50 | Jurnal Ampere
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## Efisiensi Penggunaan Daya Listrik  Di Hotel Carrissima Palembang
Daeny Septi Yansuri 1*) , Dian Eka Putra 2 , Subianto 3 , Rio Anggara 4
1,2,3 Dosen Teknik Elektro, Universitas Palembang, Indonesia *email : daenyyansuri@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian efisiensi penggunaan daya listrik dilakukan dengan berasumsi saat kamar hotel terisi penuh oleh tamu, dimana untuk mengetahui lebih rinci tentang penggunaan energi khususnya untuk energi listrik pada Hotel Carrissima Palembang, untuk mengetahui dan mengimplementasikan peluang-peluang penghematan energi dan peningkatan efisiensi pemakaian energi listrik. Metode penelitian yang dilakukan adalah melalui metode literature, metode wawancara, metode observasi. Dari perhitungan yang dilakukan diperoleh hasil untuk penerangan hotel, khususnya di lobby hotel belum bisa dikatakan efektif penggunaan energi listrik nya,  dari  perhitungan  diperoleh  intensitas  penerangan  nya  sebesar  16,25  Watt/m 2 ,  sedangkan  batas maksimum yang ditentukan 20 Watt/m 2 , sedangkan untuk kamar hotel, intensitas penerangan adalah 5,16 Watt/m 2 , sementara untuk batas maksimum yang ditentukan adalah sebesar 17 Watt/m 2 . Maka intensitas kamar hotel carrissima tidak mempunyai indikasi pemborosan energi, akan tetapi belum efisien, terakhir untuk penggunaan  air  conditioner  (AC)  di  hotel  Carrissima,  dari  hasil  perhitungan  tersebut  berdasarkan Indeks Konsumsi Energi (IKE), dimana tingkat kenyamanan dan hemat energi pada gedung ber  AC adalah sebesar 23,75 s/d 37,75 W/ m 2 . Untuk penggunaan AC di hotel Carrissima sudah di atas kenyamanan dari pemborosan  energi.  Intensitas  daya  AC  tertinggi  adalah  di lantai  2 dan  3  yaitu   18,33  W/m 2 ,  sementara intensitas terendah berada pada lantai 1 yaitu 1,38 W/m 2 .
Kata Kunci: audit energi listrik, konservasi energi listrik, efisiensi energi listrik

