## Unjukkerja Panel Surya Tipe Terapung untuk Pembangkit Listrik
Yusuf Dewantoro Herlambang 1* , Budhi Prasetiyo 1 , Wahyono 1 , Nanang Apriandi 1 , Marliyati 2 , Bayu Sutanto 1 1 Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Semarang
2 Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Semarang Jl. Prof. h. Soedarto SH Tembalang, Semarang, Jawa Tengah 50275, Indonesia
*E-mail: masyusufdh@polines.ac.id
Diajukan: 21-10-2023; Diterima: 17-12-2023; Diterbitkan: 22-12-2023

## Abstrak
Penerapan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS)  membutuhkan  lahan/daratan  yang  memiliki  nilai  ekonomis, padahal  Indonesia  merupakan  negara  tropis  yang  memiliki  potensi  energi  surya  dan  negara  kepulauan  dengan  luas sebesar 2/3 berupa perairan dan danau di daratan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangkit energi surya. Pemanfaatan PLTS terapung tidak memerlukan lahan/daratan, dapat mengurangi evaporasi, serta sebagai media pendingin modul PV untuk  meningkatkan  efisiensi.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  merancang  sistem  PLTS  pada  kolam  budidaya  dengan memanfaatkan  sumber  energi  surya.  Penelitian  dimulai  dengan  mengukur  potensi  energi  matahari  selanjutnya perancangan  dan  pemilihan  komponen  yang  memiliki  kapasitas  sesuai.  Setelah  melakukan  beberapa  pengamatan  di daerah tersebut, PLTS yang cocok digunakan untuk menghidupkan aerator adalah PLTS off grid. PLTS 200 Wp mampu untuk menghidupkan aerator 120 W selama 12 jam pada siang hari dan aerator 100 W selama 8 jam pada malam hari. Pada kondisi pengosongan baterai, tegangan output panel rata-rata sebesar 12,89 V dan arus rata-rata sebesar 6,2 A dan pada kondisi pengisian baterai, tegangan output panel rata-rata sebesar 12,39 V dan arus rata-rata sebesar 6,6 A. Efisiensi sistem  tertinggi  pada  kondisi  pengosongan  baterai  sebesar  99%.  Hal  ini  dikarenakan  pada  sore  hari  radiasi  matahari rendah sehingga arus yang dihasilkan panel surya rendah dan mendapatkan supply dari baterai.
Kata kunci: aerator; daya; efisiensi; PLTS terapung; radiasi surya

## Abstract
The implementation of Solar Power Plant requires land that has economic value, even though Indonesia is a tropical country that has solar energy potential and an archipelagic country with 2/3 of its land area consisting of waters and lakes  on  land  that  can  be  used  to  generate  solar  energy.  The  use  of  floating  PV  does  not  require  land,  can  reduce evaporation, and as a cooling medium for PV modules to increase efficiency. The purpose of this research is to design an aerator Floating PV system in aquaculture ponds by utilising alternative solar energy sources. The research began by measuring how much solar energy potential in the area. The next step is the design and selection of components that have the appropriate capacity. After making some observations in the area, the suitable solar power plant to power the aerator is an off grid solar power plant. This solar power is capable of powering a 120 W aerator for 12 hours during the day and a 100 W aerator for 8 hours at night. In battery discharge conditions, the average panel output voltage is 12.89 V and the average current is 6.2 A and in battery charging conditions, the average panel output voltage is 12.39 V and the average current is 6.6 A. The highest system efficiency in battery discharge conditions is 99%. This is because in the afternoon the solar radiation is low so that the current generated by the solar panel is low and gets supply from the battery.
