## AUDIT ENERGI AWAL MELALUI PERHITUNGAN INTENSITAS KONSUMSI ENERGI (IKE) LISTRIK

## ( STUDI KASUS PADA GEDUNG POLITEKNIK MUARA TEWEH )

## Juli Chandra Teruna
Politeknik Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Indonesia
Email: julichandra19@gmail.com
Abstract---An audit of electricity is evaluation of the utilization of  energy  and  identification  savings  opportunities  electricity energy as well as recommendations an incrase in the efficiency on    users  of  energy  source  and  users  energy  in  order  to conservation energy. Energy audit review of the condition and operation  of  equipment  that  uses  electricity  energy  as  well  as instruments related to energy efficiency. Based on the result of research,  the  effective  extensive    Politektik    Muara    Teweh building    is    615m 2 with  an  average  energy  consumption  is 2598 kWh    each   month    while the  consumption  of  electricity energy index amounted to 4,224 kWh/m 2 each  month  or  by 50,698  kWh/m 2 each    year    with    energy    of    bulding    cost amounted    to  Rp.  902,47/kWh.  Consumption  of  electricity energy  of  Politeknik  Muara  Teweh  including  very  efficient criteria.  This  audit  energy  is  expected  to  be  identify opportunities  for  savings  electricity  energy  consumption through energy audit detailed.
Keywords---An energy audit, consumption of electricity energy index, effective extensive building, energy cost of bulding.
Intisari---Audit  energi  listrik  adalah  proses  evaluasi pemanfaatan  energi  dan  identifikasi  peluang  pengehematan energi  listrik  serta  rekomendasi  peningkatan  efisiensi  pada pengguna sumber energi dan pengguna energi dalam rangka konservasi energi. Audit Energi Awal (AEA) secara singkat mengulas  kondisi  dan  operasi    peralatan    dari    pemakai energi    listrik    yang    penting    serta  instrumentasi  yang berkaitan  dengan  efisiensi  energi.  Berdasarkan  hasil penelitian    ini,  luas    bangunan    efektif    gedung    Politeknik Muara    Teweh    adalah  615  m 2 dengan  konsumsi  energi listrik  rata-rata  setiap  bulan  sebesar  2598  kWh  sedangan Indek Konsumsi Energi (IKE) listrik sebesar 4,224 kWh/m 2 setiap  bulan  atau  sebesar  50,698  kWh/m 2 setiap  tahun dengan  biaya  energi  bangunan  sebesar  Rp.  902,47/kWh sehingga  konsumsi  energi  listrik  pada  gedung  Politeknik Muara Teweh termasuk kriteria sangat efisien. Audit energi awal diharapkan dapat mengidentifikasi peluang penghematan  konsumsi  energi  listrik  melalui  audit  energi terinci.
Kata  Kunci---AEA,  IKE,  luas  bangunan  efektif,  konsumsi energi listrik, biaya energi bangunan.

## I. PENDAHULUAN
Meningkatnya kebutuhan energi listrik selalu berbanding  lurus  dengan  meningkatnya  pembangkitan energi  listrik  di  setiap  pusat  pembangkit tenaga listrik. Hal ini berdampak pada kenaikan biaya produksi maupun kegiatan  operasional  lainnya.  Setiap  tahun  pemerintah selalu    mengucurkan    subsidi  kepada  Perusahaan  Listrik Negara (PLN) untuk kegiatan produksi dan operasionalnya.  Melihat  besarnya  subsidi  pemerintah
yang  dikucurkan  kepada  PLN,  dapat  dibayangkan  bahwa kebutuhan  energi  listrik  juga  sangat  membebani Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) sehingga  pemerintah  juga  menerapkan  program-program kebijakan  terkait  dengan  energi  listrik.  Pemetaan, inventarisasi  maupun  perbaikan  seluruh  jaringan  listrik dilakukan oleh pihak PLN, di satu sisi pemerintah melalui Keputusan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral Nomor    14   Tahun    2012 mengatur    tentang  pelaksanaan penghematan  energi  oleh  pengguna  sumber  energi  dan pengguna energi listrik [1].