## The Efficiency of Electric Power at the Carrissima Hotel Palembang

## ABSTRACT
The research was conducted by assuming when the hotel room was fully occupied by guests. This research is to find out in more detail about the use of energy, especially for electrical energy at the Carrissima Hotel Palembang, to find out and implement energy saving opportunities and increase the efficiency of electricity use. The research method used is the literature method, interview method, and observation method. From the calculations carried out, the results obtained for hotel lighting, especially in the hotel lobby, cannot be said to be effective in the use of electrical energy, from the calculations obtained the intensity of lighting is 16.25 Watt/m2, while the maximum limit specified is 20 Watt/m2, while for rooms hotels, the intensity of lighting is 5.16 Watt/m2, while the maximum limit specified is 17 Watt/m2. So the intensity of the Carrissima hotel room does not have an indication of energy wastage, but it is not efficient, lastly for the use of air conditioner  (AC)  at  the  Carrissima  hotel,  from  the  results  of  these  calculations  based  on  the  Energy Consumption  Index  (IKE),  where  the  level of  comfort and  energy  saving  in  air-conditioned  buildings  is 23.75 to 37.75 W/m 2 . The use of air conditioning at the Carrissima hotel is above the convenience of wasting energy. The highest AC power intensity is on the 2nd and 3rd floors, which is 18.33 W/m 2 , while the lowest intensity is on the 1st floor, which is 1.38 W/m 2 .
Keywords: electrical energy audit, electrical energy conservation, electrical energy efficiency
Correspondence  author  :  Daeny  Septi  Yansuri,  Prodi  Teknik  Elektro  Universitas Palembang
E-mail: daenyyansuri@gmail.com
51 | Jurnal Ampere
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## I. PENDAHULUAN
Dengan naiknya tarif dasar listrik yang paralel dengan kenaikan bahan bakar minyak saat ini tentulah berpengaruh pada seluruh sistem termasuk pada sektor pelayanan dan jasa, saat ini untuk menekan pengeluaran biaya atas pemakaian energi listrik diperlukan peninjauan kembali terhadap peralatan  listrik  yang  digunakan,  seiring  berkembangya  teknologi  penghematan  penggunaan egergi  listrik  diataranya  penggunaan  sistem  pencahayaan  yang  hemat  energi  listrik[1][2], pendingin ruangan yang telah dilengkapi dengan sistem inverter serta peralatan listrik lainnya, tentu akan sangat membantu untuk penggurangan konsumsi energi listrik.[3] Pemakaian energi listrik  sudah  sedemikian  luasnya,  bahkan  manusia  sulit  melepaskan  diri  dari  ketergantungan terhadap listrik[4]. Banyak produk teknologi yang hanya dapat berfungsi dengan menggunakan energi  listrik[5].  Energi  Listrik  sudah  merupakan  suatu  kebutuhan  yang  sangat  penting  dalam kehidupan  sehari-hari  dan  dalam  setiap  sektor  bidang  kehidupan[6].  Baik  pada  bidang  rumah tangga maupun pada bidang industri. Dalam bidang industri sendiri sudah merupakan kebutuhan yang utama, termasuk pada bidang pariwisata, seperti pada bidang perhotelan[7]. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan pada sebuah hotel yang masih memiliki gedung dan fasilitas listrik yang termasuk dalam kelas menengah. Karena energi listrik sudah merupakan kebutuhan utama, agar energi listrik tersebut tidak terbuang sia-sia, maka dilakukan penelitian dengan cara mengaudit energi listrik[8][9]. Dengan cara tersebut diharapkan energi listrik di Hotel Carrissima Palembang termanfaatkan dengan baik dan efektif penggunaannya. Penelitian dilakukan dengan berasumsi saat kamar hotel terisi penuh oleh tamu.

## II. MET O DE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  observasi lapangan[10]  dengan  cara  peninjauan  dan  pengukuran  langsung  dilapangan  dan  konservasi energi[11]. Dalam proses ini meliputi adanya audit energi, dimana pada awal proses audit energi sebelumnya  dilakukan  persiapan  audit  energi  yaitu  pertemuan  pendahuluan  dan  wawancara dengan karyawan yang dilanjutkan dengan survei gedung sehingga didapatkan gambaran umum gedung  dan  sistem  operasionalnya  untuk  melihat  potensi  peluang  penghematan  energi.  Pada dasarnya  metode  audit energi  listrik  adalah sebagai  berikut    diskusi  singkat  dengan  karyawan, walkthrough audit, pengumpulan data, dan pengukuran energi listrik.
Dari hasil survey yang dilakukan dilapangan maka diperoleh data yang akan diaudit pada hotel sebagai berikut :
a) Distribusi pemakaian listrik pada hotel Carrissima
b) One line diagram distribusi pemakaian listrik pada hotel Carrissima
Pengertian  energi  listrik  adalah  kemampuan  untuk  melakukan  atau  menghasilkan  usaha listrik (kemampuan yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik yang lain). Pemakaian listrik ini di baca dengan satuan yang lebih besar yaitu, Watt hour atau kilo Watt hour. Adapun hubungan antara Joule, Watt dan detik, dapat dilihat pada persamaan berikut ini :
𝑃 = 𝑊 𝑡 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑊𝑎𝑡𝑡 = 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah melakukan pengambilan data di hotel Carrissima Palembang, diperoleh data yang diharapkan.  Dari  hasil  survey  di  hotel,  diperoleh  data  yang  diperlukan  untuk  perhitungan-
52 | Jurnal Ampere
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
perhitungan yang akan dilakukan. adapun data tersebut ditampilkan pada tabel-tabel perhitungan berikut.

