## Evaluasi Tahanan Kontak Pemutus Tenaga Tegangan Tinggi Di Gardu Induk 150 KV Bandung Selatan Berdasarkan Failure Mode Effect Analysis (FMEA)
Bagus Winantara Fakultas Teknik / Teknik Elektro Universitas Mercu Buana Jakarta Barat, Indonesia baguswinantara@gmail.com

## Budiyanto Husodo
Fakultas Teknik / Teknik Elektro Universitas Mercu Buana Jakarta Barat, Indonesia
budiyanto.husodo@mercubuana.ac.id
Abstrak — Keandalan  suatu  gardu  induk  didukung dengan  kondisi  dari  peralatan-peralatan  yang terdapat  di  gardu  induk  tersebut.  Gardu  Induk Bandung Selatan merupakan salah satu gardu induk yang  menjadi  objek  vital  nasional  sebagai  jalur backbone  di  daerah  bandung  raya.  Gardu  induk  ini sering  dihadapkan  dengan  anomali  terhadap  suatu perlatan,  salah  satunya  pada  peralatan  pemutus tenaga  tegangan  tinggi  yang  dihadapkan  dengan anomali  berupa  kenaikan  nilai  tahanan  kontak  yang signifikan  pada  kontaknya.  Tentu  saja  perubahan nilai  tahanan  kontak  yang  signifikan  ini  perlu dievaluasi  secara  benar  sehingga  menghasilkan keputusan yang tepat dalam penanganan nilai asset. Untuk  mendukung  keandalan  peralatan  tersebut diperlukan  sistem  manajemen  evaluasi  terhadap kelayakan suatu peralatan dalam melakukan fungsinya  dengan  mengidentifikasi  potensi  penyebab kegagalan  fungsi  akibat  kerusakan  pada  suatu peralatan  dengan  menggunakan  metode  FMEA. Metode  ini  bertujuan  mengetahui  penyebab  dan kondisi  suatu  peralatan  yang  mengalami  gangguan dalam  hal  ini  perubahan  nilai  tahanan  kontak  yang signifikan yang dapat menyebabkan kegagalan fungsi pada peralatan tersebut. Metode ini untuk mendukung  dalam  pengambilan  keputusan  terhadap kondisi  pmt  akibat  perubahan  nilai  tahanan  kontak yang tinggi sehingga didapatkan prioritas penggantian peralatan.  Dari  hasil  evaluasi  13  unit  PMT  yang terdapat di Gardu Induk Bandung Selatan didapatkan hasil bahwa, terdapat satu unit PMT bay cigereleng 1 yang memiliki nilai tahanan kontak yang sudah buruk
sebesar 88,74,80 µΩ dikarenakan faktor operasi yang cukup  tinggi  (700  kali  kerja)  dan  umur  PMT  yang sudah tua >20 tahun. Dan terdapat satu unit PMT bay IBT 1 sisi 150 kV yang memiliki nilai tahanan kontak yang  masih  cukup  baik  sebesar  66,63,62  µΩ dikarenakan  perubahan  nilai  tahanan  kontaknya disebabkan oleh faktor perubahan struktur penyangga mekanik PMT tersebut. Sedangkan 10 unit PMT  lainnya  memiliki  nilai  tahanan  kontak  yang masih  dalam  keadaan  baik.  Rekomendasi  hasil  dari evaluasi  ini  ialah  perlu  dilakukan  penggantian  PMT untuk  bay  cigereleng  1  dan  dilakukannya  perbaikan struktur penyangga mekanik pada PMT bay IBT 1 sisi 150 kV.

