Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v11i2.112 pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729 Vol 11, No. 2, Oktober 2021
ANALISIS KONSUMSI ENERGI LISTRIK UNTUK PENCAPAIAN EFISIENSI ENERGI DI KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Duldes S. Lambey 1 , Nurhani Amin 2 , Yulius S Pirade 3 ,Rudi Santoso 4
1 ) Program Studi S1 TeknikElektro, Fakultas Teknik, UniversitasTadulako
2,3) Dosen Jurusan Teknik Elektro Universitas Tadulako email: duldessasmitolambey@gmail.com

## Abstract
Audit  of  Electrical  Energy  at  the  Regional House  of  Representatives  of  the  Tojo  Una-Una District  is  a  comprehensive  method  in  examining energy  use  in  a  building  to  find  the  value  of Energy Consumption Intensity (IKE) and Energy Saving Opportunities (PHE) that can be obtained to reduce energy waste so that the consumption of electrical  energy  is  more  effective  and  efficient. The  audit  of  Electrical  Energy  is  carried  out according  to  SNI  03-6196-2000  concerning Energy  audit  procedures  in  buildings  and  the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources  of  the  Republic  of  Indonesia  Number 13  of  2012  concerning  Savings  Electricity Consumption. The results of the evaluation of the Energy Consumption Intensity Calculation conducted  at  the  Office  of  the  Regional  House  of Representatives  of  Tojo  Una-Una  District  known that  there  are  16  rooms  with  the  criteria  for  the Energy  Consumption  Intensity  (IKE)  value, namely  an  office  building  with  air  conditioning has  efficient  enough  8  rooms,  wasteful  3  rooms and  based  on  office  buildings  without  Air- conditioning  is  quite  efficient  in  3  rooms  and wasteful in 2 rooms. The results of Energy Saving Opportunities (PHE) that have been identified by using  air  conditioning  and  energy-saving  lamps, reducing  hours  of  use  without  reducing  the quality of service in the office can save electricity consumption  of  2.339,5165  kWh/month  or  save electricity bill payments of IDR.
3.379.899,60/month.
Keywords:  Energy  Audit,  Electrical  Energy, Energy  Consumption  Intensity  (IKE),  Energy Saving Opportunities (PHE), Efficiency,

## I. Pendahuluan
Produksi  minyak  bumi  terus  menurun karena  sumur  produksi  pada umunya  sudah  tua. Oleh  karena  itu,  penting  setiap  individu  untuk melakukan  penghematan  atau  efisiensi  energi untuk  menanggulangi  masalah  cadangan  energy yang berkurang yaitu dengan menggunakan satu metode  yang  dipakai  untuk  mengefisiensi pemakaian  energi  listrik  dengan  konservasi energi.  Dalam  instruksi  presiden  (INPRES)  No. 13  tahun  2011  dan  Peraturan  Pemerintah  (PP) nomor 70 tahun 2009. [2]
Konservasi energi adalah upaya sistematis,  terencana,  dan  terpadu  guna melestarikan  sumber  daya  energi  serta meningkatkan  efisiensi  pemanfaatannya. Oleh karena itu perlu dilakukan audit energi karena audit energi merupakan proses untuk mengetahui  besaran  konsumsi  energi  suatu bangunan  dan  mengetahui  peluang  energi listrik  dapat  dihemat  serta  menghasilkan rekomendasi agar terjadi peningkatan efisiensi penggunaan energi namun kenyamanan suatu bangunan tidak berkurang. [3]

## 1.2.Tujuan
Untuk  meningkatkan  efisiensi  energi listrik  dan  mengurangi  penggunaan  energi listrik  yang  tidak  perlu  agar  mengurangi  biaya pemakaian energi Listrik.
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v11i2.112 pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729 Vol 11, No. 2, Oktober 2021

## II. Landasan Teori

## 2.1 Tinjauan Pustaka
Analisa pengaplikasian kebijakan
konservasi energi di Indonesia, dimana permasalahan utamanya adalah konsep manajemen energi yang mengutamakan penyediaan/perluasan akses energi untuk seluruh  warga  dengan  dibayangi  permasalahan cadangan  energi  fosil  semakin  berkurang  dan adanya peningkatan ekonomi. Maka pemerintah memberlakukan  peraturan  yaitu  PP  No.70 Tahun  2009  tentang  Konservasi  Energi. Pengaruhnya adalah menurunkan tingkat kesuksesan kebijakan tersebut mengenai pertumbuhan ekonomi, factor jumlah masyarakat dan faktor harga/nilai energi. [4]