Keywords: aerator; efficiency; power; solar panel; solar radiation

## 1. Pendahuluan
Energi terbarukan merupakan sumber energi alternatif yang tersedia melimpah di alam. Energi ini tidak akan pernah habis walaupun terus menerus digunakan. Energi terbarukan dapat dimanfaatkan secara terus menerus dan tidak akan habis [1-3]. Beberapa sumber energi terbarukan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Banyak sekali sumber energi yang digunakan sehari hari berasal dari sumber energi terbarukan, seperti energi air, energi angin, dan energi panas matahari. Energi ini dapat di konversi menjadi bentuk energi lainnya. Salah satu pemanfaatan yang paling banyak digunakan adalah energi panas matahari [4]. Energi panas matahari dimanfaatkan dengan cara mengubah pantulan cahaya menjadi energi listrik, dengan menggunakan sel surya. Posisi Indonesia sebagai negara beriklim tropis yang mendapatkan sinar  matahari  sepanjang  tahun  dan  kekayaan  alam  pasir  silika  merupakan  anugerah  yang  harus  dioptimalkan.  Potensi
pengembangan energi surya sangat besar, tercatat Indonesia memiliki potensi energi surya sebesar 207.898 MW per-hari [5-6]. Indonesia adalah negara yang beriklim tropis yang memperoleh sinar matahari sepanjang tahun. Indonesia terletak pada koordinat 6°LU - 11°08' LS dan 95°'BT - 141°45' BT, dimana berdasarkan koordinat tersebut, Indonesia berada tepat pada garis khatulistiwa. Letak tersebut sangatlah menguntungkan karena dengan begitu Indonesia memiliki sumber energi surya yang berlimpah.
Energi surya yang memasuki atmosfer memiliki kerapatan daya rata-rata sebesar 1,2 kW/m², namun hanya sebesar 560 W/m²  yang  diserap  bumi  [7-9].  Berdasarkan  angka  di  atas,  maka  energi  surya  yang  dapat  dibangkitkan  untuk  seluruh daratan Indonesia  yang  mempunyai  luas  ±2  juta km² adalah sebesar 5.108 MW. Terkait dengan sumber energi, sumber energi listrik di Indonesia sangat banyak diantaranya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang bersumber dari air, Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) yang berasal dari gas alam, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang bersumber dari angin, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) yang bersumber dari sampah dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)  yang bersumber dari  matahari. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi  inovasi baru dan solusi bagi permasalahan kebutuhan listrik Indonesia [10]. Energi radiasi matahari diubah menjadi energi listrik dengan mempergunakan pembangkit listrik tenaga surya atau disebut juga teknologi photovoltaic yang terbuat dari bahan semi  konduktor,  yang  disebut  solar  cell.  Pembangunan  PLTS  bisa  dalam  skala  kecil  dan  bisa  juga  dalam  skala  besar. Pembangunan  ini  disesuaikan  dengan  kebutuhan.  Pembangunan  PLTS  dalam  skala  kecil  biasanya  digunakan  untuk memenuhi kebutuhan listrik perumahan  atau  sering  disebut solar  home  system (SHS),  pompa  air,  televisi  komunikasi, dan lain-lain.  Sedangkan pembangunan PLTS dalam skala besar bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik 1 desa. Namun, semakin besar daya yang dihasilkan maka semakin besar pula kebutuhan lahan untuk pembangkit listrik [11-12]. Sistem  PLTS terapung  bisa  menjadi  salah  satu  solusi  untuk  mengatasi  kebutuhan  lahan.  Salah  satu tempat  yang  efektif untuk pembangunan PLTS terapung ini adalah tambak. Tambak dalam perikanan adalah kolam buatan, biasanya di daerah pantai  yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai  sarana  budidaya perairan. Hewan  yang dibudidayakan adalah hewan air, terutama  ikan, udang, serta kerang. Penyebutan  "tambak"  ini  biasanya dihubungkan dengan air payau atau air  laut. Hal tersebut merupakan suatu keuntungan PLTS Apung bagi negara Indonesia untuk diaplikasikan dalam skala besar karena sebagian besar wilayahnya adalah perairan karena dapat menghemat lahan daratan dan tidak mengurangi lahan pemukiman. Berdasarkan  standar  SNI  8395 tahun  2017  yaitu  beberapa  sel  surya  yang  digabungkan  menjadi  sebuah  perangkat  yang berfungsi mengubah energi matahari menjadi energi listrik dan modul surya adalah komponen utama pada sistem PLTS [13-14]. Baterai berfungsi untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan modul surya pada saat adanya cahaya matahari dan  mengeluarkan  energi  listrik  saat  modul  surya  tidak  dapat  menghasilkan  energi  listrik.  Pada  kondisi  normal  baterai digunakan hanya saat malam hari atau ketika tidak ada cahaya matahari. Namun, apabila pada siang hari modul surya tidak mampu  memenuhi  kebutuhan  beban  maka  baterai  akan  membantu  memenuhi  kebutuhan  beban.  Sifat  baterai  adalah menyimpan dan mengeluarkan energi pada proses reaksi kimia. Solar Charge Controller (SCC) adalah salah satu komponen dalam sistem pembangkit listrik tenaga surya. Fungsi utama dair solar charge controller adalah untuk menjaga banyaknya muatan yang berasal dari modul surya yang mengalir ke baterai untuk menghindari baterai overcharge [15-16].
