Turbin Screw Untuk Pembangkit Listrik Skala Mikrohidro Ramah Lingkungan
Encu Saefudin, Tarsisius Kristyadi, Muhammad Rifki, Syaiful Arifin Jurusan Teknik Mesin , Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung Email: encusaefudin9@gmail.com

## ABSTRACT
Type screw water turbine is a type of water turbine which has the potential for small scale power plants, where water  turbine screw  type is suitable for rivers in parts of Indonesia because the operation of the turbine  require  only  a  low  head  turbine.    With  the  potential  of  irrigation  water  streams  at  the  rate  of 0.3302  m3/s  in  Banjaran  village  allows  the  installation  of  the  turbines  type  screw.  In  the  process  of designing  a  water  turbine  type  screw  to  be  optimized  turbine  screw  to  determine  the  value  of  the  ratio d/D,  and  then  calculating  mechanically  to  determine  the  dimensions  of  the  turbine  blades,  the  turbine shaft, the transmission system (gears, pulleys and belt) as well as the power that can be produced by the turbines, by using a head of 1.05 meters. The results of this research are the technical specifications of the turbine screw with the design power of 2678.35 Watt. Performance test of the turbine was carried out in  Nagrak  village  of  Ciherang  irrigation  canals  on  Cangkuang  Banjaran  sub  district.  With  variable discharge,    measuring  the  speed  of  rotation  of  the  shaft  generator,  the  voltage  and  current  that  is produced as well as the efficiency of the turbine. From the results of testing gained 17.82 % efficiency, power turbine 531.84 Watts at discharge 0,277  m 3 /s.
Keywords : Turbine, Head, Microhydro, Optimazed

## ABSTRAK
Turbin air tipe ulir adalah salah satu tipe turbin air yang berpotensi untuk pembangkit listrik skala kecil yang  ramah  lingkungan,  dimana  turbin  air  tipe  ulir  sangat  cocok  untuk  sungai-sungai  di  wilayah Indonesia karena pengoperasian turbin ini hanya memerlukan head turbin yang rendah. Melihat potensi air  aliran  sungai  irigasi  dengan  debit  0,3302  m3/s  yang  berada  di  Desa  Banjaran  memungkinkan pemasangan  turbin  tipe  ulir.  Pada  proses  perancangan  turbin  air  tipe  ulir  dilakukan  optimasi  turbin screw  dengan  menentukan  nilai  perbandingan  d/D,  lalu  melakukan  perhitungan  mekanikal  untuk menentukan dimensi dari sudu turbin, poros turbin, sistem transmisi (roda gigi, puli dan belt) juga daya yang  mampu  dihasilkan  turbin,  dengan  head  1,05  meter.  Hasil  dari  penelitian  ini  berupa  spesifikasi teknis  turbin  ulir  dengan  daya  hasil  rancangan  sebesar  2678,35  Watt  dan  gambar  2  dimensi  serta  3 dimensi  turbin  ulir  hasil  rancangan.  Hasil  perancangan  kemudian  direalisasikan.  Untuk  mengetahui kinerja  turbin  dilakukan  pengujian  yang  dilaksanakan  di  saluran  Irigasi  Ciherang  Desa  Nagrak Kecamatan Cangkuang Banjaran. Dengan variabel ukur yaitu debit, kecepatan putaran poros generator, voltase  dan arus  yang  dihasilkan  serta  efisiensi  turbin.  Dari  hasil  pengujian  didapat  efisiensi  17.82  %, Daya turbin 531.84 Watt pada debit 0,277  m 3 /s.
Kata kunci : Turbin, Head, Mikrohidro, Optimasi