## Intensitas Daya Penerangan
Adapun intensitas penerangan lobby dan penerangan kamar dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2.
Tabel 1.  Intensitas penerangan lobby hotel Carrissima Palembang
N o Ruang Letak Ruang Jenis Lampu Daya (Watt) Jumlah (Unit) Daya Total (Watt) Jam Operasi (Jam) Energi (kWh/day) Waktu Pengukuran 1.  Lantai 1 Lobby Hotel Downlight Halogen 15 26 390 12 4,68 jam 18.00 s/d 06.00 WIB T O T A L 390 4,68
Tabel 2.  Intensitas penerangan pada kamar hotel Carrissima Palembang
No Lantai Letak Ruang Jenis Lampu Daya (Watt) Jumlah (Unit) Daya Total (Watt) Jam Operasi (Jam) Energi (kWh/ day) Ket. 1. Lantai 1 Lampu Kamar Downlight Halogen 20 13 260 12 3,12 Dari jam 18.00 s/d 06.00 WIB Lampu Tidur Downlight Halogen 5 13 65 12 0,78 Dari jam 18.00 s/d 06.00 WIB Lampu Balkon Downlight Halogen 10 13 130 12 1,56 Dari jam 18.00 s/d 06.00 WIB Toilet Downlight Halogen 10 13 130 12 1,56 Dari jam 18.00 s/d 06.00 WIB Lampu Lorong Downlight Halogen 10 8 80 12 0,96 Dari jam 18.00 s/d 06.00 WIB Lampu Tangga Downlight Halogen 10 4 40 12 0,48 Dari jam 18.00 s/d 06.00 WIB Jumlah 705 8,46
53 | Jurnal Ampere
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
2 Lantai 2 Lampu Kamar Downlight Halogen 20 15 300 12 3,6 Dari jam 18.00 s/d 06.00 WIB Lampu Tidur Downlight Halogen 5 15 75 12 0,9 Dari jam 18.00 s/d 06.00 WIB Lampu Balkon Downlight Halogen 10 15 150 12 1,8 Dari jam 18.00 s/d 06.00 WIB Toilet Downlight Halogen 10 15 150 12 1,8 Dari jam 18.00 s/d 06.00 WIB Lampu Lorong Downlight Halogen 10 8 80 12 0,96 Dari jam 18.00 s/d 06.00 WIB Lampu Tangga Downlight Halogen 10 4 40 12 0,48 Dari jam 18.00 s/d 06.00 WIB Jumlah 795 9,54 3 Lantai 3 Lampu Kamar Downlig ht Halogen 20 15 300 12 3,6 Dari jam 18.00 s/d 06.00 WIB Lampu Tidur Downlig ht Halogen 5 15 75 12 0,9 Dari jam 18.00 s/d 06.00 WIB Lampu Balkon Downlig ht Halogen 10 15 150 12 1,8 Dari jam 18.00 s/d 06.00 WIB Toilet Downlig ht Halogen 10 15 150 12 1,8 Dari jam 18.00 s/d 06.00 WIB Lampu Lorong Downlig ht Halogen 10 8 80 12 0,96 Dari jam 18.00 s/d 06.00 WIB Lampu Tangga Downlig ht Halogen 10 4 40 12 0,48 Dari jam 18.00 s/d 06.00 WIB Jumlah 795 9,54 4 Lantai 4 Meetin g Room Downlig ht Halogen 10 28 280 12 3,36 Dari jam 18.00 s/d 06.00 WIB Ruang Setrika Downlig ht Halogen 10 2 20 12 0,24 Dari jam 18.00 s/d 06.00 WIB Lampu Tangga Downlig ht Halogen 10 4 40 12 0,48 Dari jam 18.00 s/d 06.00 WIB Jumlah 340 4,08
54 | Jurnal Ampere
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
5 Lanta i 5 Ruang Laundr y Downlig ht Halogen 10 3 30 12 0,36 Dari jam 18.00 s/d 06.00 WIB Jumlah 30 0,36 T O T A L 2665 31,98
Tabel 3. Total intensitas penerangan pada hotel Carrissima Palembang
No. Letak Ruangan Daya Total (Watt) Energi (kWh/day) 1. Lobby 390 4,68 2. Lantai 1 s/d Lantai 5 2665 31,98 T o t a l 3055 36,66
Dari tabel 3. diperoleh total keseluruhan intensitas penerangan dari hotel Carrissima Palembang adalah  sebesar  3.055  Watt.  Sedangkan  untuk  daya  pencahayaan  maksimum  untuk  lobby  dan kamar  hotel  ada  perbedaan  aturan  pencahayaan,  maka  perhitungan  dapat  kita  lakukan  sbagai berikut :

