DOI : https://doi.org/10.32502/jse.v8i1.6093
Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Untuk Pompa Irigasi Sawah di Desa Ulak Aurstanding Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir
Izzul Fazlul Alam 1 , Abdul Azis 2 , Perawati 3
1,2,3 Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang izul.alam.00@gmail.com 1 , azis@univpgri-palembang.ac.id 2 , Perawati80@univpgri-palembang.ac.id 3
Received 05 Juni 2023 | Revised 23 Juli 2023 | Accepted 11 September 2023

## ABSTRAK
Sawah di Desa Ulak Aurstanding Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir merupakan jenis sawah lebak  dengan  luas  ±20  ha.  Pengelolaan  air  pada  lahan  sawah  tersebut  belum  dilakukan  secara  optimal, sehingga  petani  masih  melakukan  kegiatan  tanam  satu  kali  dalam  setiap  tahunnya,  yang  disebabkan terjadinya genangan air yang tinggi pada saat musim hujan dan kekeringan pada saat musim kemarau. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membantu petani dalam mengairi sawah adalah pemanfaatan pompa air  bertenaga  surya,  agar  dapat  meningkatkan  produktivitas  dan  dapat  menjadi  solusi  untuk  mengatasi kekurangan  air  saat  musim  kemarau.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  air  lahan  sawah  seluas  20  ha  diperlukan pompa  dengan  kapasitas  11,85  kW  dengan  debit  air  sebesar  0,1344  m³/s.  Maka  dibutuhkan  2  unit  pompa dengan kapasitas 7,5 kW per pompa dengan  debit air yang  dihasilkan dari  2 unit pompa yaitu 0,1667 m³/s. Untuk memenuhi total daya 2 unit pompa tersebut dibutuhkan 50 unit panel surya dengan kapasitas 500 Wp per  panel.  Maka  untuk  sistem  penyimpanannya  dibutuhkan  56  unit  baterai  12  V  300  A,  sedangkan  untuk mengatur  sistem  penyimpanan  baterai  digunakan  SCC  agar  tidak  terjadi  over  charging.  Listrik  yang dihasilkan  oleh  panel  surya  dan  baterai  harus  dikonversikan  dari  listrik  DC  menjadi  listrik  AC  yang dibutuhkan pompa,  maka digunakan 2 unit inverter dengan kapasitas  10 kW per inverter. Sistem pengairan yang akan digunakan adalah sistem pengairan permukaan yang akan dibagi menjadi saluran irgasi primer dan sekunder,  total  debit  air  yang  dapat  ditampung  dalam  saluran  irigasi  ini  sebanyak  2.257  m³.  Perencanaan Sistem PLTS ini memiliki 5 komponen utama dengan total biaya sebesar Rp. 411.074.582.

## Kata kunci: Perencanaan, Panel Surya, Pompa, Irigasi, Sawah
The  rice fields  in  Ulak  Aurstanding  Village, South  Pemulutan  District,  Ogan  Ilir  Regency  are  of  the  lebak type  of  rice  fields  with  an  area  of  ±20  ha.  Water  management  in  paddy  fields  has  not  been  carried  out optimally,  so  farmers  are  still  planting  once  a  year,  which  is  caused  by  high  waterlogging  during  the  rainy season and drought during the dry season. One of the efforts that can be made to assist farmers in irrigating the fields is the use of solar-powered water pumps, in order to increase productivity and can be a solution to overcome water shortages during the dry season. To meet the water needs of paddy fields covering an area of 20 ha, a pump with a capacity of 11.85 kW is required with a water discharge of 0.1344 m³/s. Then it takes 2 units of pumps with a capacity of 7.5 kW per pump with a water discharge produced from 2 units of pumps which is 0.1667 m³/s. To meet the total power of the 2 pump units, 50 units of solar panels with a capacity of 500 Wp per panel are needed. So for the storage system, 56 units of 12 V 300 A batteries are needed, while SCC is used to control the battery storage system to prevent overcharging. The electricity generated by solar panels  and  batteries  must  be  converted  from  DC  electricity  to  AC  electricity  needed  by  the  pump,  so  2 inverter units with  a capacity of 10 kW per inverter are used. The irrigation  system to  be used is a surface irrigation  system  which  will  be  divided  into  primary  and  secondary  irrigation  channels,  the  total  water discharge that can be accommodated in this irrigation channel is 2,257 m³. This PLTS System Planning has 5 main components with a total cost of Rp. 411,074,582.
Keywords: Planning, Solar Panels, Pumps, Irrigation, Paddy Fields

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  dikenal  sebagai  negara  yang  hampir  sebagian  besar  penduduknya  mempunyai  mata pencaharian  di  bidang  pertanian  atau  bercocok  tanam.  Sektor  pertanian  masih  menjadi  mata  pencaharian paling  utama  yang  di  jalankan  masyarakat  Indonesia.  Salah  satunya  masyarakat  dapat  bercocok  tanam dengan  menanam  padi  di  sawah,  beberapa  lahan  sawah  masyarakat  ada  yang  memiliki  irigasi  yang  baik namun  ada  pula  lahan  sawah  yang  memanfaatkan  hujan  ataupun  air  yang  berasal  dari  reklamasi  rawa lebak untuk mengairi sawah mereka  (Hamzah, Irianto, & Kasim, 2019).