Berdasarkan  permasalahan  diatas  pemanfaatan  perairan  atau  danau  yang  menggantikan  lahan/daratan  untuk  PLTS terapung  akan  menjadi  solusi  yang  tepat  seiring  dengan  program  pemerintah  untuk  mengurangi  emisi  gas  buang  dari pembangkit  listrik  konvensional/fosil  yang  mencemari  lingkungan.    Sehingga  penelitian  ini  bertujuan  untuk  membuat sistem  PLTS  terapung  pada  budidaya  ikan  dengan  memanfaatkan  sumber  energi  surya.  Dalam  penelitian  ini  dilakukan perancangan PLTS Terapung menggunakan energi surya sebagai sumber energi yang digunakan dalam sistem aerasi kolam ikan. PLTS Terapung  memiliki efisiensi pendinginan dan perpindahan panas  yang baik karena  berada di  media air. Hal
tersebut sangat baik untuk penggunaan photovoltaic pada area-area yang memiliki iradiasi matahari yang tinggi. Selain itu, pembangunan PLTS Terapung juga dapat memanfaatkan area perairan, sehingga akan memaksimalkan pemanfaatan lahan.

## 2. Material dan metodologi
Metode yang dilakukan peneliti dalam tahap pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung disajikan dalam diagram alir/flowchart pada Gambar 1 meliputi studi literatur, tahap persiapan, penentuan komponen dan spesifikasi alat, tahap pembuatan, tahap pelaksanaan pengujian, tahap pengolahan dan analisis data.

## Gambar 1. Diagram alir penelitian
Pengujian PLTS menggunakan variabel tegangan dan arus dengan variasi beban aerator masing-masing sebesar 120 W, 100 W, dan 20 W setiap 30 menit. Pengujian siang hari dimulai pukul 10.00 WIB - 16.30 WIB. Hal ini dilakukan karena pada pukul 10.00 WIB intensitas radiasi matahari dalam keadaan optimum. Sedangkan intensitas radiasi terus turun mulai pukul 15.30 WIB. Hal ini membuat pengujian dilakukan hanya sampai pukul 16.30 WIB. Peralatan yang digunakan pada
Mulai Studi literatur (penelusuran artikel) Desain rangkaian dan penentuan posisi PLTS terapung Perancangan dan pembtan PLTS terapung Pengujian rangkaian Parameter: tegangan, arus listrik, daya, dan intensitas surya Alat beroperasi normal? Selesai Unjukkerja karakteristik optimal Tidak Ya
proses pengujian sistem pembangkit tenaga surya antara lain :  Wmeter, aplikasi solari meter, dan stopwatch. Parameter- parameter yang diukur dalam pengujian meliputi waktu pengambilan data radiasi matahari (W/m 2 ), tegangan (V) dan arus (A) dari panel surya, tegangan dan arus dari baterai, tegangan dan arus dari beban. Kemudian, data yang diperoleh diolah untuk menghitung daya input dan daya output (W) dan efisiensi PLTS.
Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut [17-18].
1. Perhitungan daya output panel surya
𝑃 𝑜𝑢𝑡 = 𝑉 𝑥 𝐼 (1)
2. Perhitungan daya input panel surya. 𝑃 𝑖𝑛 = 𝐺𝑢 𝑥 𝐴 (2)

## 3. Perhitungan efisiensi panel surya
𝜂 = 𝑃 𝑜𝑢𝑡 𝑃 𝑖𝑛 𝑥 100% (3)
dimana, 𝑃 𝑜𝑢𝑡 adalah daya keluaran modul (W), V adalah tegangan kerja modul (V), I adalah arus kerja modul (A),  Pin adalah daya input panel surya (W), Gu adalah intensitas matahari yang mengenai panel ( 𝑊/𝑚 2 ), A adalah luas permukaan modul fotovoltaik, 𝜂 adalah efisiensi panel surya (%), Pout adalah daya output panel surya (W), dan Pin adalah daya input panel surya (W).
Berikut merupakan prototipe PLTS terapung sebagai penggerak aerator untuk pembudidaya ikan.