## Encu Saefudin, Tarsisius Kristyadi, Muhammad Rifki, Syaiful Arifin

## 1. PENDAHULUAN
Kebutuhan  akan  energi  listrik  saat  ini  dirasakan  sangatlah  penting,  baik  untuk  kebutuhan  rumahan, maupun  untuk  kebutuhan  industri  yang  semakin  hari  semakin  berkembang,  sementara  unit–unit pembangkit  listrik  yang  ada  hampir  tidak  mengalami  peningkatan  yang  signifikan.  Indonesia mempunyai  potensi  energi  terbarukan  yang  cukup  banyak  untuk  dimanfaatkan  salah  satunya  energi air.  Potensi  ini  belum  bisa  dimanfaatkan  secara  optimal  karena  keterbatasan  teknologi  turbin  dalam memanfaatkan  energinya.  Untuk head dan  debit  yang  sedang  hingga  tinggi  saat  ini  masih mengandalkan  turbin  Pelton,  Francis,  Kaplan,  dan Crossflow .  Sedangkan  untuk head yang  rendah masih  sulit  untuk  dikembangkan,  padahal  di  Indonesia  mempunyai  potensi  yang  sangat  besar. Perancangan  ini  didasari  atas  keterbatasan  penyediaan  energi  listrik  di  daerah  terpencil,  padahal sekitar  daerah  tersebut  terdapat  sumber  energi  air  yang  cukup  walaupun  mempunyai head yang rendah.  Sehingga  potensi  untuk  pembangkit  listrik  dengan  memanfaatkan  energi  air  dengan head rendah  perlu dikembangkan.  Untuk  dapat  mengkonversi energi  air  tersebut  diperlukan  turbin  khusus salah  satunya  turbin  air  tipe screw .  Prinsip  kerja  turbin screw ini  didasari  atas  sistem  pompa screw yang  berfungsi  mengangkat  air  dari  sungai  menuju  permukaan.  Turbin screw pada  dasarnya merupakan kebalikan dari pompa ulir. Air yang mempunyai head tertentu walaupun dengan debit yang rendah mampu  memutar turbin screw yang akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik.  Paper  ini  membahas  perancangan,  realisasi  dan  pengujian  turbin  screw  sebagai  pembangkit tenaga listrik.

## 2. PROSES PERANCANGAN

## 2.1. Sistem Konversi Energi Air
Turbin  air  merupakan  alat  konversi  energi  air  menjadi  energi  mekanik,  lalu  energi  mekanik  diubah  menjadi energi listrik oleh generator. Besarnya energi yang digunakan untuk mengkonversikan energi air menjadi energi listrik, tergantung dari besarnya debit air (Q)  yang  menumbuk sudu  turbin, luas penampang  sudu  yang terkena air (A) untuk menghasilkan daya (P) [1].
P  = ρ g Q H ..........................................................................................................................(1) Dimana :
𝑄 = Debit aliran (m 3 /s) 𝜌 = massa jenis air (kg/m 3 ) H   = Head (m) g   = Percepatan gravitasi (m/s 2 ) P   = Daya (W)

## 2.2. Jenis-jenis Turbin Screw
Blade merupakan  bagian  penting  dalam  suatu  sistem  konversi  energi  air  sebagai  komponen  yang berinteraksi langsung dengan air. Turbin air tipe screw dibagi dalam dua jenis yaitu tipe steel strough dan tipe closed compact instalation, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Turbin screw tipe steel trough adalah tipe turbin yang pada bagian sudu atau blade nya terbuka, sehingga air yang mengalir ke sudu  turbin  hanya  selebar bucket .  Sedangkan  untuk  trubin screw tipe closed  compact  installation merupakan  jenis  turbin  yang  memiliki  instalasi  keseluruhannya  tertutup.  Pada  turbin  tipe  ini memungkinkan  air  yang  mengalir  menuju sudu  turbin  hampir  bisa  memenuhi  bagian  yang  menutupi instalasi turbin.