Politeknik  Muara  Teweh  (Polimat)  sebagai  salah  satu lembaga  pendidikan  tinggi    yang    ada    di    Barito    Utara memiliki   fasilitas   gedung   yang tentunya  menggunakan energi listrik dalam menunjang kegiatan akademis. Begitu juga  dengan  laboratorium  yang  ada  di  Polimat  dimana peralatan  di  dalamnya  menggunakan    energi    listrik dalam pengoperasiannya. Untuk  mendukung pelaksanaan program  pemerintah  tentang  penghematan  energi  listrik ini,  maka dilakukan audit awal energi listrik pada gedung Polimat  untuk  mengetahui  efisiensi  penggunaan  energi listrik di gedung kampus Polimat.

## II. LANDASAN TEORI
A. Peraturan tentang Audit Energi Menurut  Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  Republik  Indonesia  Nomor  14  tahun  2012  [1], audit  energi  adalah  proses  evaluasi  pemanfaatan  energi dan  identifikasi  peluang  pengehematan  energi  serta rekomendasi peningkatan efisiensi pada pengguna sumber energi  dan  pengguna  energi  dalam  rangka  konservasi energi.  Secara  umum  audit  energi  adalah  kegiatan  untuk mengidentifikasi  dimana  dan  berapa  energi  yang digunakan  serta  langkah-langkah  apa  yang  dapat dilakukan  dalam  rangka  konservasi  energi  pada  suatu fasilitas  pengguna  energi.  Audit  energi  dapat  juga diartikan  yaitu  suatu  prosedur  pencatatan  penggunaan energi  secara  sistimatis  dan  berkesinambungan,  melalui pengumpulan  data  kemudian  diikuti  dengan  analisa  dan pendefinisian  kegiatan  konservasi  energi  yang  akan dilaksanakan.  Gabungan  antara  pengumpulan  data, analisa  data  dan  definisi  kegiatan  konservasi  disebut sebagai audit energi.
B. Audit Energi Awal Berdasarkan  Pedoman  Teknis  Audit  Energi  dalam Implementasi  Konservasi  Energi  dan  Pengurangan  Emisi CO 2 di Sektor Industri [2], survei awal atau Audit Energi
Awal (AEA) secara singkat mengulas kondisi dan operasi peralatan  dari  pemakai  energi  yang  penting  serta instrumentasi yang berkaitan dengan efisiensi energi.
Audit  Energi  Awal  (AEA)  sangat  berguna  untuk mengenali  sumber-sumber  pemborosan  energi  dan tindakan-tindakan  sederhana  yang  dapat  diambil  untuk meningkatkan efisiensi energi dalam jangka pendek. Hasil yang  khas  dari  AEA  ialah  seperangkat  rekomendasi tentang  tindakan  berbiaya  rendah  yang  segera  dapat dilaksanakan dan rekomendasi audit yang lebih baik.
Intensitas  Konsumi  Energi  (IKE),  yakni  pembagian antara  konsumsi  energi  dengan  satuan  luas  bangunan gedung per tahun [3].

## 𝐼𝐾𝐸 = 𝑃𝑒𝑚𝑎𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘 (𝑘𝑊ℎ)
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 (𝑚 2 )
Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Konservasi Energi dan  Pengawasan  di  Lingkungan  Departemen  Pendidikan Nasional  (2004),  diperoleh  nilai  Intensitas  Konsumsi Energi (IKE) listrik [4][5].
Tabel I.

## Nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE) Listrik
Konsumsi Energi Listrik Kriteria (kWh/m 2 /bulan) (kWh/m 2 /tahun) 4,17 – 7,92 50,04 – 93,04 Sangat efisien 7,92 – 12,08 93,04 – 144,96 Efisien 12,08 – 14,58 144,96 – 174,96 Cukup efisien 14,58 – 19,17 174,96 – 230,04 Agak boros 19,17 – 23,75 230,04 – 285,00 Boros 23,75 – 37,50 285,00 – 450,00 Sangat boros
Berdasarkan  Standar  Nasional  Indonesia  Nomor  03- 6196-2000 tentang Prosedur Audit Energi pada Bangunan Gedung,  besarnya  Intensitas  Konsumsi  Energi  (IKE) gedung dapat dilakukan dengan menghitung [6]:
a. Rincian luas gedung dan luas total bangunan gedung (m 2 )
b. Konsumsi energi bangunan gedung dalam per tahun (kWh/tahun)
c. Intensitas  Konsumsi  Energi  (IKE)  bagunan  gedung per tahun (kWh/m 2 tahun)
d. Biaya energi bagunan gedung (Rp/kWh).

## III. METODELOGI PENELITIAN
A. Variabel Penelitian Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kuantitatif dimana dalam penelitian ini akan  membahas audit energi awal untuk mengenali sumber-sumber pemborosan energi dan  tindakan-tindakan  sederhana  yang  dapat  diambil untuk meningkatkan efisiensi energi dalam jangka pendek melalui  perhitungan  Indeks  Konsumsi  Energi  dari peralatan-peralatan  energi  listrik  dan  fasilitas  di  gedung kampus Polimat.
Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :
a. Rincian  luas  gedung  dan  luas  total  bangunan  gedung kampus Polimat
b. Konsumsi energi bangunan gedung (temasuk peralatan-peralatan  listrik)  di  kampus  Polimat  per tahun
c. Biaya energi bagunan kampus Polimat.
Analisis  dari  audit  energi  awal  ini  dilakukan  dengan mengumpulkan  data-data  luas  ruang  pada  gedung sehingga diperoleh luas total bagunan kampus. Selanjutnya  melakukan  inventarisir  dan  identifikasi penggunaan energi listrik dari peralatan listrik di kampus Polimat. Tahap selanjutnya mengumpulkan dan mengidentifikasikan  serta  menyusun  informasi  data konsumsi  energi  listrik  yaitu  mencakup  rekaman  histori pemakaian  (tagihan;  pembayaran;  sewa)  daya  listrik bulanan  selama  tahun  2017.  Berdasarkan  data-data  yang telah  dikumpulkan  dan  diidentifikasikan  maka  tahap selanjutnya  menghitung  Indeks  Konsumsi  Energi  untuk mengetahui  kriteria  efisiensi  penggunaan  energi  listrik  di kampus  Polimat  sehingga  dapat  dikenali  sumber-sumber pemborosan energi dan tindakan-tindakan sederhana yang dapat diambil untuk meningkatkan efisiensi energi dalam jangka pendek.
Bagan alir penelitian Audit Energi Awal [3].
Gambar 1. Bagan alir Audit Energi Awal
B. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  tentang  audit  energi  awal  ini  dilaksanakan di kampus Politeknik Muara Teweh Jalan Negara Km 7,5 Muara  Teweh  –  Banjarmasin,  Kabupaten  Barito  Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan waktu
Tidak Ya Mulai Mengumpulkan data-data luas ruangan; menginventarisir konsumsi energi listrik peralatan-peralatan listrik
Mengumpulkan dan menghitung data histori biaya energi listrik tahun sebelumnya
Menghitung besar Intensitas Konsumsi Energi (IKE)
Evaluasi IKE dengan standar? Audit Energi Terinci Implementasi dan Monitoring Selesai
pelaksanaan  penelitian  ini  dilakukan  Januari  –  Pebruari 2018.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Data-data  yang  digunakan  dalam  penelitian  audit energi awal ini meliputi data luas ruang dan gedung serta peralatan-peralatan  yang  dipergunakan  serta  data  histori pemakaian  energi listrik bulanan selama tahun 2017 pada kampus Polimat.

## A. Data Luas Gedung
Kampus  Polmat  terdiri  dari  dua  gedung  utama  yaitu gedung  Direktorat  dan  gedung  perkuliahan  dimana masing-masing gedung terdiri dari dua lantai. Berdasarkan    hasil  pengamatan  di  lapangan,  terdapat beberapa  ruangan  dari  setiap  gedung  yang  jarang dipergunakan  bahkan  ada  beberapa  ruangan  yang  belum difungsikan karena bermacam alasan.