## a. Untuk lobby hotel :
Dari  tabel  diperoleh  daya  total  lobby  sebesar  390  Watt  sedangkan  ukuran  dari  luas  nya  lobby adalah sebesar 24 m 2 , maka :
390  𝑊𝑎𝑡𝑡 24  𝑚 2 =   16,25   𝑊𝑎𝑡𝑡 𝑚 2 ⁄
Maka intensitas penerangan lobby hotel Carrissima adalah 16,25 Watt/m 2 , sementara untuk batas maksimum yang ditentukan adalah sebesar 20 Watt/m 2 . Hal ini tidak bisa dikatakan mempunyai indikasi keborosan energi.

## b. Untuk kamar hotel :
Dari tabel, daya total kamar adalah 2.665 Watt dan luas bangunan adalah 516 m 2 , maka diperoleh 2665  𝑊𝑎𝑡𝑡 516  𝑚 2 =  5,16   𝑊𝑎𝑡𝑡 𝑚 2 ⁄
Maka intensitas penerangan kamar hotel Carrissima adalah 5,16 Watt/m 2 , sementara untuk batas maksimum yang ditentukan adalah sebesar 17 Watt/m 2 . Maka intensitas kamar hotel Carrissima juga tidak mempunyai indikasi pemborosan energi, tapi bahkan harus ditambah lagi besar beban untuk masing-masing lampu.

## Intensitas daya air conditioner
Tabel 4. Intensitas daya AC di hotel Carrissima Palembang
No Lantai Jenis AC Daya (Watt) Jumlah (Unit) Daya Total (Watt) Jam Operasi (Jam) Energi (kWh/day) Keterangan 1. Lantai 1 AC Split 1 PK 746 1 746 24 17,904 Lobby hotel AC Split 1 PK 746 13 9.698 24 232,752 Kamar hotel
55 | Jurnal Ampere
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
2. Lantai 2 AC Split 1 PK 746 15 11.190 24 268,56 Kamar hotel 3. Lantai 3 AC Split 1 PK 746 15 11.190 24 268,56 Kamar hotel 4. Lantai 4 AC Split 1 PK 746 6 4.476 24 107,424 Meeting Room T O T A L 26.110 626,64
Dari tabel 4 diperoleh daya total penggunaan AC pada hotel sebesar 26.110 Watt, sementara luas bangunan hotel keseluruhan adalah sebesar 634,5 m 2 . maka diperoleh intensitas AC di hotel adalah :
26.110  𝑊𝑎𝑡𝑡 634,5  𝑚 2 =   41,15    𝑊 𝑚 2 ⁄