Penelitian  ini  didasari  oleh  temuan  yang  ada  di  Desa  Ulak  Aurstanding  Kecamatan  Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir, dimana sawah para petani di desa tersebut yang memiliki luas kurang lebih 20
ha (hektar) dan membutuhkan air untuk melakukan penanaman padi kurang lebih setinggi mata kaki (10-15 cm).  Jenis  sawah  para  petani  di  desa  ini  adalah  sawah  lebak  yang  apabila  pada  musim  kemarau  dapat mengalami  kekeringan.  Pengelolaan  air  lahan  rawa  lebak  Kabupaten  Ogan  Ilir  belum  dilakukan  secara optimal. Kondisi  existing petani masih  melakukan kegiatan tanam  satu kali dalam setiap tahunnya, keadaan ini disebabkan terjadinya genangan air yang tinggi pada saat musim hujan dan kekeringan pada saat musim kemarau  (Triana,  2019).  Genangan  dan  kekeringan  tidak  dapat  diduga  dengan  tepat  merupakan  kendala utama  pengembangan  lahan  rawa  lebak  yang  tergantung  pada  keadaan  hidrotofografi,  curah  hujan  serta ketinggian air sungai. Kekurangan air yang dialami para petani membuat produksi hasil sawah meraka dalam satu  tahun  hanya  menghasilkan  satu  kali  panen  bahkan  tidak  menutup  kemungkinan  para  petani  di  desa tersebut dapat mengalami gagal panen.
Salah satu  upaya yang dapat  dilakukan untuk membantu petani dalam mengairi lahan pertaniannya adalah dengan memanfaatkan sistem pompa air bertenaga disel. Namun sistem pompa air air bertenaga disel ini kurang efektif, karena biaya bahan bakar minyak yang cukup besar. Sehingga dibutuhkan alternatif solusi berupa  pompa  air  berbahan  bakar  energi  terbarukan  yang  nantinya  dapat  meningkatkan  produktivitas  hasil pertanian petani. Seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah banyak ditemukan sumber energi  terbarukan  sebagai  penganti  bahan  bakar  minyak.  Salah  satunya  adalah  pemanfaatan  teknologi Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS)  yang  merupakan  pembangkit  listrik  yang  memanfaatkan  energi dari  cahaya  matahari  untuk  menghasilkan  energi  listrik.  Komponen  utama  dari  PLTS  adalah  panel  surya fotovoltaik yang dapat mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan  listrik  sehari-hari  (Emidiana,  Amin,  Azis,  Pebrianti,  &  Perawati,  2023).  Teknologi  PLTS  dapat digunakan  sebagai  sumber  energi  pengerak  pada  pompa  air.  Secara  umum  kinerja  pompa  air  tenaga  surya dapat  berjalan  baik  apabila  mendapatkan  radiasi  sinar  matahari  yang  cukup  (Apribowo,  Endah,  &  Anwar, 2017).
Pompa air tenaga surya dapat dipergunakan untuk mengairi sistem pertanian dengan kapasitas debit air  yang  bervariasi,  tergantung  pada  kebutuhan. Berdasarkan  data  penyinaran  matahari  yang  diperoleh  dari Badan  Meteorologi  Klimatologi  dan  Geofisika  (BMKG)  Indonesia  memiliki  sumber  energi  surya  dengan intensitas rata-rata sekitar 4,8 kWh/m 2 /hari (Nurdiana, et al., 2022). Dengan kondisi intensitas sinar matahari yang  baik  ini,  maka  energi  matahari  sangat  tepat  dimanfaatkan  sebagai  energi  alternatif.  Kelebihan  dari energi  matahari adalah energi yang diperbaharui, tidak menyebabkan polusi  udara, tersedia hampir dimana- mana  dan  sepanjang  tahun.  Diharapkan  dengan  adanya  penelitian  ini  petani  Desa  Ulak  Aurstanding  dapat terbantu dalam meningkatkan produktivitas sawah, dan dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan air yang dialami petani yang masih mengandalkan sistem sawah lebak.

## II. METODE PENELITIAN

## A. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2022 hingga bulan Agustus 2022 di persawahan Desa Ulak Aurstanding Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir yang memiliki luas keseluruhan 20 hektar.
Gambar 1. Sawah di Desa Ulak Aurstanding
DOI : https://doi.org/10.32502/jse.v8i1.6093
Gambar 2. Sumber Air di Desa Ulak Aurstanding

## B. Tahapan Penelitian
Tahapan pada penelitian ini dilakukan berdasarkan Gambar 2 dibawah ini.

## Gambar 3. Diagram Alir Penelitian
1) Menentukan Kebutuhan Air
Kebutuhan  air  sawah  terbagi  menjadi  tiga  fase,  yaitu:  fase  pertama  pengolahan  tanah,  fase  kedua pertumbuhan  vegetatif,  dan  fase  ketiga  pertumbuhan  generatf  (Triana,  2019).  Untuk  mendapatkan  rata-rata kebutuhan air harian per hektar, perlu dijumlahkan total kebutuhan airnya per fase, maka rata-rata kebutuhan air per hektar dalam liter/detik (L/s) adalah (Sanjaya, Girianti, & Kumara, 2019):
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑖𝑟 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑘𝑡𝑎𝑟 = (𝑓𝑎𝑠𝑒 1  + 𝑓𝑎𝑠𝑒 2  + 𝑓𝑎𝑠𝑒 3) 3 ⁄
(1)
2) Menentukan Kapasitas Daya Pompa
Pompa  merupakan  suatu  alat  untuk  memindahkan  fluida  melalui  saluran  tertutup.  Fungsi  pompa adalah untuk  mengubah energi  mekanis dari  penggerak pompa menjadi  energi  tekan dalam fluida  sehingga