## 2.2 Energi Listrik
Energi  listrik  merupakan  energi  yang berkaitan  dengan  perhitungan  arus  elektron yang  dinyatakan  dalam  satuan  Watt-Jam  atau KiloWatt-Jam. Perpindahan energi listrik terjadi dalam bentuk aliran elektron  melalui konduktor jenis  tertentu.  Energi  listrik  dapat  disimpan sebagai  energi  medan  elektostatik  melalui medan listrik yang dihasilkan oleh terkumpulnya  muatan  elektron  pada  pelat-pelat kapasitor.  Total  energi  medan  listrik  ditambah dengan  energi  medan  elektromagnetik,  sama dengan  energi    yang  berkaitan  dengan  medan magnet  yang  timbul  akibat  aliran  elektron melalui kumparan induksi. [5]

## 2.3 Konservasi Energi
Konservasi energi dalah upaya mengefisiensikan  pemakaian  energi  untuk  suatu kebutuhan  agar  pemborosan  energi  dapat dihindarkan.  Tingkat  keberhasilan  penggunaan energi secara efisien sangat dipengaruhi perilaku,  kebiasaan,  kedisiplinan  dan  kesadaran masyarakat    akan  pentingnya  hemat  energi. Selain  efisiensi  energi,  cara  lain  yang  dapat dilakukan  adalah  perbaikan  dan  perawatan peralatan listrik sehingga pengendalian penggunaan energi dapat terpantau.[6]
a. Konservasi energi pada sistem pendingin
(AC)
Konservasi Energi pada Sistem Pendingin yaitu  sistem  tata  udara  yang  dapat  bekerja dengan  hemat energy tanpa mengurangi persyaratan  fungsinya.  Untuk  mengefisiensikan pemakaian  energi  pada  sistem  pendingin/AC dapat dilakukan dengan:
1. Menggunakan  AC  hemat  energi  dengan daya sesuai dengan besarnya ruangan;
2. Mematikan AC jika ruangan tidak digunakan;
3. Mengatur  suhu  dan  kelembaban  relatif dengan  ruang  kerja  berkisar  antara  suhu 24ºC – 27 ºC;
4. Tidak  adanya  udara  luar  yang  masuk kedalam ruang ber AC yang mengakibatkan efek pendingin berkurang;
5. Melakukan perawatan secara berkala sesuai panduan pabrikan. [7]
b. Konservasi  Energi  Sistem  Pencahayaan (Lampu)
Konservasi  energi  sistem  pencahayaan adalah Sistem yang mengatur pencahayaan baik bersifat  alami  maupun  buatan  adalah  sistem penerangan  atau  pencahayaan,  agar  pemakaian energi listrik untuk pencahayaan bisa seminimal mungkin maka cara yang dilakukan yaitu:
1. Mengunakan  lampu  hemat  energi  sesuai dengan peruntukannya
2. Mengatur  saklar  berdasarkan  kelompok area,  sehingga  sesuai  dengan  pemanfaatan ruangan
3. Mematikan  lampu  ruangan  jika  tidak digunakan
4. Membersihkan  lampu  dan  rumah  lampu jika  kotor  dan  berdebu  agar  tidak menghalangi cahaya lampu. [7]
2.4 . Intensitas Konsumsi Energi (IKE) Intensitas Konsumsi Energi (IKE) merupakan  salah  satu  ukuran  hemat  tidaknya suatu  bangunan  dalam memakai  energi. Intensitas  Konsumsi  Energi  (IKE)  adalah pembagian  antara  konsumsi  energi  dengan satuan  luas  bangunan  gedung  dalam  periode tertentu  (kWh/m²  per  bulan  atau  kWh/m²  per
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v11i2.112 pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729 Vol 11, No. 2, Oktober 2021
tahun)  energi  yang  dimaksud  adalah  energi listrik.  nilai  IKE  penting  untuk  dijadikan  tolak ukur  menghitung  potensi  penghematan  energi yang  mungkin  diterapkan  diseluruh  area bangunan atau disetiap ruangan.[8]
Penghematan  Pemakaian  Tenaga  Listrik mempunyai kriteria penggunaan energi digedung  perkantoran  berdasarkan  konsumsi energi spesifik (kWh/m²/bulan) berdasarkan: ➢ Untuk Gedung Ber-AC :
• Sangat efisien = (IKE < 8,5) kWh/m2 /bulan,
• Efisien = (8,5 ≤ IKE < 14) kWh/m2 /bulan,
• Cukup efisien = (14 ≤ IKE < 18,5) kWh/m2 /bulan,
• Boros = (IKE ≥ 18,5) kWh/m2 /bulan,
➢ Untuk Gedung Tidak Ber-AC :
• Sangat efisien = (IKE < 3,4) kWh/m2 /bulan,
• Efisien = (3,4 ≤ IKE < 5,6) kWh/m2 /bulan,
• Cukup efisien = (5,6 ≤ IKE < 7,4) kWh/m2 /bulan,
• Boros = (IKE ≥ 7,4) kWh/m2 /bulan. [8]