Luas  ruangan  efektif  adalah  luas  ruangan  yang memiliki  peralatan  dengan  konsumsi  energi  listrik  yang relatif  besar  dengan  operasi  penggunaan  yang  terjadwal setiap hari dalam sebulan. Ruangan yang mempergunakan komputer  atau  laptop  dan  mempergunakan  pengkondisi suhu ruangan (AC) termasuk ruangan yang diperhitungan dalam luas ruangan efektif.
Tabel II. Total Luas Ruangan Efektif Polimat No. Nama Bangunan Luas (m 2 ) 1. Lantai 1 Gedung Direktorat 181 2. Lantai 2 Gedung Direktorat 128 3. Lantai 1 Gedung Perkuliahan 96 4. Lantai 2 Gedung Perkuliahan 210 Total Luas (m 2 ) 615
B. Data Pemakaian Daya dan Energi Listrik Kebutuhan energi listrik gedung  Polimat disuplai dari koneksi  jaringan  PLN  dengan  daya  terpasang  sebesar 33000 VA  dan  juga  dari  generator set berkapasitas  140 kVA  jika  suplai  daya  listrik  dari  koneksi  jaringan  PLN mengalami gangguan. Karakteristik peralatan listrik yang digunakan  di  gedung  kampus  Polimat  terdiri  dari  beban penerangan, pengondisi udara (AC), PC dan laptop, kipas angin,  komputer,  LCD Projector ,  kulkas, heater , peralatan  laboratorium  serta  peralatan  pendukung akademik lainnya.
Berdasarkan rekapitulasi tagihan pembayaran konsumsi  energi  listrik  dari  pihak  PLN,  diketahui pemakaian energi listrik gedung Polimat pada tahun 2017.
Tabel III. Rekapitulasi Data Historis Energi Listrik Gedung Polimat Tahun 2017 Bulan Konsumsi Energi Listrik (kWh) Pembayaran Pemakaian Energi Listrik (Rp.) Jan 3.474 Rp. 3.132.600
Bulan Konsumsi Energi Listrik (kWh) Pembayaran Pemakaian Energi Listrik (Rp.) Peb 1.978 Rp. 1.786.200 Maret 2.056 Rp. 1.856.400 April 2.806 Rp. 2.531.400 Mei 3.207 Rp. 2.892.300 Juni 2.267 Rp. 2.046.300 Juli 2.752 Rp. 2.473.800 Agust 2.085 Rp. 1.894.000 Sept 2.461 Rp. 2.220.900 Okt 2.182 Rp. 1.969.800 Nop 2.944 Rp. 2.655.600 Des 2.967 Rp. 2.678.800 Total 31.179 Rp. 28.138.100 Rata- rata 2.598 Rp. 2.344.842
Berdasarkan  tabel  di  atas,  rata-rata  konsumsi  energi listrik  pada  gedung    Polimat  setiap  bulan  sekitar  2.598 kWh  dimana  rata-rata    pembayaran    tagihan    pemakaian energi  listrik  setiap  bulan  sekitar  Rp. 2.344.842,-
C. Intensitas Konsumsi Energi Intensitas  Konsumsi  Energi  (IKE)  bulan  maupun tahunan  dari  pemakaian  energi  listrik  pada  gedung Polimat  pada  tahun  2017  dapat  dihitung  dengan persamaan :
𝐼𝐾𝐸 =
𝑃𝑒𝑚𝑎𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘 (𝑘𝑊ℎ)
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 (𝑚 2 )
Berdasarkan  data  hasil  estimasi  pengukuran  seperti  pada Tabel  2.  diketahui    bahwa  luas  efektif  dari  gedung Polimat  adalah  615  m 2 dengan  rata-rata  konsumsi  energi listrik  per  bulan  adalah  2.598  kWh  sehingga  Intensitas Konsumsi Energi (IKE) per bulan adalah :
𝐼𝐾𝐸 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 = 𝑅𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘 (𝑘𝑊ℎ)/𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 (𝑚 2 )