Observasi Lapangan Mulai Studi Literatur Pengumpulan Data Luas  sawah,  Jarak  sumber  air  ke  lahan sawah,  Total  kelokan  dari  sumber  air  ke lahan  sawah,  Beda  ketinggian  dari  sumber air ke lahan sawah, Kedalaman sumber air Perhitungan 1) Kebutuhan Air 2) Kapasitas Daya Pompa 3) Kapasitas Inverter 4) Kapasitas Panel Surya 5) Pv Array 6) Kapasitas Baterai 7) SCC 8) Anggaran Biaya Analisa dan Pembahasan
Selesai
akan menjadi aliran fluida atau perpindahan fluida melalui saluran tertutup. Perpindahan zat cair dapat terjadi menurut  arah  horizontal  maupun  vertikal,  seperti  zat  cair  yang  berpindah  secara  mendatar  akan  mendapat hambatan  berupa  gesekan  dan  turbulensi.  Pada  perpindahan  zat  cair  dengan  arah  vertikal,  hambatan  yang timbul  yang  diakibatkan  adanya  perbedaan  tinggi  antara  permukaan  hisap  ( suction )  dan  permukaan  tekan (Kalsim,  2002).  Untuk  menentukan  kapasitas  daya  pompa  harus  ditentukan  terlebih  dahulu  debit  air  yang akan diangkat. Debit air yang akan diangkat dapat ditentukan berdasarkan rata-rata kebutuhan air harian per hektar,  luas  sawah,  dan  lama  pemakaian  per  hari.  Maka  debit  air  yang  akan  diangkat  adalah  (Sanjaya, Girianti, & Kumara, 2019):
𝑄  = 𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑖𝑟 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑘𝑡𝑎𝑟 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑤𝑎ℎ × 24 × 3.600 𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 × 3.600
(2)
Selanjutnya  untuk  menentukan  head  pompa  berdasarkan  perbedaan  tinggi,  jarak  dari  sumber  air  ke  sawah sejauh,  dan  total  kelokan  yang  direncanakan  akan  dilalui  oleh  air.  Maka  head  pompa  adalah  (Sanjaya, Girianti, & Kumara, 2019):
ℎ  = 𝑏𝑒𝑑𝑎 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 + (𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑝𝑜𝑚𝑝𝑎 𝑘𝑒 𝑠𝑎𝑤𝑎ℎ 10 ⁄ ) + (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑘𝑎𝑛 × 0,5)
(3)
Setelah mendapat debit air yang akan diangkat dan head pompa, selanjutnya baru dapat ditentukan kapasitas daya pompa yang dibutuhkan sehingga pompa mampu untuk mengangkat air dari sumber air menuju sawah. Maka kapasitas daya pompa adalah (Sanjaya, Girianti, & Kumara, 2019):
𝑃  = 𝜌 𝑄 𝑔 ℎ (4) Dimana: 𝑃 =  Daya pompa (Watt) 𝑔 =  Percepatan gravitasi bumi (m/s²) 𝜌 =  Berat spesifik fluida (kg/m³)
ℎ =  Head pompa (m) 𝑄 =  Debit air yang akan diangkat (m³/s)
3) Menentukan Kapasitas Inverter
Inverter  adalah  perangkat  listrik  yang  digunakan  sebagai  pengubah  arus  listrik  ke  arah  (DC)  ke dalam  arus  listrik  bergantian  (AC).  Inverter  berguna  untuk  mengkonversi  arus  DC  dari  perangkat  seperti baterai, panel surya/sel surya ke arus AC (Rudin, Emidiana, & Perawati, 2022). Berdasarkan kapasitas daya yang  dibutuhkan  oleh  pompa,  dapat  ditentukan  spesifikasi  inverter  yang  digunakan  dengan mempertimbangkan faktor efisiensi. Adapun ketentuan rating inverter yang digunakan dalam melayani suplai daya ke beban dari suatu sistem pembangkit tenaga listrik yaitu adanya penambahan 20% dari kapasitas daya yang  akan  dilayani.  Sehingga  kapasitas  daya  pompa  yang  akan  dilayani  inverter  tersebut  ditambah  20% (Sanjaya, Girianti, & Kumara, 2019).

## 4) Menentukan Kapasitas Panel Surya
Panel  surya  atau  sel  surya  merupakan  peralatan  yang  mampu  mengubah  secara  langsung,  cahaya matahari menjadi energi listrik. Sel surya dapat dianalogikan sebagai peralatan dua terminal atau sambungan, dimana  saat  kondisi  cahaya  tidak  memadai  (gelap),  dan  akan  berfungsi  sebagai  dioda,  dan  saat  disinari cahaya  matahari  dapat  menghasilkan  tegangan  (Amin,  Emidiana,  Pebrianti,  &  Irwansi,  2022).  Kapasitas modul  panel  surya  yang  dinyatakan  dalam  Wp  dan  tersedia  dalam  beberapa  ukuran.  Untuk  penggunaan pembangkit,  Untuk  mendapatkan  tegangan  yang  lebih  besar,  modul  disusun  secara  seri  dan  untuk mendapatkan  arus  yang  besar,  modul  disusun  secara  paralel.  Kebutuhan  kapasitas  panel  surya  (kWp) ditentukan oleh besar energi (kW) yang dibutuhkan beban dalam satu periode dan tingkat radiasi matahari di lokasi.  Beberapa  faktor  dapat  mempengaruhi  efisiensi  panel  seperti  temperatur,  koneksi  kabel,  inverter, baterai,  dan  lain-lain,  sehingga  secara  praktek  hasil  perhitungan  yang  diperoleh  dikoreksi  dengan  faktor derating yang umumnya sekitar 40%. Maka kapasitas panel surya adalah (Sianipar, 2014):
∑ 𝑃 𝑚 =   𝑃 𝐿 (100% − 𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠) ⁄ (5)
Setelah mendapat  besar kapasitas panel  surya yang dibutuhkan, maka dapat  ditentukan berapa unit jumlah modul panel surya yang akan digunakan. Maka jumlah modul panel surya adalah (Sianipar, 2014):
∑ 𝑃 𝑣 =   ∑ 𝑃 𝑚 (𝑃 𝑚 𝑡) ⁄ (6)
Dimana: ∑ 𝑃 𝑚 =  Jumlah daya yang perlu disiapkan panel surya (kWp)
DOI : https://doi.org/10.32502/jse.v8i1.6093
𝑃 𝐿 =  Total beban harian (kW) 𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 =  Faktor derating (40%)
∑ 𝑃 𝑣
=  Jumlah modul surya 𝑃 𝑚 =  Daya maksimum dari panel surya yang dipakai (Wp)
𝑡
=  Rata-rata waktu intensitas cahaya matahari (jam)
5) Menentukan Pv Array
Photovoltaic  array  adalah  serangkaian  modul  photovoltaic  (Pv)  yang  dirangkai  dengan  kombinasi seri  ataupun  paralel  untuk  mendapatkan  besaran  arus  dan  tegangan  tertentu.  Dalam  rangkaian  Pv  Array, modul  Pv  mengikuti  karakteristik  dari  tahanan  tiap  selnya  ketika  terkena  radiasi  sinar  matahari.  Dengan cangkupan area yang relatif luas, maka akan terdapat perubahan karakteristik yang cukup signifikan apabila radiasi  sinar  matahari  yang  mengenai  semua  modul  Pv  tidak  seragam.  Ketidakseragaman  radiasi  sinar matahari  yang menerpa Pv Array ini sangat  mungkin  terjadi dalam operasi sehari-hari.  Jumlah modul  panel surya dihitung dengan persamaan sebagai berikut (Sianipar, 2014):
𝑃𝑣 𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦 =  𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑟𝑦𝑎 × 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑟𝑦𝑎 (7)
6) Menentukan Kapasitas Baterai
Umumnya  baterai  sistem  PLTS  direncanakan  untuk  DoD  ( Depth  of  Discharge )  25%  hingga  30% sehingga umur baterai  sekitar 5 tahun. Ini  berarti, kapasitas baterai  harus beberapa kali jumlah energi  yang akan dilepas dalam satu siklus, sehingga untuk menentukan kapasits reel baterai dapat digunakan persamaan sebagai berikut (Sianipar, 2014):
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑒𝑙 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 = 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 × 𝐷𝑜𝐷 (8)
Setelah didapatkan kapasitas reel baterai, dapat ditentukan jumlah unit baterai dengan menggunakan persamaaan sebagai berikut (Sianipar, 2014):
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑛𝑖𝑡 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛   𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑒𝑙 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖
⁄ (9)
7) Menentukan SCC
Solar  Charger  Controller ( SCC ) merupakan  komponen  elektronik  pada  pembangkit  listrik  tenaga surya untuk  mengatur dalam pengisian baterai dari  panel  surya menjadi lebih optimal efisien. Perangkat  ini bekerja  dengan  cara  mengatur  tegangan  dan  arus  pengisian  berdasarkan  daya  yang  dihasilkan  dari  panel surya  dan  status  pengisian  baterai  (Rudin,  Emidiana,  &  Perawati,  2022). Solar  Charger  Controller dapat ditentukan dengan menggunakan persamaaan sebagai berikut (Sianipar, 2014):
𝐼 𝑆𝐶𝐶 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑣 𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟   𝑡𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑛𝑘 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 ⁄ (10)
8) Menentukan Rencana Anggaran Biaya
Setelah semua komponen pembangkit listrik tenaga surya diketahui, maka dapat dihitung anggaran biayanya.  Menghitung rencana  anggaran  biaya  dengan  cara  mengkalikan  jumlah  masing-masing  komponen dengan  harga  komponen  yang  sesuai  dengan  kapasitasnya  dan  merek  masing-masing  komponen  tersebut. Setelah itu semua anggaran biaya masing-masing komponen dijumlahkan, sehingga didapatkan total rencana anggaran biayanya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Data Penelitian
Di  Indonesia  masih  banyak  lahan  persawahan  yang  sulit  mendapatkan  pasokan  air  untuk  mengairi persawahan,  seperti  di  Desa  Ulak  Aurstanding  Kecamatan  Pemulutan  Selatan.  Sumber  pasokan  air  untuk sawah di Desa Ulak Aurstanding adalah Sungai Kijang Mati. Dari hasil observasi didapatkan data berikut: ‒ Luas sawah : 20 hektar
‒ Jarak dari Sungai Kijang Mati ke lahan sawah : 10 meter ‒ Total kelokan dari Sungai Kijang Mati ke sawah : 8 kelokan ‒ Beda ketinggian dari Sungai Kijang Mati ke lahan sawah  : 3-4 meter
‒ Kedalaman Sungai Kijang Mati
: 6-7 meter

## B. Hasil
1) Kebutuhan Air
Dari  hasil  wawancara  secara  langsung  dengan  Ketua  Gapoktan  dan  para  petani  Desa  Ulak Aurstanding, dapat diketahui kebutuhan air pada musim kemarau yaitu:
‒ Fase pengolahan tanah dan persemaian selama 30 hari dengan kebutuhan air 1,7 L/s per hektar.
‒ Fase pertumbuhan vegetatif, selama 40 hari dengan kebutuhan 1 L/s per hektar.
‒ Fase pertumbuhan generatif, selama 40 hari dengan kebutuhan air 1,50 L/s per hektar.