## Peralatan lain yang menggunakan energi listrik
Tabel 5. Daftar peralatan pengguna energi listrik di hotel Carrissima Palembang
N o Lantai Letak Ruang Jenis Peralatan Listrik Daya (Watt) Jumlah (Unit) Daya Total (Watt) Jam Operasi (Jam) Energi (kWh/ day) Waktu Pengukuran 1. Lantai 1 Kamar Kulkas Kecil 100 13 1300 12 15,6 jam  18.00 s/d 06.00 WIB Televisi 40 13 520 12 6,24 jam  18.00 s/d 06.00 WIB Ruang Monitor CCTV Kamere Layar Monitor CCTV 34 2 68 24 1,632 Komputer 250 1 250 12 3 jam  18.00 s/d 06.00 WIB Ruang Mesin Mesin Pompa Air 360 4 1440 24 34,56 Dapur Kulkas Chiller 170 3 510 24 12,24 Kulkas Freezer 190 1 190 24 4,56 Rice Cooker 300 2 600 12 7,2 jam  18.00 s/d 06.00 WIB Jumlah 4878 85,032
56 | Jurnal Ampere
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
2. Lantai 2 Kamar Kulkas Kecil 100 15 1500 12 18 jam  18.00 s/d 06.00 WIB Televisi 40 15 600 12 7,2 jam  18.00 s/d 06.00 WIB Ruang Sholat Kipas Angin 55 2 110 12 1,32 jam  18.00 s/d 06.00 WIB Jumlah 2210 26,52 3. Lantai 3 Kamar Kulkas Kecil 100 15 1500 12 18 jam 18.00 s/d 06.00 WIB Televisi 40 15 600 12 7,2 jam 18.00 s/d 06.00 WIB Ruang Sholat Kipas Angin 55 2 110 12 1,32 jam 18.00 s/d 06.00 WIB Jumlah 2210 26,52 4. Lantai 4 Ruang Setrika Setrika Listrik 350 2 700 12 8,4 jam 18.00 s/d 06.00 WIB Kipas Angin 55 1 55 12 0,66 jam 18.00 s/d 06.00 WIB Jumlah 755 9,06 5. Lantai 5 Ruang Laundry Mesin Cuci 300 1
300 12 3,6 jam 18.00 s/d 06.00 WIB Spin Pengering 100 1
100 12 1,2 jam 18.00 s/d 06.00 WIB Jumlah 400 4,8 T O T A L 10453 151,932

## Perhitungan energi listrik
Setelah  diperoleh  semua  hasil  pemakaian  daya  listrik  untuk  tiap-tiap  jenisnya,  maka  dapat  terlihat besarnya  daya  untuk  masing-masing  peralatan  listrik  maupun  lampu  penerangan.  Dari  semua  hasil perhitungan yang telah dituangkan pada masing-masing tabel, maka dapat di ketahui besarnya energi listrik yang terpakai. Perhitungan total energi listrik yang terpakai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 6. Total pemakaian daya dan  energi listrik pada hotel Carrissima Palembang
No Peralatan Daya Total (Watt) Energi (kWh/day) 1. Penerangan 3.055 36,66 2. Penggunaan AC 26.110 626,64 3. Pengguna listrik lain 10.453 151,932 TOTAL 39.618 815,232
57 | Jurnal Ampere
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Gambar 1. Grafik pemakaian daya dan energi listrik hotel Carissima Palembang

## Energi listrik yang terpasang
Dari data pada rekening listrik hotel, daya listrik yang terpasang adalah sebesar 82.500 VA, yang jika dikonversikan menjadi energi listrik adalah sebagai berikut :
diketahui :
a. Jam kerja adalah : 24 jam
b. Daya terpasang : S =  82.500 VA
c. Cos  =  0,8 maka : 𝑃  =  𝑆 .  cos 𝜑   =    (82.500) 𝑉𝐴 . cos  0,8 𝑃  =   82.500  𝑥  0,8   =   66.000  𝑊𝑎𝑡𝑡
Sehingga diperoleh besarnya energi listrik dari daya yang terpasang adalah :
𝑊 =   66.000 𝑊𝑎𝑡𝑡  𝑥  24 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑊 =  1.584.000  𝑊ℎ  =   1.584  𝑘𝑊ℎ