= 2.598 𝑘𝑊ℎ 615 𝑚 2 = 𝟒, 𝟐𝟐𝟒 𝒌𝑾𝒉 𝒎 𝟐 ⁄
Intensitas Konsumsi Energi (IKE) bulanan pemakaian energi  listrik    pada    gedung    Polimat  adalah    sebesar 4,224  kWh/m 2 .  Sedangkan  Intensitas  Konsumsi  Energi (IKE)  tahunan  pemakaian  energi  listrik  pada  gedung Polimat adalah sebesar:
𝐼𝐾𝐸 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛𝑎𝑛 =
𝑅𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘 (𝑘𝑊ℎ)/𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 (𝑚 2 ) = 31179 𝑘𝑊ℎ 615 𝑚 2 = 𝟓𝟎, 𝟔𝟗𝟖 𝒌𝑾𝒉 𝒎 𝟐
⁄
Berdasarkan  Pedoman  pelaksanaan  konservasi  energi dan  pengawasan  di  lingkungan  Departemen  Pendidikan Nasional  (2004),  pada  Tabel  1.  tentang  Nilai  Intensitas Konsumsi  Energi  (IKE),  pemakaian  energi  listrik  pada gedung Politeknik Muara Teweh dengan  nilai  Intensitas Konsumsi  Energi  (IKE)  listrik,  sebesar 4,224 kWh/m 2 per  bulan atau 50,698  kWh/m 2 per  tahun termasuk kriteria sangat  efisien dimana  desain  gedung  Politeknik Muara Teweh sesuai standar tata cara perencanaan teknis konservasi energi, pengoperasian peralatan energi dengan menerapkan  prinsip  manajemen  energi  dan  pemeliharaan gedung dan peralatan energi sesuai dengan  prosedur.
D. Biaya Energi Bangunan Gedung Biaya  energi  bangunan  gedung  adalah  perbandingan antara  besarnya  biaya  atau  tagihan  pemakaian  energi listrik dengan besarnya konsumsi enegi listrik selama satu tahun. Biaya energi bangunan gedung Polimat pada tahun 2017 adalah:
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑏𝑎𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟𝑎𝑛 2017 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘 2017
= 𝑅𝑝. 28.138.100
31.179 𝑘𝑊ℎ = 𝑹𝒑. 𝟗𝟎𝟐, 𝟒𝟕/𝒌𝑾𝒉
Berdasarkan  hasil  perhitungan  biaya  energi  bangunan pada gedung Polimat sebesar Rp. 902,47/kWh.
Peluang  penghematan  energi  dapat  dilakukan  dengan pemeliharaan berkala terhadap peralatan seperti pengkondisi  udara  ruangan  (AC)  sehingga  peralatan tersebut  dapat  beroperasi  dengan  baik.  Selain  itu  dengan pola  penggunaan  AC  yang  efisien  seperti  menutup  pintu dan  jendela  ruangan  sehingga  AC  tidak  bekerja  terus menerus untuk mencapai suhu yang diinginkan.
Penggunaan  lampu  LED  yang  merupakan  teknologi terbaru  dengan  kuat  pencahayaan  yang  relatif  besar dibandingkan  lampu flourence dengan  konsumsi  daya yang  sama  dapat  dilakukan  untuk  mengganti  beberapa lampu  terutama  lampu-lampu  yang  dioperasikan  dalam jangka  waktu  yang  lama.  Selain  itu  letak  penerangan alami  berupa  jendela  dalam  ruangan  juga  harus diperhatikan  sehingga  penerangan  dari  lampu  juga  dapat dikurangi semininal mungkin.
Penggunaan  komputer  sedapat  mungkin  menerapkan manajemen  energi  yang  baik  seperti  menggunakan  mode stanby atau sleep jika  tidak  dipergunakan  terus  menerus. Pemeliharaan  dari  tenaga  laboran  juga  harus  terjadwal dengan baik untuk  menjaga peralatan dalam  kondisi baik dan menghindari kerusakan pada peralatan komputer.