Maka rata-rata kebutuhan air harian per hektar dapat ditentukan dengan persamaan (1) yaitu:
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑖𝑟 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑘𝑡𝑎𝑟 = (1,7 + 1 + 1,5) 3 ⁄ = 4,2 3 ⁄ = 1,4  𝐿 𝑠 ⁄
2) Kapasitas Daya Pompa
Perhitungan kapasitas daya pompa dilakukan agar dapat memilih spesifikasi kapasitas pompa yang tepat  agar  mampu mengangkat  air dari  sumber air ke saluran irigasi.  Jika rata-rata kebutuhan air harian per hektar  sebanyak  1,4  L/s  dan  asumsi  lama  pemakaian  pompa  selama  5  jam  per  hari  menyesuaikan  dengan rata-rata intensitas cahaya matahari di Indonesia, maka debit air yang akan diangkat dapat ditentukan dengan persamaan (2) yaitu:
𝑄 = (1,4 × 20 × 24 × 3.600) (5 × 3.600)
⁄ = (2.419.200  18.000 ⁄ ) = 134,4  𝐿 𝑠 ⁄ = 483,84  𝑚
3 ℎ𝑜𝑢𝑟 ⁄
Selanjutnya head pompa dapat ditentukan dengan persamaan (3) yaitu:
ℎ = 4 + (10 10 ⁄ ) + (8 × 0,5) = 4 + 1 + 4 = 9 𝑚
Setelah  mendapat  debit  air  yang  akan  diangkat  sebesar  134,4  L/s  dan  head  pompa  9  m,  selanjutnya  dapat ditentukan  kapasitas  daya pompa.  Adapun nilai  ketetapan dari berat spesifik  fluida adalah 1.000 kg/m 3 , dan percepatan gravitasi  bumi adalah 9,8 m/s², maka  kapasitas daya pompa  dapat  ditentukan dengan persamaan (4) yaitu:
𝑃 = 1.000 ×  (134,4 1.000 ⁄ )  × 9,8 × 9 = 11.854,08  𝑘𝑔 𝑚 2 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 3 ⁄ = 11.854,08 𝑊 = 11,85408 𝑘𝑊
Setelah  mendapat  kapasitas  daya  pompa,  selanjutnya  dapat  ditentukan  jenis  pompa  yang  akan  digunakan, penentuan  jenis  pompa  harus  disesuaikan  dengan  dengan  kapasitas  daya  yang  dibutuhkan  yaitu  minimal sebesar 11,8 kW, flow rate atau debit air yang mampu diangkat oleh pompa minimal 134,4 L/s atau  483,84 m 3 /h,  dan  head  pompa  minimal  9  m.  Maka  pompa  yang  akan  digunakan  adalah  pompa  SW  Submersible Sewage Pump Model 150SW150-10-7.5L/4.
Tabel 1. Spesifikasi SW Submersible Sewage Pump Model 150SW150-10-7.5L/4
Spesifikasi Kapasitas Yang Dibutuhkan SW Submersible Sewage Pump Model 150SW150-10-7.5L/4 Flow rate 483,84 m³/h 300 m³/h Head 9 m 16 m Daya 11,85 kW 7,5 kW Efisiensi 55 % Rated Voltage 3 phase 380 V - 400 V r.p.m 1450
Berdasarkan  spesifikasi  pompa  pada  Tabel  1,  maka  diperlukan  dua  unit  pompa  SW  Submersible  Sewage Pump  Model  150SW150-10-7.5L/4  agar  dapat  memenuhi  kapasitas  daya  pompa  yang  dibutuhkan  sebesar 11,854 kW dan debit air yang diangkat sebesar 483,84 m³/h.
3) Kapasitas Inverter
Berdasarkan daya yang dibutuhkan oleh pompa sebesar 15 kW, dapat ditentukan spesifikasi inverter yang  digunakan  dengan  mempertimbangkan  faktor  efisiensi.  Adapun  ketentuan  rating  inverter  yang digunakan dalam melayani  suplai daya ke beban  adalah adanya penambahan 20% dari  kapasitas daya yang akan  dilayani.  Maka  kapasitas  inverter  yang  dibutuhkan  adalah  sebesar  15  kW  +  20%  =  18  kW,  sehingga dibutuhkan dua unit inverter dengan kapasitas 10 kW. Jadi inverter yang digunakan adalah Inverter HopeSun 10KTL dengan kapasitas 10 kW per inverter.
DOI : https://doi.org/10.32502/jse.v8i1.6093
Tabel 2. Spesifikasi Inverter HopeSun 10KTL Spesifikasi Inverter HopeSun 10KTL Capacity 10 kW Output Current 14,5 A Main Power Suplay 380-440 V Phase 3 MPPT Input Current 20 A Max Short Circuit Current Per MPPT 30 A Minimal Input Voltage 200 V Maksimum Input Votage 1.100 V Number Of MPPT Tracker 2 Relay Output 3
4) Kapasitas Panel Surya
Pada  penelitian  ini  PLTS  yang  direncanakan  akan  digunakan  adalah  sistem off - grid ,  dengan  daya utama sebesar 500 WP per panel. Berikut adalah tabel spesifikasi dari Panel surya yang akan digunakan:
Tabel 3. Spesifikasi Panel Surya Bsm500m-96 500Wp
Spesifikasi Panel Surya Bsm500m-96 500Wp Peak Power Watt Pmax (Wp) 500 Power Output Tolerance (W) 0 ~ +5 Maximum Power Voltage Vmp (V) 48 Maximum Power Current Imp (A) 10 Open Circuit Voltage Voc (V) 59,01 Short Sircuit Current Isc (A) 10 Modul Efisiensi 19,51 Temperature Coefficient + 0,085%/°C Temperature Coefficient +0,330%/°C Temperature Coefficient +0,410%/°C STC Irradiance 1000W/m 2
Daya  listrik  yang  dibutuhkan  pompa  sebesar  7,5  kW  atau  15  kW  dengan  menggunakan  dua  unit pompa yang bekerja secara bersamaan untuk memenuhi kebutuhan air pada sawah seluas 20 ha dengan lama pemakaian selama 5 jam per hari. Selanjutnya dapat ditentukan berapa daya yang perlu disiapkan oleh panel surya  untuk  menyuplai  daya  pada  total  beban  harian.  Energi  listrik  yang  dihasilkan  PLTS  ini  tidak  100% dapat  digunakan,  karena  selama  masa  transmisi  dari  panel  surya  hingga  pada  akhirnya  ke  beban,  terdapat hingga 40% energi listrik yang hilang. Maka jumlah daya yang perlu disiapkan panel surya dapat ditentukan dengan persamaan (5) yaitu:
∑ 𝑃 𝑚 = (15 × 5) (100% − 40%) ⁄ = 60% = 125 𝑘𝑊𝑝
Setelah  mendapat  kapasitas  daya  yang  perlu  disiapkan  panel  surya,  dapat  dihitung  berapa  jumlah modul  surya  yang  dibutuhkan.  Maka  jumlah  modul  surya  yang  dibutuhkan  dapat  ditentukan  dengan persamaan (6) yaitu:
∑ 𝑃 𝑣 = 125 (500 × 5) ⁄ = 125.000 2.500 ⁄ = 50 𝑢𝑛𝑖𝑡
Jadi  total  jumlah  modul Surya  yang  dibutuhkan  untuk  menyuplai  daya  yang  perlu  disiapkan  panel surya sebanyak 50 unit, dengan daya maksimal per modul surya adalah 500 Wp.