## 2.5. Peluang Hemat Energi
Adalah cara yang mungkin bisa diperoleh dalam  usaha  mengurangi  pemborosan  energi. Identifikasi  peluang  hemat  energi  apabila besarnya IKE hasil penghitungan ternyata sama atau  kurang  dari  IKE  target,  maka  kegiatan audit  energi  rinci  dapat  dihentikan  atau diteruskan  untuk  memperoleh  IKE  yang  lebih rendah lagi. Bila hasilnya lebih dari IKE target, berarti  ada  peluang  untuk  melanjutkan  proses audit  energi  rinci  berikutnya  guna  memperoleh penghematan energi. [9]

## III. Metode Penelitian
Untuk  mencapai  tujuan  dari  penelitian ini,  metodologi  yang  digunakan  berupa  metode observasi  langsung,  Wawancara,  melakukan pengukuran  luas  ruangan  dan  mendata  seluruh jumlah  peralatan  listrik  yang  ada  pada  suatu
rungan  serta  melakukan  pengukuran  langsung terhadap  beban  yang  digunakan  seperti  AC, lampu,  televisi,  komputer,  dispenser,  dan peralatan  lainnya  yang  digunakan  serta  lama waktu  pengoperasian  peralatan,  lalu  dilakukan perhitungan  untuk  menentukan  nilai  IKE ruangan.