## (a)                                             (b)
Gambar 1. Turbin Screw (a) Tipe Steel Strough dan (b) Tipe Closed Compact Installation [2]

## 2.3. Survey Potensi Sungai
Untuk  mendapatkan  data-data  pendukung  dilakukan  survey  ke  lokasi  di  saluran  irigasi  sungai Ciherang Banjaran. Data-data yang dibutuhkan diantaranya head sungai, kecepatan aliran sungai dan lebar sungai. Gambar 2 dibawah ini menunjukkan proses pengukuran sungai yang ada di lokasi.
Gambar 2. Proses Pengukuran Lapangan
Gambar 3. Skema Pengukuran  (a) Head dan (b) Kecepatan Aliran
Pada  Gambar  3  menunjukkan  skema  pengukuran head sungai  dan  pada  Gambar  5  menunjukkan skema  pengukuran  aliran  sungai,  angka  1  sampai  6  menunjukkan  titik-titik  pengukuran  kecepatan aliran  kemudian  dirata-ratakan.  Pengukuran  aliran  dengan  menggunakan currentmeter dan  h 0 menunjukkan kedalaman sungai.
Hasil dari pengukuran sungai daerah irigasi Ciherang Bandung, adalah sebagai berikut :
1. Head : 1,05 m
2. V̅ ( Kecepatan aliran ) = 0,52 𝑚 𝑠
3. ℎ 0 ( Kedalaman sungai ) = 25,4 cm = 0,254 m 4. l = 250 cm = 2,5 m
Dari persamaan debit Q = V x A dan  A = h 0 x l didapat debit sebesar 0,3302 (m 3 /s). Dari data sungai daerah  irigasi  Ciherang  didapatkan  potensi  daya  turbin  yang  dihasilkan,  dengan  menggunakan persamaan (1) diperoleh :

## 𝑃 = 𝜌 𝑔 𝑄 𝐻
𝑃 = 1000 𝑘𝑔 𝑚 3 𝑥 9,81 𝑚 𝑠 2 𝑥 0,3302 𝑚 3 𝑠 𝑥 1,05 𝑚 = 3401,22 watt = 3,40 kW
Dimana nilai 𝜌 adalah massa jenis air sebesar 1000 𝑘𝑔 𝑚 3

## 2.4. Optimasi Turbin Air Type Screw
Pembahasan yang akan diuraikan adalah mengenai optimasi dari turbin air tipe screw dengan efisiensi yang  optimum  dengan  mempertimbangkan  dimensi  turbin  dan  bahan-bahan  yang  banyak  tersedia  di pasaran. Untuk menentukan dimensi dari turbin air tipe screw dilakukan optimasi untuk menentukan efisiensi  tertinggi  dari  turbin  untuk  berbagai  sudut  ulir,  sudut  turbin,  dan  perbandingan  diameter. Sehubungan  dengan  pertimbangan  ketersediaan  bahan  yang  ada  di  pasaran  dan  kemudahan  untuk pembuatan maka dalam optimasi turbin air tipe screw dipilih nilai 𝑑 𝐷 = 0,3. Data hasil optimasi turbin screw ditunjukkan pada Tabel 3.

## 2.5. Perhitungan Dimensi Turbin Screw
Menurut persamaan Archimedes screw, dengan debit aliran Q (m 3 /s) diperoleh dari persamaan[2] : Q =  k n D 3 .............................................................................................................. (2) Dimana : k = Konstanta ulir n = Putaran turbin screw (rpm) D = Diameter turbin (m)
Untuk nilai konstanta ulir didapat dari tabel nilai konstanta ulir.

## Tabel 1. Nilai Konstanta Ulir [2]
d/D 22 ͦ 26 ͦ 30 ͦ 1.0 D 1.2  D 0.8 D 1.0 D 1.2 D 0.8 D 1.0 D 0.3 0.331 0.335 0.274 0.287 0.286 0.246 0.245 0.4 0.35 0.378 0.285 0.317 0.323 0.262 0.271 0.5 0.345 0.38 0.281 0.317 0.343 0.319 0.287 0.6 0.315 0.351 - 0.3 0.327 - 0.273
Keterangan :
d/D = Perbandingan diameter poros turbin terhadap diameter sudu turbin 22 ͦ, 26 ͦ, 30 ͦ = sudut ulir (α) Jika sudut turbin ≤ 30 ͦ , maka S = 1,2 . D Jika sudut turbin = 30 ͦ , maka S = 1,0 . D Jika sudut turbin ≥ 30 ͦ , maka S = 0,8 . D S = pitch turbin (m)