5) Pv Array
Pada  perencanaan  sistem  PLTS  ini  jumlah  panel  surya  dibagi  menjadi  4,  karena  pada  spesifikasi inverter terdapat  2 tracker mppt untuk setiap inverter. Sehingga terdapat  4 array, jumlah Panel  Surya untuk array  1  dan  array  3  yaitu  12  unit,  sedangkan  untuk  array  2  dan  array  4  yaitu  13  unit.  Pada  masing-masing array pemasangan panel surya ada yang dihubungkan seri dan pararel. Panel surya memiliki tegangan sebesar 48 V dan arus sebesar 10 A, sedangkan  pada inverter  tegangan input minimal  sebesar  200 V dan  tegangan input maksimum sebesar 1.100 V, dan untuk arus input maksimum sebesar 30 A, maka:

## Gambar 4. Blok Diagram PLTS
‒ Pv Array 1 dan 3
Jumlah  panel  per  Pv  Array  sebanyak  12  unit,  9  unit  panel  dihubungkan  secara  seri  sehingga  tegangan menjadi  432  V  per  Pv  Array,  dan  3  unit  panel  dihubungkan  secara  paralel  sehingga  arus  listriknya menjadi 30 A per Pv Array.
‒ Pv Array 2 dan 4
Jumlah  panel  per  Pv  Array  sebanyak  13  unit,  10  unit  panel  dihubungkan  secara  seri  sehingga  tegangan menjadi 480V per Pv Array, dan 3 unit panel dihubungkan secara paralel sehingga arus listriknya menjadi 30 A per Pv Array.
Panel  surya  500Wp  memiliki  dimensi 1,310 × 1,956 𝑚 = 2,5623,6 𝑚² sehingga  luas  lahan  yang  perlu disiapkan untuk area Array dapat ditentukan dengan persamaan (7) yaitu:
𝑃𝑣 𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦 =  2,56236 𝑚²  ×  50 𝑢𝑛𝑖𝑡  =  128,118 𝑚² (7)

## 6) Kapasitas Baterai
Baterai  yang  digunakan  adalah  Baterai  Shoto  UPS  PLTS  VRLA  6-FMX-100B  dengan  kapasitas 3.600 W (12 Volt 300 Ah). Syarat baterai bekerja secara normal adalah arus yang tersimpan di baterai tidak boleh  terkuras  lebih  dari  25%.  Sehingga  DoD  baterai  yaitu  100%  –  25%  =  75%  kapasitas  normal  dapat ditentukan dengan persamaan (8) yaitu:
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑒𝑙 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 = 3.600 𝑊 × 75% = 2.700 𝑊
Karena  yang  digunakan  dua  unit  pompa,  maka  jumlah  unit  baterai  yang  akan  digunakan  dapat  ditentukan dengan persamaan (9) yaitu:
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑛𝑖𝑡 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 = (75.000 2.700 ⁄ ) × 2 = 27,78 × 2 = 55,5 = 56 (𝑃𝑒𝑚𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛)
Sama  seperti  array  jumlah  baterai  pada  perencanaan  sistem  PLTS  ini  dibagi  menjadi  4,  sehingga  jumlah baterai  pada  masing-masing  bank  baterai  adalah  14  unit,  kemudian  masing-masing  baterai  dihubungkan secara secara seri  sehingga tegangan bank baterai  menjadi 12 𝑉 × 14 = 168 𝑉 , sedangkan arus listrik bank baterai tetap yaitu 300 Ah.
7) SCC
SCC digunakan untuk menghubungkan panel surya dan baterai dengan tujuan mencegah panel surya mengisi  daya  ke  baterai  secara  berlebihan  dan  memberikan  daya  pada  inverter.  Besar  arus  SCC  yang diperlukan dapat ditentukan dengan persamaan (10) yaitu:
𝐼 𝑆𝐶𝐶 = (500 × 13) (12 × 14) ⁄ =   6.500 168 ⁄ = 38,69 = 40 𝐴 (𝑃𝑒𝑚𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛)
Sehingga  SCC  yang  diperlukan  harus  punya  spesifikasi  40  A  atau  di  atasnya.  SCC  yang  akan digunakan dalam perencanaan sistem PLTS ini adalah jenis SCC MPPT 50 A. Pemilihan jenis ini dilakukan karena pada SCC MPPT bisa lebih efektif mengoptimalkan tegangan yang berasal dari panel surya. Sehingga energi yang dihasilkan oleh panel surya dapat ditransfer ke bank baterai dengan kecepatan maksimum. SCC
DOI : https://doi.org/10.32502/jse.v8i1.6093
MPPT  memiliki  efisiensi  93%-97%  saat  mengonversi  daya,  artinya  MPTT  bisa  memberi  daya  30%  lebih banyak daripada PWM.
8) Rencana Anggaran Biaya
Setelah  diketahui  spesifikasi  komponen  yang  sesuai  untuk  perencanaan  PLTS  untuk  pompa irigasi sawah  Desa  Ulak  Aurstanding,  maka  selanjutnya  dapat  ditentukan  biaya  dari  tiap-tiap  komponen  dan perencanaan biaya untuk PLTS irigasi.

