑆 𝑡 𝑣 = 3.10
5.572 𝑣 = 0.556 𝑚/𝑑𝑡
Analisa daya
Dalam hal ini diketahui debit sungai (Q)= 10 l/dt, H=
4.33 m. g= 9.8 m/sec 2 = 9.8 𝑥 10 𝑥 4.33 𝑥 0.66

## = 254.604 𝑤𝑎𝑡𝑡
4.2 Pemilihan turbin air
Pemilihan turbin kebanyakan didasarkan pada head air yang  didapatkan  dan  kurang  lebih  pada  rata-rata alirannya.  Umumnya,  turbin  impuls  digunakan  untuk tempat  dengan  head  tinggi,  dan  turbin  reaksi  digunakan untuk  tempat  dengan  head  rendah.  Berdasarkan perhitungan  dan  pengukuran  analisa  daya  yang  didapat sebesar 254.604 watt maka turbin yang tepat adalah model kaplan,  hal  ini  dilihat  dari  gambar  3.  turbin  untuk microhidro.
Gambar 3. Turbin untuk micro hidro
Konstruksi  turbin  vortek  dalam  kegiatan  ini  dibuat dengan  memanfaatkan  barang-barang  yang  mudah didapat dari lingkungan desa tersebut, bahan dan peralatan yang dibutuhkan antara lain :
1. Tangki air
2. Pulli
3. Generator
Berdasarkan  data  yang  didapat  dari  kegiatan sebelumnya  maka  dirancanglah  turbin  dengan  model Vortex,  seperti  disajikan  pada  gambar  4  dan  5Turbin vortex ini dirancang dengan 4 sudu masing masing sudu mempunyai sudut 90 derajat. Sudu ini terhubung dengan alternator  sebagai  pembangkit  listrik  dengan  pulli  yang mempunyai perbandingan 2:1. Turbin vortex ditempatkan pada sebuah drum air yang berfungsi untuk menimbulkan efek  putaran  air,  sehingga  secara  alami  turbin  ini  akan berputar karena terdorong oleh air yang mengalir melalui sebuah pipa penstock dengan diameter 4 inci sepanjang 6 meter. Gambar 4 Pengerjaan pembuatan turbin dilakukan di  bengkel  warga  sehingga  warga  dapat  membuat didampingi oleh tim.
Gambar 4. Pembuatan kincir

## Gambar 5. Pemasangan
Pada Gambar 5 pembuatan turbin sudah lengkap dan dilakukan pemasangan turbin di saluran irigasi

## Gambar 6. Pengukuran
Terlihat  pada  Gambar  6  merupakan  pengukuran tegangan  pada  generator  sekaligus  uji  coba.  Kegiatan pelatihan  pemanfaatan  saluran  irigasi  untuk  pembangkit listrik  microhidro  kepada  masyarakat  di  desa  pamijahan gunung bunder dilakukan bersama warga sekitar.
Rasio antara pully turbin dengan generator adalah 1:2 Nilai  tegangan  listrik  akan  meningkat  sesuai  dengan putaran  yang  dihasilkan  generator.  Hasil  listrik  dari alternator disimpan pada sebuah baterai dengan tegangan 12 v. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan tegangan yang  akan  digunakan  oleh  peralatan  listrik  yang  lain, tetapi peralatan listrik umumnya menggunakan tegangan AC 220v maka diperlukan sebuah inverter untuk merubah tegangan  DC  menjadi  AC.  Dengan  sebuah  baterai  12  V dan  kuat  arus  50  A.  makan  akan  menghasilkan  daya sebesar  600  watt.  Daya  tersebut  memang  cukup  kecil karena  belum  seluruh  dari  potensi  air  digunakan  untuk pembangkit  listrik.  Masih  banyak  air  yang  terbuang melalui  sisi  luar  pipa  penstock.  Tabel  6  merupakan tegangan yang dihasilkan dari alternator.

## Tabel 3. Tegangan yang dihasilkan dari putaran pulli
No Putaran pulli 1 (RPM) Putaran pulli 2 (RPM) Tegangan 1 87 174 12 v 2 86 173 12 v 3 76 151 11 v 4 81 161 11 v 5 88 176 13,5 v 6 88 176 13,5 v 7 86 172 11.5 v 8 85 172 11,5v
Tegangan  yang  diharapkan  untuk  mengisi  baterai adalah 13,5 v tetapi dalam kenyataan nya tegangan yang dihasilkan rata rata adalah 12V tentunya dengan tegangan sebesar 12 v tidak maksimal untuk mengisi baterai. Hal ini kemungkinan  disebabkan  supplay  air  yang  kurang  stabil atau  putaran  alternator  yang  kurang  kencang  karena perbandingan rasio antar pulli yang kurang tepat. Dengan daya  600  watt  pada  baterai  dan  lampu  LED  12v  bisa
menerangi  3  sampai  4  rumah  dengan  masing-masing rumah mendapat jatah lampu LED 12v 4 lampu.