## Efisiensi pemakaian energi listrik
Dari  perhitungan  yang  telah  dilakukan,  diperoleh  energi  daya  listrik  yang  terpakai  secara keseluruhan yaitu sebesar 815,232 kWh, maka efisiensi pemakaian energi listrik diperoleh dengan persamaan berikut :
a. Energi listrik yang terpakai :  W terpakai =  815,232  kWh
b. Energi listrik yang terpasang :  W terpasang =  1.584  kWh
maka :
𝜂 = 𝑊 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 𝑊 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑥  100 % = 815,232 1.584 x  100 %  =  51,5  % 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 Penerangan Penggunaan AC Pengguna Listrik Lain

## PEMAKAIAN DAYA DAN ENERGI LISTRIK HOTEL CARISSIMA
Daya Total (Watt)
Energi (kWh/day)
58 | Jurnal Ampere
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Dari efisiensi yang diperoleh pada perhitungan tersebut, dapat dinyatakan bahwa masih ada energi daya  listrik  yang  belum  terpakai  hal  ini  dinyatakan  baru  51,5  %  dari  energi  daya  listrik  yang terpakai, dengan perhitungan sebagai berikut :
100 %  −   51,5 %  =   48,5 %
dari energi yang terpakai :
48,5 % 100 % 𝑥  1.584  𝑘𝑊ℎ  =   768,24  𝑘𝑊ℎ
Berarti  masih  ada  768,24  kWh  energi  daya  listrik  yang  masih  bisa  dimanfaatkan  oleh  hotel Carrissima Palembang.

## Analisa perhitungan
Dari perhitungan yang telah dilakukan yang dapat dilihat dari tabel-tabel yang ada, untuk penerangan pada hotel masih belum bisa maksimal pencahayaan yang dilakukan, artinya kamar- kamar hotel yang menggunakan penerangan yang ada, pencahayaan nya tidak maksimal sehingga mengurangi penerangan atau remang-remang. peristiwa tersebut bisa dikatakan untuk penerangan hotel  tidak  efisiensi  sehingga  harus  diganti  jenis  lampu  yang  digunakan  dengan  standar pencahayaan yang berlaku.
Sedangkan untuk fasilitas yang menggunakan AC, setelah dilakukan perhitungan yang telah dituangkan dalam tabel, terdapat hasil diatas kenyamanan atau pemborosan energi ditinjau dari Indeks Konsumen Energi (IKE).
Maka  untuk  penggunaan  AC  harus  dilakukan  tindakan  konservasi  energi  yaitu  dengan tindakan  berikut  :  (1)    Matikan  AC  apabila  ruangan  kosong  atau  tidak  diperlukan.  (2)  Pasang timer pada tombol remote AC agar suhu dapat diatur. Hal tersebut dilakukan agar pemborosan pada  penggunaan  dapat  di  perkecil.  Analisa  diatas  dapat  dibuktikan  dari  perhitungan  yang dilakukan  pada  nilai  efisiensi  yang  diperoleh  masih  ada  energi  daya  listrik  yang  masih  bisa dimanfaatkan yaitu sebesar 768,24 kWh.