## Tabel 4. Rencana Anggaran Biaya
Komponen Jumlah Harga Satuan Harga Total Pompa Submersible Sewage Pump 7,5 kW 2 Rp   56.935.000 Rp  113.870.000 Panel surya 500Wp 50 Rp     3.500.000 Rp  175.000.000 Inverter 10 kW 2 Rp     8.797.163 Rp    17.594.326 SCC 50A 4 Rp     3.472.564 Rp    13.890.256 Baterai 12V 300Ah 56 Rp     1.620.000 Rp    90.720.000 Harga Total Rp  411.074.582

## C. Pembahasan
Pada  waktu  mengairi  tanaman  padi  di  sawah  seluas  20  ha  (200.000  m 2 ),  dalamnya  air  harus diperhatikan  dan  disesuaikan  dengan  umur  tanaman  tersebut  dan  pengurangan  air  akibat  evapotranspirasi. Sehingga kedalaman air diatur dengan cara sebagai berikut:
‒ Tanaman  padi  yang  berumur  0-8  hari  kedalaman  air  hanya  5  cm,  maka  kebutuhan  air  sawah  adalah: 0,05 × 200.000  =  10.000 𝑚³ .  Waktu  yang  dibutuhkan  oleh  dua  unit  pompa  untuk  mengairi  sawah adalah: 10.000 (300 + 300) ⁄ = 16,6667 𝑗𝑎𝑚
‒ Tanaman  yang  berumur  8-45  hari  kedalaman  air  dapat  ditambah  hingga  10-20  cm,  maka  kebutuhan  air sawah  adalah: 0,2 × 200.000  =  40.000 𝑚 3 .  Waktu  yang  dibutuhkan  oleh  dua  unit  pompa  untuk mengairi sawah adalah: 40.000 (300 + 300) ⁄ = 66,6667 𝑗𝑎𝑚
‒ Tanaman  padi  yang  sudah  berbuah/bulir  padi  sudah  ada  dan  mulai  menguning  kedalaman  air  dapat ditambah hingga 25 cm, maka kebutuhan air sawah adalah: 0,25 × 200.000  =  50.000 𝑚 3 . Waktu yang dibutuhkan oleh dua unit pompa untuk mengairi sawah adalah: 50.000 (300 + 300)
⁄ = 83,3333 𝑗𝑎𝑚
‒ Setelah itu dikurangi sedikit demi sedikit.
‒ Tanaman  padi  sepuluh  hari  sebelum  panen  sawah  dikeringkan  sama  sekali.  Agar  padi  dapat masak/menguning serempak.
Sistem  pengairan  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sistem  pengairan  permukaan pada skema pengairan ini saluran irigasi di bagi menjadi dua yaitu saluran irigasi primer dan saluran irigasi sekunder,  pada  saluran  irigasi  sekunder  dibagi  lagi  menjadi  delapan.  Pada  saluran  irigasi  primer  memiliki panjang  730  m,  lebar  1,5 m,  dan tinggi  1  m.  sedangkan  saluran  irigasi  sekunder  memiliki  lebar  0,5  m  dan tinggi 1m dengan panjang yang berbeda-beda tiap salurannya.
Keterangan Gambar 4: --- : pematang Sawah : Sawah : Sungai Kijang Mati : Saluran Irigasi Primer : Saluran irigasi Sekunder (Ss1-Ss8) → : Saluran Pipa Pompa Irigasi
─ : Jaringan Listrik PLTS : Pompa Irigasi
Gambar 4. Denah Irigasi PLTS
Untuk  volume  dari  saluran  irigasi  ini  dapat  dihitung  dengan  menjumlahkan  panjang  saluran  dikali lebar saluran dikali tinggi saluran, yaitu:
‒ Volume Saluran irigasi primer, 𝑉𝑝 = 730 × 1,5 × 1,5 = 1.642,5 𝑚³
‒ Volume Saluran irigasi sekunder 1, 𝑉𝑠1 = 164,25 × 0,5 × 1 = 82,125 𝑚³
‒ Volume Saluran irigasi sekunder 2, 𝑉𝑠2 = 181,75 × 0,5 × 1 = 90,875 𝑚³
‒ Volume Saluran irigasi sekunder 3, 𝑉𝑠3 = 159,25 × 0,5 × 1 = 79,625 𝑚³
‒ Volume Saluran irigasi sekunder 4, 𝑉𝑠4 = 109,25 × 0,5 × 1 = 54,625 𝑚³
‒ Volume Saluran irigasi sekunder 5, 𝑉𝑠5 = 109,25 × 0,5 × 1 = 54,625 𝑚³
‒ Volume Saluran irigasi sekunder 6, 𝑉𝑠6 = 159,25 × 0,5 × 1 = 79,625 𝑚³
‒ Volume Saluran irigasi sekunder 7, 𝑉𝑠7 = 181,75 × 0,5 × 1 = 90,875 𝑚³
‒ Volume Saluran irigasi sekunder 8, 𝑉𝑠8 = 164,25 × 0,5 × 1 = 82,125 𝑚³
Maka total volume dari saluran irigasi adalah:
𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑝 + 𝑉𝑠1 + 𝑉𝑠2 + 𝑉𝑠3 + 𝑉𝑠4 + 𝑉𝑠5 + 𝑉𝑠6 + 𝑉𝑠7 + 𝑉𝑠8 = 1.642,5 + 82,125 + 90,875 + 79,625 + 54,625 + 54,625 + 79,625 + 90,875 + 82,125 = 2.257 𝑚³
Sehingga lama waktu yang diperlukan pompa untuk memenuhi saluran irigasi adalah :
=   2.257 (300 + 300) ⁄ = 3,7616 = 4 𝑗𝑎𝑚 (𝑃𝑒𝑚𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛)

## IV. KESIMPULAN
1. Untuk mengairi area sawah seluas 20 ha diperlukan pompa dengan kapasitas 11,85 kW dengan flow rate sebesar 0,1344 m³/s. Maka untuk memenuhi kebutuhan air dibutuhkan 2 unit pompa dengan kapasitas 7,5 kW per pompa dengan flow rate yang dihasilkan dari 2 unit pompa yaitu 0,1667 m³/s.