Gambar 2. Prototipe PLTS Terapung terdiri dari: 1) Rangka penyangga; 2) Panel surya; 3) Jerigen/pelampung; 4) Panel box; 5) Baterai/penyimpan energi; 6) Aerator 100 W dan 20 W

## 3. Hasil dan pembahasan
Dari pengujian ini diperoleh beberapa karakteristik sebagai berikut:
Gambar 3. Karakteristik hubungan antara radiasi matahari dan waktu
Dikarenakan keterbatasan waktu dalam pengujian radiasi matahari dan sesuai potensi rata-rata intensitas surya di lokasi pengujian, maka ada keterbatasan data yang digunakan untuk pengujian alat. Nilai radiasi matahari tertinggi dicapai pada pukul 11.00 – 13.00 WIB. Nilai radiasi Sabtu Sedangkan niilai radiasi matahari tertinggi yang dicapai pada pengujian hari Minggu sebesar 896,4 W pada pukul 12.00 WIB seperti ditunjukkan pada Gambar 3.
Gambar 4. Karakteristik tegangan dan arus panel surya
Tegangan dan arus yang dihasilkan oleh panel surya  pada Gambar 4. Terlihat karakteristik tegangan dan arus panel surya  tidak  terlihat  adanya  kesinambungan,  hal  ini  dikarenakan  kedua  parameter  ini  juga  berhubungan  dengan  radiasi matahari yang mengenai panel surya. Misalnya pada saat cuaca cerah, radiasi yang mengenai panel semakin besar sehingga arus dan tegangannya juga semakin besar. Gambar grafik tegangan dan arus panel surya yang dihasilkan tidak sama dengan gambar  2.4  karena  pada  pengujian  ini  tidak  dilakukan  pengujian  dengan  pemaparan  radiasi  matahari  yang  sama  terus
menerus mengingat pengujian yang dilakukan. Pada pengujian hari sabtu tanggal 22 Juli 2023, nilai tegangan maksimum yang diperoleh sebesar 13,95V dan arus maksimum yang diperoleh sebesar 9,5A. Sedangkan pengujia pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023, nilai tegangan maksimum yang diperoleh sebesar 13,37V dan arus maksimum yang diperoleh sebesar 9,5A.
Gambar 5. Karakteristik daya keluaran dan arus panel surya
Karakteristik  hubungan antara arus dan daya keluaran panel  surya ditunjukkan pada Gambar 5, daya keluaran panel surya tinggi saat arus keluaran panel surya juga tinggi. Hal ini terjadi karena daya keluaran panel surya merupakan hasil dari  perkalian  arus  dan  tegangan  keluaran  panel  surya,  sehingga  daya  keluaran  panel  surya  juga  akan  rendah  saat  arus keluaran panel surya rendah.Daya keluaran akan semakin menurun seiring dengan peningkatan arus listrik atau beban yang dihasilkan. Pengujian pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 menghasilkan daya tertinggi sebesar 131,13 W saat arus keluaran panel  sebesar  9,4  A.  Sedangkan  pada  pengujian  hari  minggu  23  Juli  2023,  nilai  daya  tertinggi  yang  diperoleh  sebesar 121,248 W saat arus keluaran panel sebesar 9,6 A.
Radiasi matahari tidak terlalu tinggi yang diterima oleh panel surya, sehingga daya keluaran yang dihasilkan panel surya juga akan cenderung rendah atau kecil. Kemudian nilai daya keluaran panel surya semakin meningkat seiring dengan radiasi matahari yang mengenai panel semakin besar, pada saat ini terjadi konversi energi dari matahari menjadi energi listrik pada Gambar  6.  Akan  tetapi  pada  radiasi  surya  yang  diterima  modul  surya  sebesar  500 𝑊/𝑚 2 atau  lebih,  peningkatan  daya keluaran panel surya  yang terjadi tidak terlalu signifikan, dikarenakan pada asaat bersamaan terjadi  fenomena  mendung yang mana radiasi matahari terhalangi oleh awan dan menutupi sebagian permukaan dari modul surya. Hal ini juga terjadi karena kapasitas modul surya yang kecil dan keterbatasan spesifikasi panel surya yang digunakan sehingga tidak semua radiasi matahari yang mengenai modul surya dapat dikonversi menjadi energi listrik. Pada pengujian hari sabtu tanggal 22 Juli 2023, daya keluaran panel surya tertinggi yang diperoleh adalah 131,13 W saat radiasi matahari yang mengenai panel sebesar  756,58 𝑊/𝑚 2 .  Sedangkan  pada  pengujian  hari  minggu  tanggal  23  Juli  2023,  nilai  daya  keluaran  panel  surya tertinggi diperoleh sebesar 121,248 W saat radiasi matahari yang mengenai panel surya sebesar 838,1 𝑊/𝑚 2 .