## 5. KESIMPULAN
Saat  ini  masyarakat  sudah  mengetahui  manfaat lain yaitu berguna sebagai pembangkit listrik microhidro. Masyarakat  pun  dapat  membuat  dan  menerapkan  turbin untuk microhidro secara sederhana, kemudian masyarakat juga berperan aktif dalam pemeliharaan perangkat turbin maupun  kebersihan  disepanjang  aliran  sungai  dan melakukan  penghijuan.  Dari  pengujian  hanya  didapat daya sebesar 600 watt tetapi potensi sungai tersebut belum sepenuhnya  digunakan  hal  ini  disebabkan  belum optimalnya desain dari aliran penstok. Sehingga semburan air untuk menggerakan sudu-sudu turbin tidak maksimal

## 6. SARAN
Kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  ini  dapat dilanjutkan  dengan  lebih  banyak  melibatkan  masyarakat terutama  dalam  perawatan  terhadap  sistem  dan lingkungan. Sistem pembangkit listrik microhidro dengan turbin  vortex ini sebenarnya sesuai dengan  karakter dari sungai  tersebut  tetapi  masih  perlu  disempurnakan terutama pada bagian pipa penstock dan sudu-sudu turbin.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Bahtiar,  A.,  Hidayat,  D.,  M.  and  J.M.,  Syakir,  N  and Wibawa,  B.  .  2015.  Aplikasi  Pembangkit  Listrik Mikrohidro Untuk Penerangan Lingkungan
Masyarakat  Di  Kecamatan  Ciwidey  Kabupaten Bandung, Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat , 4(1), pp. 15–17.
Budiarso  Muhammad Ridho dan Raza Dianofitra, A. P. H.  2014.  Optimasi  Turbin  Mikrohydro  untuk Daerah Terpencil: Openflume, Proceeding Seminar  Nasional  Tahunan  Teknik  Mesin  XIII (SNTTM XIII) , (Snttm Xiii), pp. 15–16.
Farid  rahman,    priyo  heru.  2018.  Uji  Eksperimental Kinerja  Turbin  Reaksi  Aliran  Vortex  Tipe  Sudu Berpenampang Lurus Dengan Variasi Tinggi Sudu Muhammad  Farid  Rahman  Hakim, JTM ,  06(01), pp. 85–95.
Febijanto,  I.  2011.  Pemanfaatan  Potensi  Tenaga  Air  Di Saluran Irigasi Banjarcahyana, Kabupaten Banjarnegara,  Propinsi  Jawa  Tengah  Sebagai Usaha  Pengurangan  Emisi  Gas  Rumah  Kaca, Jurnal Teknologi Lingkungan , 9(3), pp. 277–286. doi: 10.29122/jtl.v9i3.472.
Nasir,  B.  A.  2013.  Design  of  Micro  -Hydro  -Electric Power Station, International Journal of Engineering  and  Advanced  Technology ,  2(5), pp. 39–47. Available at: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi =10.1.1.674.5491&rep=rep1&type=pdf.
Prabowo,  Y. et  al. 2018.  Studi  Kelayakan  Pembangkit Listrik  Tenaga  Mikrohidro  (Pmlth)  Pada  Saluran
Irigasi  Gunung  Bunder  Pamijahan  Bogor, Jurnal Ilmiah FIFO , 10(1), p. 41. doi: 10.22441/fifo.v10i1.2939.
Pranoto,  B. et  al. 2018.  Potensi  Energi  Mikrohidro  di Daerah  Irigasi  (Studi  Kasus  di  Wilayah  Sungai Serayu  Opak), Jurnal  Irigasi ,  12(2),  p.  77.  doi: 10.31028/ji.v12.i2.77-86.
Safii,  M.  and  Vidy.  2019.  Perancangan  Bangun  Alat Monitoring  Notifikasi  Tegangan  Genset  Berbasis Internet  of  Things  Dan  Sms  Gateway,  p.  7. Available at: http://jurnal.wicida.ac.id/index.php/sebatik/article /view/466/172.
Shantika,  D.  2013.  Perancangan  Prototipe  Piko  Hydro PORTABLE  200  Watt, Seminar  Nasional  XII Rekayasa  dan  Aplikasi  Teknik  Mesin  di  Industri,
Kampus  ITENAS  -  Bandung,  17-18  Desember
2013 .
Sihombing, R. P. J. et al. 2014. Analisa Efisiensi Turbin Vortex  Dengan  Casing  Berpenampang  Lingkaran Pada  Sudu  Berdiameter  56  Cm  Untuk  3  Variasi Jarak Sudu Dengan Saluran Keluar’, e- , 10(2), pp. 143–148.
Subandono,  A.  2013.  Pembangkit  listrik  tenaga mikrohidro  (  pltmh  ), ADITYA  -  Pendidikan Bahasa  dan  Sastra  Jawa ,  10(4),  pp.  1–13.  doi: 10.17529/jre.v10i4.1113.
Syafitri,  N.  F. et  al. 2018.  Analisis  Profil  Sudu  Turbin Mikro  Hidro  Vortex  , Seminar  Nasional Cendekiawan , pp. 535–541. Zainuddin, H. et al. (2009) ‘Design and Development of Pico-hydro Generation System for Energy Storage Using  Consuming  Water  Distributed  to  Houses’, Water , 3(11), pp. 154–159.