## V. KESIMPULAN
Beberapa  kesimpulan  yang  dapat  disampaikan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Bangunan  gedung  Polimat  terdiri  dari  dua  gedung utama  yaitu  Gedung  Direktorat  dan  Gedung Perkuliahan  dimana  masing-masing  gedung  terdiri dari  dua  lantai  dengan  total  luas  efektif  bangunan
sekitar 615  m 2 ,  dimana  ada  beberapa  ruangan  yang jarang  dipergunakan  dan  bahkan  masih  belum difungsikan.
b. Total  konsumsi  energi  listrik  pada  gedung  Polimat tahun  2017  berdasarkan  tagihan  dari  PLN  adalah sebesar 31.179  kWh dimana  konsumsi  energi  setiap bulannya rata-rata sebesar 2.598 kWh .
c. Nilai  Intensitas  Konsumsi  Energi  (IKE)  Listrik gedung  Polimat  tahun    2017  adalah  sebesar 4,224 kWh/bulan atau 50,698 kWh/tahun dan termasuk ke dalam  kriteria sangat  efisien dimana  desain  gedung Polimat  sesuai  standar  tata  cara  perencanaan  teknis konservasi  energi,  pengoperasian  peralatan  energi dengan  menerapkan  prinsip  manajemen  energi  dan pemeliharaan  gedung  dan  peralatan  energi  sesuai dengan  prosedur.
d. Total biaya pembayaran konsumsi energi dari tagihan dari  pihak  PLN  selama    tahun  2017  pada  gedung Polimat adalah sebesar Rp. 28.138.100,- dengan biaya energi bagunan gedung sebesar Rp. 902,47/kWh .

## REFERENSI
[1]  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia  (2012). Peraturan  Menteri  Energi  dan Sumber  Daya  Mineral  Nomor  :  14  Tahun  2012 tentang Manajemen Energi , Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta.
[2]   Pusat  Pengkajian  Industri  Hijau  dan  Lingkungan Hidup;  Badan  Pengkajian  Kebijakan,  Iklim  dan Mutu  Industri  (BPKIMI),  (2011). Pedoman  Teknis Audit Energi dalam Implementasi Konservasi Energi dan  Pengurangan  Emisi  CO 2 di  Sektor  Industri (Fase 1) , Kementerian Industri, Jakarta.
[3]  Daeng  Supriyadi  Pasisarha  (2012),  Jurusan  Teknik Elektro,  Politeknik  Negeri  Semarang. Evaluasi  IKE Listrik Melalui Audit Awal Energi Listrik di Kampus Polines , Jurnal JTET, Volume 1 No.1, ISSN 2252 – 4908, hal 1 – 7.
[4]   Achmad    Marzuki  dan  Rusman  (2012),  Jurusan Teknik  Elektro  Politeknik  Negeri  Pontianak. Audit Energi  pada  Bangunan  Gedung  Direksi    PT. Perkebunan  Nusantara  XIII  (Persero) ,  Jurnal Vokasi, Volume 8, Nomor 3, ISSN 1693 – 9085, hal 184 – 196.
[5]   Yadi  Mulyadi,  Anggi  Rizki,  Sumarto  (2013), Program  Studi  Pendidikan  Teknik  Elektro  FPTK UPI. Analisis  Audit  Energi  untuk  Pencapaian Efisiensi  Penggunaan  Energi  di  Gedung  FPMIPA Jica  Universitas  Pendidikan  Indonesia ,  Jurnal Electrans, Volume 12 No. 1, ISSN 1412 – 3762, hal 81 – 88, http://jurnal.upi.edu/electrans .
[6]   Badan Standarisasi Nasional (BSN), (2000). Standar Nasional  Indonesia  Nomor  03-6196-2000  tentang Prosedur  Audit  Energi  pada  Bangunan  Gedung ,
Jakarta.