Gambar 7. Grafik Radiasi dan Efisiensi Sistem
Nilai efisiensinya tinggi pada saat radiasi matahari berkisar 110 𝑊/𝑚 2 karena daya radiasi yang mengenai panel surya banyak dikonversikan menjadi energi listrik. Kemudian, nilai efisiensinya semakin menurun seiring dengan kenaikan nilai radiasi  matahari  yang  mengenai  panel  surya  karena  radiasi  matahari  yang  mengenai  panel  surya  semakin  banyak  tetapi yang dikonversi menjadi listrik hanya sedikit ditunjukkan pada Gambar 7. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan spesifikasi panel surya. Pengujian pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 diperoleh efisiensi tertinggi sebesar 35% saat radiasi matahari yang mengenai panel surya sebesar 113,02 𝑊/𝑚 2 Sedangkan pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023, nilai efisiensi tertinggi diperoleh sebesar 70% saat radiasi natahari yang mengenai panel surya sebesar 110,7 𝑊/𝑚 2 .
Besar nilai efisiensi pada pengujian hari Sabtu dan pengujian pengosongan baterai pada hari Minggu. Nilai Efisiensi tertinggi pada pengujian hari Sabtu adalah 19% pada pukul 14.00 WIB, nilai efisiensi terendah 8% pada pukul 16.30 WIB. Nilai efisiensi tertinggi pengujian pengisian baterai pada hari Minggu tertinggi adalah 70% pada pukul 15.30 WIB, nilai efisiensi terendah 11% pada pukul 12.00 WIB.
Gambar 8. Karakteristik efisiensi terhadap waktu

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pengambilan  data  serta  analisa  yang  telah  dilakukan,  diperoleh  kesimpulan  sebagai  berikut. Berdasarkan  perencanaan  yang  telah  dilakukan,  menghasilkan  alat  uji  PLTS  terapung  sesuai  perhitungan  dengan kemiringan  panel  surya  sebesar  12°.  Berdasarkan  pengujian  alat  yang  telah  dilakukan,  pembuatan  Pembangkit  Listrik Tenaga Surya Terapung untuk Aerator dengan kapasitas 200 Wp mampu  untuk menghidupkan aerator 120 W selama 12 jam pada siang hari dan aerator 100 W selama 8 jam pada malam hari. Pengujian PLTS terapung pada kondisi pengosongan baterai,  menghasilkan  tegangan  output  panel  rata-rata  sebesar  12,89  V  dan  arus  rata-rata  sebesar  6,2  A  dengan  lama pengambilan data selama  6 jam. Sedangkan pada kondisi pengisian baterai, menghasilkan tegangan output panel rata-rata sebesar 12,39 V dan arus rata-rata sebesar 6,6 A. Hasil penelitian diperoleh efisiensi sistem tertinggi pada kondisi pengisian baterai terjadi pada tanggal 23 Juli 2023 sebesar 19%.

## Ucapan terima kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada P3M Politeknik Negeri Semarang yang telah mendanai Penelitian ini melalui skim Penelitian Terapan Pratama tahun 2023.

## Daftar pustaka
[1] Alham, N. R., Rumawan, F. H., Muslimin, M., Utomo, R. M.,  Maulana, A., Aplikasi photovoltaic cell (pv) terhadap variasi  beban  elektrik  sebagai  energi  alternatif.  Jurnal  Teknik  Elektro  Uniba  (JTE  UNIBA).  2021;  5(2). https://doi.org/10.36277/jteuniba.v5i2.92.
[2] Arifin, Z., Tamamy, A. J.,  Islahu, N., Perancangan mesin pompa air tenaga surya untuk mengurangi konsumsi listrik skala rumahan. Jurnal Nasional Teknik Elektro, 2020; 9 (2). https://doi.org/10.25077/jnte.v9n2.758.2020
[3] Behera, D. D., Das, S. S., Mishra, S. P., Mohanty, R. C., Mohanty, A. M., Nayak, B. B., Simulation of solar operated grass cutting machine using PVSYST software. Materials Today: Proceedings; 2022.