2. Untuk  memenuhi  total  daya  2  unit  pompa  dibutuhkan  50  unit  panel  surya  dengan  kapasitas  500Wp  per panel.  Maka  untuk  sistem  penyimpanannya  dibutuhkan  56  unit  baterai  12  V  300A,  sedangkan  untuk mengatur sistem penyimpanan baterai digunakan SCC agar tidak terjadi over charging.
3. Listrik  yang  dihasilkan  oleh  panel  surya  dan  baterai  harus  dikonversikan  dari  listrik  DC  menjadi  listrik AC yang dibutuhkan pompa, maka digunakan 2 unit inverter dengan kapasitas 10 kW per inverter.
4. Sistem  pengairan  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sistem  pengairan  permukaan  yang akan  dibagi  menjadi  saluran  irgasi  primer  dan  dan  saluran  irigasi  sekunder,  total  debit  air  yang  dapat ditampung dalam saluran irigasi ini sebanyak 2.257 m³
5. Perencanaan  Sistem  PLTS  ini  memiliki  5  komponen  utama  dengan  total  biaya  dari  kelima  komponen adalah sebesar Rp. 411.074.582.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin, M. S., Emidiana, Pebrianti, I. K., & Irwansi, Y. (2022). Penggunaan Panel Surya Sebagai Pembangkit Listrik Pada Alat Pengering Makanan. Jurnal Ampere , 15-21, DOI: https://doi.org/10.31851/ampere.v7i1.7703.
Apribowo,  C.  H.,  Endah,  T.  S.,  &  Anwar,  M.  (2017).  Prototype  Sistem  Pompa  Air  Tenaga  Surya  untuk
Menningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian. Jurnal ABDIMAS , 97-101, DOI: https://doi.org/10.15294/abdimas.v21i2.12336.
Azis,  A.,  &  Febrianti,  I.  K.  (2019).  Analisis  Sistem  Proteksi  Arus  Lebih  Pada  Penyulang  Cendana  Gardu Induk Bungaran Palembang. Jurnal Ampere, [Online] 4 (2), 332-344, DOI: http://dx.doi.org/10.31851/ampere.v4i2.3468. doi:http://dx.doi.org/10.31851/ampere.v4i2.3468
Emidiana,  N.  N.,  Amin,  M.  S.,  Azis,  A.,  Pebrianti, I.  K.,  &  Perawati,  I.  Y.  (2023).  Sosialisasi  Penggunaan Panel  Surya  Bagi  Petani  Sawah  Tadah  Hujan. Jurnal  Pengabdian  kepada  Masyarakat  Nusantara (JPkMN) , 629-633, DOI: https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.884 .
Hamzah, S. R., Irianto, C. G., & Kasim, I. (2019). Sistem PLTS untuk Pompa Air Irigasi Pertanian di Kota Depok. JETri: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro , 73-86, DOI: https://doi.org/10.25105/jetri.v17i1.4788.
Kadarisman,  P.,  &  Sarimun,  W.  (2002). Koordinasi  OCR  dan  GFR  Pada  Jaringan  Distribusi. Jakarta:  PT PLN (Persero) Jasa Pendidikan dan Pelatihan.
Kalsim,  D.  K.  (2002). Rancang  Irigasi  Gravitasi,  Drainase  dan  Infrastruktur. Bogor:  Departemen  Teknik Pertanian Institut Pertanian Bogor.
Nurdiana, N., Emidiana, Amin, M. S., Febrianti, I. K., Perawati, Irwansi, Y., & Azis, A. (2022). Sosialisasi dan  Penyuluhan  Pemanfaatan  Energi  Terbarukan  di  Lingkungan  SMK  Tri  Darma  Palembang.
Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (ABDIMAS)  Universitas  Baturaja,  3 (1),  35-42,  DOI: https://doi.org/10.54895/abdimu.v1i2.838 .
Putra,  A.  F.,  Azis,  A.,  &  Febrianti,  I.  K.  (2021).  Rancang  Bangun  Alat  Cuci  Tangan  Pintar  Menggunakan Sensor Infrared Berbasis Arduino. Electrician: Jurnal Rekayasa dan Teknologi Elektro, 15 (3), 224- 238, DOI: https://doi.org/10.23960/elc.v15n3.2177.
Rudin,  H.,  Emidiana,  &  Perawati.  (2022).  Perencanaan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  di  Perumahan Karyawan Blok B55 PT. Cipta Lestari Sawit Bumirejo Estate. Elektrika: Jurnal Teknik Elektro , 35- 40, DOI: http://dx.doi.org/10.26623/elektrika.v14i2.4733.
Sanjaya,  O.  I.,  Girianti,  I.,  &  Kumara, I.  N. (2019). Perencanaan  Sistem  Pompa  Irigasi  Pembangkit  Listrik Tenaga  Surya  (PLTS)  untuk  Pertanian  Subak  Semaagung. Jurnal  SPEKTRUM ,  114-121,  DOI: https://doi.org/10.24843/SPEKTRUM.2019.v06.i03.p16.
Sianipar,  R.  (2014).  Dasar  Perencanaan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya. JETri:  Jurnal  Ilmiah  Teknik Elektro , 61-78, DOI: https://doi.org/10.25105/jetri.v11i2.1445.
Triana,  A.  N.  (2019).  Kajian  Penglolaan  Tanah  dan  Air  Lahan  Rawa  Lebak. Prosiding  Seminar  Nasional Hari  Air  Dunia  2019 (pp.  88-94).  Palembang  21  Maret  2019:  Universitas  Sriwijaya,  URL: http://conference.unsri.ac.id/index.php/semnashas/article/view/1390.