## IV. Hasil dan Pembahasan
Audit  energi  adalah  metode  yang komperenshif  dalam  pemeriksaan  penggunaan energi  dalam  suatu  gedung/bangunan  untuk mencari peluang penghematan konsumsi energy.  Berbagai  kegiatan  dilakukan  dalam audit  energi  mulai  dari  pengumpulan  data, pengukuran  dan  pengamatan  lapangan,  analisis data  serta  penyusunan  laporan.  Penyusunan laporan merupakan bagian kecil dari keseluruhan  audit  energi,  namun  kegiatan  ini menjadi  penting  karena  merupakan  jembatan dalam  menyampaikan  hasil  dari  keseluruhan audit  energi  ke  pimpinan  organisasi  yang  akan mengambil  keputusan  atas  rekomendasi  yang diberikan.Audit  energi  dalam  rangka  efisiensi energi haruslah dimulai dan mendapat dukungan  dari  pihak  pimpinan.  Artinya pimpinan harus memahami dengan jelas konsep analisa  cost-benefit  dari  sebuah  program efisiensi  energi. Masukan dan saran dari  semua pihak  sangat  penting  bagi  suksesnya  sebuah program  efisiensi  energi  yang  akan  dilakukan. Target  penghematan  yang  akan  dicapai  harus dituangkan  ke  dalam  suatu  rencana  aksi  yang disusun  bersama.  Dalam  menerapkan  rencana aksi  tersebut,  proses  monitoring  yang  rutin harus  dilakukan.  Setelah  masa  implementasi selesai, harus dilakukan evaluasi untuk mengetahui  apakah  target  penghematan  sudah tercapai ataukah belum.[10]
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v11i2.112 pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729 Vol 11, No. 2, Oktober 2021
111 N o. N am a B eba n Ju m la h B eba n D ay a (W at t) Ju m la h D ay a (W at t) W akt u P em aka ia n ( Ja m ) B eba n/ ha ri (W at t) 1. L am pu T L 6 36 216 8
1728 2. A C S H A R P 2 P K 1 2031 2031 6
12186 3. M on itor K om pu te r A ce r 3 10.9 32.7 7 228.9 4. C P U 3 81.2 243.6 7
1705.2 5. L apt op 2 32.2 64.4 5 322 6 K om pu te r L en ov o 1 19.7 19.7 7 137.9 7 D is pe ns er 1 315 315 8 2520 8 M es in P en gh an cu r K er ta s 1 150.7 150.7 5 753.5
9 P ri nt er E ps on 2 11 22 7 154 10 S top K on ta k 3 3095.1 19735.5 T ot al (J A M ) (W h) H A RI 1 R. P en ga w as an & P en ga ng ga ra n R. K ab ag 20 L am pu T L 4 18 72 8 576 A C SH A RP 2 P K 1 2031 2031 6 12186 L ap to p 2 32 ,2 64 ,4 4 25 7, 6 St op K on ta k 3 21 67 ,4 13 01 9, 6 22 28 6, 43 12 T oi le t 3 L am pu S L 1 18 18 5 90 18 90 22 1, 98 00 R. W as ta fe l 3 L am pu S L 1 18 18 5 90 18 90 22 1, 98 00 R. S ta f P en ga w as an 30 L am pu T L 6 36 216 8 1728 A C SH A RP 2 P K 1 2031 2031 6 12186 M on ito r K om pu te r A ce r 3 10 ,9 32 ,7 7 22 8, 9 CP U 3 81 ,2 24 3, 6 7 17 05 ,2 L ap to p 2 32 ,2 64 ,4 5 322 K om pu te r L en ov o 1 19 ,7 19 ,7 7 13 7, 9 D is pe ns er 1 315 315 8 2520 M es in P en gh an cu r K ert as 1 15 0, 7 15 0, 7 5 75 3, 5 P rin te r E ps on 2 11 22 7 154 St op K on ta k 3 30 95 ,1 19 73 5, 5 22 43 4, 18 10 NO N A M A RU A N G A N L U A S (m ²) JE N IS BE BA N JM L DAYA (W A T T ) K E T E RA N G A N T ot al T ot al W A K T U O P E RA SI T O T A L DAYA (W A T T ) T O T A L K O N SU M SI L IS T RIK /1 00 0 T ot al T ot al

## 4.1. Data Ruangan
Gedung DPRD Kabupaten Tojo Una- Una berjumlah    143  Ruangan  dengan  gedung  yang ada  yaitu  Gedung  utama  Lantai  I  dan  Lantai  II, Gedung  Fraksi  I  dan  Fraksi  II,  Musholah,  Pos Stpam  I  dan  II,  Gudang  Asset,  Kantin  dan Gedung Genset.