https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.03.175
[4] Gönül,  Ö.,  Duman,  A.  C.,  Barutçu,  B.,  &  Güler,  Ö.,  Techno-economic  analysis  of  PV  systems  with  manually adjustable  tilt  mechanisms.  Engineering  Science  and  Technology  an  International  Journal.  2022;  35. https://doi.org/10.1016/j.jestch.2022.101116
[5] Govindasamy, D., & Kumar, A., Experimental analysis of solar panel efficiency improvement with composite phase change materials. Renewable Energy. 2023; 212. https://doi.org/10.1016/j.renene.2023.05.028
[6] Herlambang, Y. D., Hendrawati, D., Agustin, A. D., Kusuma, K. A., Wahyuningsih, S., Wigiantoro, W., Model turbin angin savonius untuk meningkatkan
kinerja PLTB. Eksergi. 2020; 16 (1).
https://doi.org/10.32497/eksergi.v16i1.2203
[7] Herlambang, Y. D., Prasetiyo, B., Supriyo, S., Wahyono, W., Mulud, T. H., Model turbin angin airfoil naca 4418 terhadap  variasi  bukaan  sudut  sudu  pada  kecepatan  angin  berbeda.  Jurnal  Integrasi.  2019;  11  (2). https://doi.org/10.30871/ji.v11i2.1659
[8] Herlambang, Y. D., Supriyo, S.,  Prasetiyo, B., Improved Savonius double blade performance using modified blade shaped with variations of the wind flow ratios on the blade inlet and outlet side. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019; 1108 (1). https://doi.org/10.1088/1757-899x/1108/1/012041
[9] Herlambang,  Y.  D.,  Surendra,  M.  D.,  Safarudin,  Y.  M.,  Pembuatan  turbin  double  spherical  sebagai  upaya memperbaiki kinerja turbin spherical. Eksergi. 2019; 14 (3). https://doi.org/10.32497/eksergi.v14i3.1368
[10]  Herlambang, Y. D., & Wahyono, W., Rancang Bangun turbin angin poros horizontal 9 sudu flat dengan variasi rasio lebar sudu top dan bottom untuk meningkatkan kinerja PLTB. Eksergi. 2019; 15 (2). https://doi.org/10.32497/eksergi.v15i2.1508
[11]  Husnayain, F., Analisis rancang bangun PLTS ON-Grid hibrid baterai dengan PVSYST pada kantin teknik FTUI. Electrices. 2020; 2 (1). https://doi.org/10.32722/ees.v2i1.2846
[12]  Kristiawan, H., Kumara, I. N. S., Giriantari, I. A. D., Potensi pembangkit listrik tenaga surya atap gedung sekolah di kota Denpasar. Jurnal Spektrum. 2019; 6 (4), 66. https://doi.org/10.24843/spektrum.2019.v06.i04.p10
[13]  Oliveira-Pinto, S., & Stokkermans, J., Assessment of the potential of different floating solar technologies – Overview and analysis of different case studies. Energy Conversion and Management. 2020. 211.
https://doi.org/10.1016/j.enconman.2020.112747
[14]  Qin, J., & Hu, E., The impact of solar radiation on the annual net solar to power efficiency of a solar aided power generation  plant  with  twelve  possible  “configuration-operation”  combinations.  Energy  Procedia.  2017.  105. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.03.294
[15]  Shyam, B., &  Kanakasabapathy, P., Feasibility of floating solar PV  integrated pumped storage system  for a grid- connected microgrid under static time of day tariff environment: A case study from India. Renewable Energy. 2022; 192. https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.04.031
[16]  Sugiono,  F.  A.  F.,  Larasati,  P.  D.,  Karuniawan,  E.  A.,  Pengaruh  sudut  kemiringan  panel  surya  terhadap  potensi
pemanfaatan plts rooftop di bengkel teknik mesin, Politeknik Negeri Semarang. Jurnal Rekayasa Energi. 2022; 1 (1). https://doi.org/10.31884/jre.v1i1.5
[17]  Sutanto, B., Herlambang, Y. D., Bono, B., Alfauzi, A. S., Munawwaroh, D. A., Optimalisasi arah sudut tilt dan sudut azimuth  dari  alat  pemanen  energi  radiasi  matahari  di  Semarang,  Jawa  Tengah.  Eksergi.  2021;  17  (2). https://doi.org/10.32497/eksergi.v17i2.2545
[18]  Yusuf Dewantoro Herlambang, S., Model turbin savonius 1-tingkat sebagai penggerak mula pompa air. EKSERGI Jurnal Teknik Energi. 2013 Agustus; 9.