## Turbin Screw Untuk Pembangkit Listrik Skala Mikrohidro Ramah Lingkungan
Untuk putaran turbin screw dipilih dari tabel putaran operasi untuk turbin screw , dan dipilih untuk kategori fast yaitu 30 rpm.
Tabel 2. Putaran Operasi Turbin Screw [2]
Persamaan yang digunakan untuk dimensi turbin screw sebagai berikut [2] : 1. Diameter turbin : D (m)
𝐷 3 = 𝑄 𝑘 𝑛 ………………………………………………………………………………….(3)
𝐷 =  √ 𝑄 𝑘 𝑛 3 Dimana : k   = Nilai konstanta ulir yang diperoleh dari Tabel 1.
Gambar 4. Sudut Turbin
Gambar 5. Sudut Ulir, Diameter Poros Turbin dan Diameter Turbin
2. Diameter poros turbin : d (m)
Untuk perbandingan diameter poros turbin terhadap diameter sudu turbin telah ditentukan [2] : 𝑑
𝐷 = 0,3 ………………………………………………………………………(4)
3. Panjang turbin : L (m)
sin θ = H L ……………………………………………………………………..(5)
Dimana
:
θ = Sudut turbin (°) H     = Head (m)
4. Pitch turbin : S (m) Untuk menentukan nilai pitch turbin, terlebih dahulu harus menentukan nilai sudut turbin (θ) [2]:
Speed Turbine revolution per minute (rpm) Slow 20-23 Medium 25-26 Fast 29-31
θ α d D
Jika sudut turbin ≤ 30 ͦ , maka S = 1,2 D Jika sudut turbin = 30 ͦ , maka S = 1,0 D Jika sudut turbin ≥ 30 ͦ , maka S = 0,8 D…..……………………………...(6)
Gambar 6. Panjang Turbin dan Pitch Turbin
5. Jumlah ulir : Z
Z = L S ………………………………………………………………… (7)
6. Efisiensi turbin : 𝜂
Gambar 7. Parameter Turbin Screw
𝜂 = ( 2 𝑥 𝑎+1 2 𝑥 𝑎+2 ) 𝑥 (1 − 0,01125 𝑥 𝐷 2 𝑄 ) .……………………………………………….(8)
Dimana : 𝑎    = h 0 ∆h ∆h = x sin θ x    = 1 N S
N = Jumlah blade
7. Daya turbin yang dihasilkan  P (W) [3,4]:
P =  ρ g Q H 𝜂 .…………………………………………………………………(9)
Berikut data yang didapat dari hasil optimasi.
Tabel 3. Optimasi Turbin Screw
Hasil dari optimasi turbin air tipe screw diperoleh :
Tabel 4. Hasil Optimasi Turbin Screw
Perbandingan Diameter ( d/D ) 0,3 Sudut Ulir (α) 26 ͦ Sudut Turbin (θ) 35 ͦ