## IV. KESIMPULAN
Untuk penerangan hotel, khususnya di lobby hotel belum bisa dikatakan efektif penggunaan energi listrik, dari perhitungan diperoleh intensitas penerangan sebesar 16,25 Watt/m2, sedangkan batas  maksimum  yang  ditentukan  20  Watt/m2.  Sedangkan  untuk  kamar  hotel,  intensitas penerangan  adalah  5,16  Watt/m2,  sementara  untuk  batas  maksimum  yang  ditentukan  adalah sebesar  17  Watt/m2.  Maka  intensitas  kamar  hotel  Carrissima  tidak  mempunyai  indikasi pemborosan energi, akan tetapi belum efisien. Untuk penggunaan air conditioner (AC) di hotel Carrissima, dari hasil perhitungan tersebut berdasarkan Indeks Konsumsi Energi (IKE), dimana tingkat  kenyamanan  dan  hemat  energi  pada  gedung  ber    AC  adalah  sebesar  23,75  s/d  37,75 W/m^2. Untuk penggunaan AC di hotel Carrissima sudah di atas kenyamanan dan pembororsan energi.  Intensitas  daya  AC  tertinggi  adalah  di  lantai  2  dan  3  yaitu    18,33  W/m2,  sementara intensitas terendah berada pada lantai 1 yaitu 1,38 W/m2.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] P.  A.  Pratama  and  N.  Nurdiana,  “Evaluasi  Kualitas Penerangan  Ruang  Kuliah Fakultas Teknik  Universitas  Pgri  Palembang,” J.  Ampere ,  vol.  5,  no.  2,  p.  75,  2020,  doi: 10.31851/ampere.v5i2.5058.
59 | Jurnal Ampere
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
[2] A.  Hardin,  R.  Gianto,  T.  Pontia  W,  and  Universitas  Tanjungpura  Pontianak,  “Studi Perencanaan  Kebutuhan  Instalasi  Listrik  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  dr  .  Rubini Mempawah,” 2016.
[3] T.  Sijabat  and  A.  Inarto,  “Pelaksanaan  Penghematan  Penggunaan  Energi  Listrik  Pada Gedung Cipta Kementerian Perhubungan,” J. Bus. Adm. Econ. Entrep. , vol. 3, no. 1, pp. 38–43, 2021, [Online]. Available: https://stialan.ac.id/jurnal/index.php/jbest/article/view/321/299
[4] C.  G.  I.  Dana,  G.  W.  P.,  Arjana,  I.  G.  D.,  &  Partha,  “Konservasi  Energi  Pada  Gedung Kantor Sekretariat Daerah Kota Denpasar,” J. SPEKTRUM , vol. 7, no. 2, pp. 73–80, 2020, [Online]. Available: https://ojs.unud.ac.id/index.php/spektrum/article/view/61437
[5] M.  V.  Fauzan  and  B.  Husodo,  “Analisis  Peluang  Penghematan  Konsumsi  Energi  Pada Peralatan Listrik di Gedung Kantor PT PLN (Persero) UPT Bogor,” J. Teknol. Elektro , vol. 11, no. 1, p. 16, 2020, doi: 10.22441/jte.2020.v11i1.003.
[6] A. D. Yuliantoro, A. A. Nugroho, and H. B. Sukoco, “Analisa Konsumsi Energi Listrik untuk  Penghematan  Energi  Listrik  di  Gedung  Fakultas  Teknik  Universitas  Islam  Sultan Agung,” Klaster Eng. , pp. 172–179, 2019.
[7] A. Susanti, “Analisis penghematan energi listrik dengan penggunaan solatube yang dapat digunakan pada bangunan rental office,” Imaji , vol. 9, pp. 121–130, 2020.
[8] E.  Suswitaningrum,  N.  Hudallah,  R.  D.  M.  Putri,  and  B.  Sunarko,  “Analisis  Intensitas Konsumsi Energi Listrik dan Peluang Penghematan Energi Listrik pada Gedung C Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang,” J. ELTIKOM , vol. 6, no. 1, pp. 26–39, 2022, doi: 10.31961/eltikom.v6i1.545.
[9] R. U. Nuha, “Analisis Peluang Penghematan Energi Listrik Pada Unit Spinning 1 di DI PT. Delta Dunia Sandang tekstil, Demak, Jawa Tengah,” Repos. Unimus , pp. 1–14, 2013.
[10]  D.  E.  Putra,  Y.  Riswanto,  and  A.  Komaini,  “INVESTIGASI  OVERLOAD TRANSFORMATOR  DISTRIBUSI  20  KV  DIUNIT  LAYANAN  PELANGGAN PANGKALAN BALAI PT. PLN (Persero),” Semin. Nas. AVoER XIII , pp. 378–383, 2021.
[11]  D.  E.  Putra  and  F.  Harlian,  “PERAN  SUBMARINE  CABLE  SUMATERA  BANGKA (SCSB) 150 kV DALAM MENEKAN PENGGUNAAN PLTD DI PULAU BANGKA,” J. Tek. Elektro , vol. 11, no. 2, pp. 18–23, 2021, doi: 10.36546/jte.v11i2.489.