## 4.2. Data Beban
Data  beban  yang  diambil  pada  kantor DPRD  Kabupaten  Tojo  Una-Una  yaitu  Beban AC  (Air  Conditioner),  Pencahayaan  (lampu), Komputer serta alat penunjang kantor lainnya.
Adapun  data  peralatan,  jenis  beban,  daya dari  setiap  jenis  peralatan  serta  luas  dari  setiap ruangan  yang  ditempati  oleh  peralatan  yang tidak  dapat  penulis  tampilkan  secara  detail mengingat  jumlah  ruangan  yang  banyak  lebih dari 143 ruangan. Namun untuk memperlihatkan data-data  yang  dapat  digunakan  sebagai  contoh dalam  menghitung  nilai  IKE  dan  peluang penghematannya  maka  pada  tabel  di  bawah  ini diperlihatkan beberapa ruangan yang ada.
Tabel 1 . Data beban, luas ruangan dan total
konsumsi Listrik 4.2.    Analisa  Intensitas  Konsumsi  Energi (IKE) Intensitas Konsumsi Energi (IKE) digunakan untuk menyatakan besarnya pemakaian  energi  listrik  dalam  gedung  yang dinyatakan  dalam  satuan  kWh/m²/bulan.  Data yang  diperlihatkan  pada  tabel  1  di  atas  hanya merupakan  data-data  ruangan  yang  diambil sebagai  sampel  dalam  menghitung  Intensitas Konsumsi Energi dari setiap ruangan.
Intensitas  Konsumsi  Energi  pada  setiap ruangan  dapat  dihitung  dengan  menggunakan persamaan
= PK A(m 2 ) (kwh/m² )
Untuk menghitung nilai intensitas konsumsi  energi  (IKE)  dari  setiap  ruangan, penulis  mengambil  salah  satu  sampel  yaitu Lantai  I  ruangan  Staf  Pengawasan  dan Penganggaran:
Tabel 1 . Total Konsumsi Energi Perbulan di Staf
Pengawasan dan Penganggaran
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v11i2.112 pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729
Vol 11, No. 2, Oktober 2021
Waktu  operasi  peralatan  disesuaikan dengan penggunaan di masing-masing ruangan, dengan waktu 22 hari kerja dalam sebulan.
Untuk  menghitung  besarnya  konsumsi energi  dari  peralatan  di  setiap  ruangan digunakan persamaan:
Total Konsumsi listrik = Daya (kW) x waktu pakai (jam) x 22 hari /1000
Dari  data  di  atas,  Total  daya  yang digunakan  (kwh)  dari  semua  peralatan  dalam satu  bulan di  Lantai  I  ruangan  Staf  Pengawasan dan Penganggaran yaitu:
= 19.735,5 watt x 22 hari /1000 = 434,181 kwh/bulan
Dari  jumlah  daya  listrik  yang  digunakan pada ruangan seluas 30 m², maka nilai intensitas konsumsi energinya (IKE) adalah:
IKE = 434,181
30
= 14,472 kwh/ m2 /bulan
Hasil  perhitungan  Intensitas  Konsumsi Energi  (IKE)  jika  dibandingkan  dengan  nilai standar  IKE,  maka  ruangan  Staf  Pengawasan dan Penganggaran masuk pada kriteria penggunaan energi spesifik berdasarkan  gedung perkantoran ber AC Cukup efisien.
Hasil evaluasi dari 143 ruangan yang telah dievaluasi  terdapat  beberapa  ruangan  di  kantor Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten Tojo  Una-Una  dengan  kriteria  IKE  Cukup efisien  dan  Boros  dalam  penggunaan  energi listrik.  Rincian  jumlah  ruangan  dengan  kriteria Cukup Efisien dan Boros adalah sebagai berikut:
- Gedung  lantai I =  3  ruangan,  dari  82 jumlah ruangan
- Gedung lantai II   =  6  ruangan,  dari  31
jumlah ruangan - Gedung Fraksi I =  2  ruangan,  dari  8
jumlah ruangan
- Gedung Fraksi II   =  2  ruangan,  dari  8 jumlah ruangan - Kantin =  2  ruangan,  dari  3 jumlah ruangan - Pos Satpam I =  1  ruangan,  dari  3
jumlah ruangan

## C. Menentukan Target Efisiensi
Tujuan  dilakukan  analisa  peluang  hemat energi yaitu untuk mengetahui potensi penghematan energi yang dapat diterapkan pada ruangan  yang  tidak  masuk  kategori  efisien dalam  menggunakan  energi  listrik.  Berdasarkan standar  Intensitas  Konsumsi  Energi  (IKE) kategori efisien dalam Peraturan Menteri Energi dan  Sumber  Daya  Mineral  Republik  Indonesia No.  13  Tahun  2012  pada  gedung  perkantoran ber  AC  (8,5  –  14)  kWh/m²/bulan  dan  gedung perkantoran tanpa AC (3,4 – 5,6) kWh/m²/bulan. Standar  IKE  target  yang  penulis  ambil  untuk ruangan ber AC 13,9 kWh/m²/bulan dan ruangan tanpa AC 5,5 kWh/m²/bulan. Untuk menghitung peluang  penghematan  yang  dapat  diterapkan pada sebuah ruangan dapat digunakan persamaan berikut:
PHE  =  (IKE  ruangan  –  IKE  target)  x  luas area x TDL Tarif  listrik  yang  digunakan  untuk menghitung potensi penghematan pada penelitian  ini  disesuaikan  dengan  golongan  tarif tenaga listrik (Tariff adjusment) dengan golongan  tarif    untuk  keperluan  kantor pemerintah sedang pada tegangan rendah dengan daya  6.000  VA  sampai  dengan    200  kVA  (P- 1/TR).  tarif  listrik  yang  digunakan  sesuai penetapan  penyesuaian  tarif  tenaga  listrik periode  juli-september  2021  yaitu  Rp.  1.444,7. Sebagai  contoh  dalam  perhitungan  ini  dipilih ruangan  Ketua  DPRD  (ber  AC)  dan  Ruang Makan  Kantin  (tidak  ber  AC)  yang  memiliki data-data sebagai berikut:
- Nama ruangan = Ketua DPRD
- Keadaan ruangan = ber-AC
- Luas ruangan = 30 m²
-  IKE  ruangan  =  18,504  (hasil  perhitungan
= Boros)
- Standar IKE efisien = 13,9
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v11i2.112 pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729
Vol 11, No. 2, Oktober 2021
Potensi  penghematan  =  (18,504  –  13,9)  x
80 x 1.444,7 = Rp 199.541,96 - Nama ruangan = Ruangan Makan Kantin - Keadaan ruangan = tidak ber-AC
- Luas ruangan = 35 m²
-  IKE  ruangan  =  7,9  (hasil  perhitungan  = Boros) - Standar IKE efisien = 5,5 Potensi  penghematan  =  (7,9  –  5,5)  x  35  x
1.444,7 = Rp 121.354,8
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan,  maka  salah  satu  hal  yang  dapat dilakukan  untuk  mengurangi  biaya  listrik  di Kantor  DPRD  Kabupaten  Tojo  Una-Una  adalah mengurangi  nilai  Intensitas  Konsumsi  Energi (IKE).