## 2.6. Hasil Perancangan
Hasil dari perhitungan diperoleh hasil rancangan turbin air tipe screw untuk pembangkit listrik skala mikrohidro yang dapat dilihat pada Tabel 5 dan gambar 2D serta 3D hasil dari rancangan.
No d/D Sudut Efisiensi N=1 N=2 1 0.3 Sudut Ulir 22 ͦ Sudut Turbin 25 ͦ 0,7009 0,7852 2 Sudut Ulir 22 ͦ Sudut Turbin 30 ͦ 0,7021 0,7865 3 Sudut Ulir 26 ͦ Sudut Turbin 25 ͦ 0,6934 0,7777 4 Sudut Ulir 26 ͦ Sudut Turbin 30 ͦ 0,6953 0,7795 5 Sudut Ulir 26 ͦ Sudut Turbin 35 ͦ 0,7033 0,7875 6 Sudut Ulir 26 ͦ Sudut Turbin 40 ͦ 0,6897 0,7739 7 Sudut Ulir 30 ͦ Sudut Turbin 30 ͦ 0,6876 0,7717 8 Sudut Ulir 30 ͦ Sudut Turbin 35 ͦ 0,6981 0,7822 9 Sudut Ulir 30 ͦ Sudut Turbin 40 ͦ 0,6845 0,7686 10 0.4 Sudut Ulir 22 ͦ Sudut Turbin 25 ͦ 0,7067 0,7905 11 Sudut Ulir 22 ͦ Sudut Turbin 30 ͦ 0,7047 0,7901 12 Sudut Ulir 26 ͦ Sudut Turbin 25 ͦ 0,6992 0,7836 13 Sudut Ulir 26 ͦ Sudut Turbin 30 ͦ 0,7000 0,7844 14 Sudut Ulir 26 ͦ Sudut Turbin 35 ͦ 0,7052 0,7894 15 Sudut Ulir 26 ͦ Sudut Turbin 40 ͦ 0,6916 0,7759 16 Sudut Ulir 30 ͦ Sudut Turbin 30 ͦ 0,6925 0,7767 17 Sudut Ulir 30 ͦ Sudut Turbin 35 ͦ 0,7011 0,7853 18 Sudut Ulir 30 ͦ Sudut Turbin 40 ͦ 0,6876 0,7717 19 0.5 Sudut Ulir 22 ͦ Sudut Turbin 25 ͦ 0,7069 0,7906 20 Sudut Ulir 22 ͦ Sudut Turbin 30 ͦ 0,7041 0,7884 21 Sudut Ulir 26 ͦ Sudut Turbin 25 ͦ 0,7021 0,7865 22 Sudut Ulir 26 ͦ Sudut Turbin 30 ͦ 0,7000 0,7844 23 Sudut Ulir 26 ͦ Sudut Turbin 35 ͦ 0,7046 0,7887 24 Sudut Ulir 26 ͦ Sudut Turbin 40 ͦ 0,6906 0,7752 25 Sudut Ulir 30 ͦ Sudut Turbin 30 ͦ 0,6953 0,7796 26 Sudut Ulir 30 ͦ Sudut Turbin 35 ͦ 0,7481 0,7948 27 Sudut Ulir 30 ͦ Sudut Turbin 40 ͦ 0,7107 0,7814 28 0.6 Sudut Ulir 22 ͦ Sudut Turbin 25 ͦ 0,7032 0,7867 29 Sudut Ulir 22 ͦ Sudut Turbin 30 ͦ 0,6998 0,7842 30 Sudut Ulir 26 ͦ Sudut Turbin 25 ͦ 0,6998 0,7842 31 Sudut Ulir 26 ͦ Sudut Turbin 30 ͦ 0,6974 0,7817 32 Sudut Ulir 30 ͦ Sudut Turbin 30 ͦ 0,6930 0,7772 ,
Tabel 5. Data Sesifikasi Teknik  Rancangan Turbin Air Tipe Screw
Data Hasil Rancangan Turbin Air Tipe Screw No. Data Nilai 1. Sudut Ulir 26° 2. Sudut Turbin 35° 3. Kecepatan Putaran Turbin 30 rpm 4. Diameter Turbin 726,6 mm 5. Diameter Poros Turbin 217,9 mm 6. Panjang Turbin 2,043 m 7. Pitch Turbin 581,2 mm 8. Jumlah Blade dan Ulir 2 buah dan 7 buah 9. Efisiensi Turbin 78,75 % 10. Potensi Daya Sungai 3401,22 watt 11. Daya Turbin Hasil Rancangan 2678,35 watt 12. Kapasitas Generator AC 3000 watt dengan putaran 1500 rpm 13. Diameter Puli 76,2 mm, 228,6 mm dan 304,8 mm 14. Diameter Roda Gigi Penggerak 315 mm 15. Diameter Roda Gigi yang Digerakkan 75 mm 16. Tebal Roda Gigi 30 mm 17. Tipe Sabuk A – 47 dan B – 61 18. Diameter Poros Tingkat 1 ( CD ) 46 mm 19. Diameter Poros Tingkat 2 ( EF ) 34 mm 20. Diameter Poros Tingkat 3 ( GH ) 25 mm 21. Perbandingan Inkrisi 4,2 : 4 : 3 21. Kontruksi Frame Turbin Baja Siku 50 x 50 mm dan 40 x 40 mm
Gambar 3D dan 2D turbin air tipe screw hasil rancangan ditunjukkan pada gambar 8 sebagai berikut:

## 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

## 3. Realisasi Turbin Screw
Gambar 8. Gambar 3D dan 2D Turbin Screw Hasil Rancangan
Gambar 8. Gambar 3D dan 2D sistem turbin screw
Keterangan : 1. Generator 8. Frame Sudu 2. Puli dan sabuk 9. Bucket Sudu 3. Roda Gigi 10. Poros screw 4. Bucket Transmisi                        11. Pillow Block
5. Universal Joint 12. Frame dudukan Turbin
6. Poros Transmisi
7. Frame Transmisi

## Turbin Screw Untuk Pembangkit Listrik Skala Mikrohidro Ramah Lingkungan

## 3. REALISASI
Head pada data awal perancangan sebesar 1,05 meter didapatkan panjang turbin 1,831 meter dengan jumlah ulir 3,15. Dengan nilai jumlah ulir 3,15 maka dilakukan pembulatan nilai keatas menjadi 3,5 ulir untuk setiap blade- nya, sehingga panjang turbin menjadi 2,043 meter [5]. Dengan dampak energi air yang dikonversikan oleh turbin menjadi lebih besar. Transmisi tingkat satu dipilih jenis roda gigi, karena  pada  poros  tingkat  satu  dengan  putaran  yang  kecil,  maka  nilai  T  (torsi)  akan  besar,  dengan mempertimbangkan faktor estetika dimensi karena putaran turbin yang rendah dan ingin mendapatkan dimensi turbin yang se- compact mungkin, maka tidak digunakan sistem transmisi puli dan sabuk. Jika tetap menggunakan sistem puli dan sabuk, dimensinya akan sangat besar dan menggunakan jenis puli tipe C dengan lebih dari dua jalur.Adapun spesifikasi material adalah sebagai berikut :
Tabel 6. Spesifikasi Material Spesifikasi Material Data Material Generator Ac, 3000 𝑊𝑎𝑡𝑡 , putaran 1500 𝑟𝑝𝑚 Sudu Turbin Baja Pelat Poros Turbin S45C Roda Gigi S45C Puli Besi Cor Poros Transmisi S45C Universal Joint Colt Diesel PS 100 Bucket Baja Pelat Pillow Block UCP 206, UCP 204, UCP 208 Frame Baja Siku Sabuk Rubber

## 4. PEMASANGAN DAN PENGUJIAN
Pemasangan  dan pengujian turbin air tipe screw dilaksanakan di saluran Irigasi Ciherang, Banjaran. Di koordinat (7°03'50.4"S 107°33'20.9"E). Proses pemasangan  dan pengujian  dapat dilihat pada Gambar 9.
Gambar 9. Proses Pemasangan dan Pengujian Turbin di Lokasi
Pengujian turbin air ini bertujuan untuk mengetahui prestasi turbin ulir dengan variasi debit dan beban. Prestasi  tersebut  meliputi  daya  yang  tersedia,  daya  generator  turbin  dan  efisiensi  turbin.  Skema pengujian bisa dlihat pada Gambar 10.