## V. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisa perhitungan  nilai  Intensitas  Konsumsi  Energi (IKE)  serta  Peluang  Hemat  Energi  (PHE)  pada ruangan yang ada di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Hasil  evaluasi  143  Ruangan  terdapat  16 ruangan  dengan  kriteria  nilai  Intensitas Konsumsi  Energi  (IKE)  yaitu  berdasarkan gedung perkantoran ber AC Cukup Efisien 8 ruangan,  Boros  3  ruangan  dan  berdasarkan gedung perkantoran tanpa AC Cukup Efisien 3 ruangan dan Boros 2 Ruangan.
2. Peluang  Hemat  Energi  (PHE)  didapatkan apabila  menggunakan  AC  Low  Watt  serta penggantian lampu SL dan TL dengan lampu jenis LED serta pengurangan jam pemakaian.
3. Peluang  Hemat  Energi  dari  16  Ruangan  jika di  terapkan  pada  kantor  DPRD  Kabupaten Tojo  Una-Una  dapat  menghemat  pemakaian energi  listrik  sebesar  2.336,8285  kWh/bulan dan  menghemat  pembayaran  rekening  listrik sebesar Rp. 3.376.016,25 perbulan

## Daftar Pustaka
[1]  Melipurbowo,  B.  G.  2016 .  Pengukuran
Daya  Listrik  Real  Time  Dengan Menggunakan  Sensor  Arus. Semarang: polines
[2]  Suharyati,  Hesti,  W.  S.,  Lastiko,  P.  J.  & Pratiwi,  N.  I.  2019. Outlook  Energi Indonesia 2019
[3]  Biro  Hukum  dan  Humas  Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral . 2012b.
Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik . Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum. Jakarta: ESDM
[4]    So,  P.Y.2014. Implementasi  Kebijakan Konservasi Energi di Indonesia . Padjajaran: Unpar.
[5] Pudjanarsa, A. & Nursuhut , D. 2013
Mesin Konversi Energi. Yogyakarta:
ISBN 978-979-29-3452-6 .
[6]  Badan  Standardisasi  Nasioanal.  2000.
Konservasi energi pada sistem pencahayaan . Jakarta: BSN
[7]  Biro  Hukum  &  Humas  Kementerian Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral. 2012a. Penghematan Pemakaian
Tenaga  Listrik . Jaringan  Dokumentasi
& Informasi Hukum. Jakarta: ESDM
[8] Potensi Penghematan Energi. Hasil Audit Energi  2006.  Departemen  energi  & Sumber Daya Mineral
[9] Sujatmiko.2008. Konservasi Energi pada Bangunan Gedung. Bandung [10] Ratnanto Fitriadi, Yanuarti Werdaningsih.  2016. Audit  Energi dengan Pendekatan Metode AHP (Analytical  Hierarchy  Procces)  untuk Penghematan Energi Listrik. Surakarta: ISSN 1412-9612
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v11i2.112 pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729 Vol 11, No. 2, Oktober 2021