## Gambar 10. Skema Pengujian
Keterangan :
1. Papan ukur
2. Voltmeter
3. Amperemeter
4. Lampu
5. Generator
Pengaturan  variasi  debit  yang  masuk  ke  turbin  dengan  menggunakan  papan  ukur  pada    bukaan 0,15 𝑚, 0,20 𝑚, 0,25 𝑚 . Langkah pertama pada bukaan 0,15 𝑚 . Langkah kedua mengukur kecepatan aliran  air  yang  masuk  ke  turbin  dengan  menggunakan currentmeter, langkah  ketiga  mengukur kecepatan  turbin  dan  generator  menggunakan tachometer ,  langkah  keempat  mengukur  tegangan  dan kuat  arus  yang  keluar  dari  generator  kemudian  dicatat,  ulangi  sampai  bukaan  papan  ukur  sampai 0,25 𝑚 . Tahap pengambilan data bisa dilihat pada Gambar 11.
Gambar 11. Proses Pengambilan Data Pengujian, (a) Bukaan Papan Ukur
(b)Pengukuran Kecepatan Aliran, (c) Pengukuran Putaran (d) Pengukuran Arus Dan Tegangan,
(a)
(b) (c) (d)

## Turbin Screw Untuk Pembangkit Listrik Skala Mikrohidro Ramah Lingkungan

## 5. HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA
Berdasarkan pengujian dilakukan untuk menganalisa pengaruh debit  terhadap daya. Hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 12. Dari Gambar 12 tersebut dilihat bahwa semakin tinggi debit daya turbin naik.  Karena  pengujian  dibatasi  hanya  sampai  debit  0,277  m 3 /s  maka,  daya  yang  dihasilkan  hanya mampu 531.84 𝑊𝑎𝑡𝑡 . Berdasarkan data perencanaan turbin akan menghasilkan daya  3401 𝑊𝑎𝑡𝑡 pada debit  0,3302  m 3 /s.  Sehingga  turbin  yang  diuji  ini  mempunyai  daya  lebih  rendah  dibandingkan  data perancangan. Hal ini  disebabkan ada perubahan sudut sudu dibandingkan dengan rancangan. Selama turbin beroperasi banyak air tumpah keluar sudu, sehingga mempengaruhi daya maksimum turbin.
Gambar 12. Grafik Daya Turbin Vs Debit
Gambar  13  menjelaskan  pengaruh  efisiensi  terhadap  debit.  Dari  gambar  tersebut  terlihat  bahwa semakin tinggi debit, efisiensinya meningkat, namun efisiensi turbin pada debit maksimum 0,277 m 3 /s hanya mencapai 17.82%. Berdasarkan perencanaan efisiensi turbin pada debit maksimum 0,3302 m 3 /s adalah 78,75%, sehingga bila dibandingkan dengan perencanaan awal, efisiensi turbin yang diuji lebih rendah.  Hal  ini  disebabkan  selain  faktor  kebocoran  dan  perubahan  sudut  yang  disebut  dalam pembahasan sebelumnya, juga disebabkan rugi-rugi transmisi sabuk cukup besar.
Gambar 13. Grafik Efisiensi Vs Debit
313.34 438.19 531.84 0 100 200 300 400 500 600 0.143 0.211 0.277 Da ya Turb in (wa tt ) Debit ( m 3 /s) Daya Turbin vs Debit 8.03 13.73 17.82 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0.143 0.211 0.277 Ef isien si (% ) Debit (m 3 /s) Efisiensi vs Debit

## 6. KESIMPULAN
Dan hasil pengujian menghasilkan daya maksimum dan efisiensi maksimum generator turbin adalah 521.84 𝑊𝑎𝑡𝑡 dan 17,82 %  pada debit 0,277 m 3 /s .

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Dietzel, Fritz. 1990. “Turbin, Pompa dan Kompresor”, Jakarta: Penerbit Erlangga.
[2] Rorres (1987). Jurnal “ The Turn Of The Screw Optimal Design Of An Archimedes Screw” .
[3] Arismunandar, Wiranto. 2004, “Penggerak Mula Turbin”, Bandung: Penerbit ITB
[4] Soedrajat S,  Ir. 1983, “Mekanika Fluida dan Hidrolika”, Bandung: Penerbit NOVA
[5] Havendri, A. dan Lius, H., 2009, “Perancangan dan Realisasi Model Prototipe Turbin Air Type Screw (Archimedean Turbine) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro dengan Head Rendah di Indonesia”, Jurnal Teknik , No.31 Vol.2 Thn. XVI April 2009, ISSN: 0854-8471.