## Kata kunci: FGMA, Gardu Induk, Kondisi Pemutus Tenaga
Tegangan Tinggi, PMT, Tahanan Kontak.

## I. PENDAHULUAN
Pertumbuhan  penduduk  yang  memiliki  kehidupan  serba modern seperti saat ini mengakibatkan meningkatnya kebutuhan energi  listrik.  Listrik  merupakan  salah  satu  komoditi  strategis dalam perekonomian Indonesia, karena selain digunakan secara luas  oleh  masyarakat  untuk  keperluan  penerangan,  listrik  juga merupakan salah satu sumber energi utama bagi sektor industri.
Di negara berkembang seperti indonesia dengan pertumbuhan  ekonomi  yang  pesat,  maka  berdampak  pula dengan  peningkatan  penggunaan  tenaga  listrik  dari  tahun  ke tahun,  oleh  sebab  itu  PLN  sebagai  perusahaan  listrik  Negara dituntut  harus  mampu  memberikan  penyaluran  tenaga  listrik yang ada dengan seoptimal mungkin serta sebaik-baiknya, agar tercipta suatu keandalan sistem penyaluran tenaga listrik tanpa adanya gangguan yang dirasakan.
Keandalan  suatu  sistem  penyaluran  tenaga  listrik  pada hakekatnya  memiliki  peranan  penting  bagi  peralatan  dan manusia  itu  sendiri  [1].  Di  dalam  penyaluran  tenaga  listrik, sistem  transmisi  mempunyai  peranan  sebagai  penyalur  energi listrik dari pusat pembangkit ke suatu tempat yang mempunyai peralatan-peralatan  yang  digunakan  untuk  melindungi  sistem tenaga  listrik  tersebut  terhadap  gangguan  yang  disebut  gardu induk.
Gardu  Induk  sebagai  salah  satu  komponen  pada  sistem penyaluran  tenaga  listrik  memegang  peranan  yang  sangat penting karena merupakan penghubung pelayanan tenaga listrik ke  konsumen  [2].  Keandalan  suatu  gardu  induk  didukung dengan kondisi dari peralatan-peralatan yang terdapat  di gardu induk tersebut. Untuk mendukung keandalan peralatan tersebut diperlukan  sistem  manajemen  evaluasi  terhadap  kelayakan suatu peralatan dalam melakukan fungsinya dengan mengidentifikasi  potensi  penyebab  kegagalan  fungsi  dan kelayakan suatu peralatan akibat kerusakan di suatu gardu induk dengan  menggunakan  metode  FMEA.  Metode  ini  merupakan metode  untuk  menilai  penyebab  dari  setiap  kemungkinan terjadinya kegagalan fungsi pada suatu peralatan yang terdapat di gardu induk dengan cara menjabarkan keseluruhan penyebab kegagalan,  kemudian  secara  sistematis  menguraikan  akar masalah lalu disesuaikan dengan hasil evaluasi yang dilakukan sehingga  dapat  memberikan  penaksiran  sebelum  kerusakan pada suatu peralatan meluas.
Gardu  induk  bandung  selatan  merupakan  salah  satu  gardu induk yang menjadi objek vital nasional sebagai jalur backbone di  daerah  bandung  raya.  Gardu  induk  ini  sering  dihadapkan dengan  anomali  terhadap  suatu  perlatan,  salah  satunya  pada peralatan pemutus  tenaga tegangan tinggi atau PMT. Pemutus tenaga  memiliki  peran  penting  untuk  menghubungkan  dan memutus arus beban atau arus gangguan di saluran transmisi [3]. PMT  ini  sering  dihadapkan  dengan  anomali  berupa  kenaikan nilai tahanan kontak yang signifikan pada kontaknya. Tentu saja perubahan  nilai  tahanan  kontak  yang  signifikan  ini  perlu dievaluasi  sebelum  proses  kerusakan  tersebut  meluas  karena merupakan suatu ancaman yang dapat mengganggu kondisi dari pmt tersebut.
Dalam  hal  mengevaluasi  kondisi  pmt  dari  nilai  tahanan kontak  yang  ada  di  gardu  induk  bandung  selatan,  diperlukan parameter  pengukuran    dan  metoda  fmea  agar  dapat  melihat penyebab  dari  kenaikan  suatu  nilai  tahanan  kontak  pada  pmt sehingga  dapat  memberikan  hasil  keputusan  kondisi  suatu pemutus  tenaga  tersebut  agar  tidak  terjadi  kekeliruan pengambilan keputusan dalam mengevaluasi hasil nilai tahanan kontak pada suatu peralatan. Oleh karena itu, perlu diadakannya suatu evaluasi atau pemantauan  terhadap nilai tahanan kontak pada  pemutus  tenaga  tegangan  tinggi  di  gardu  induk  bandung selatan  berdasarkan  metode  fmea  sehingga  dapat  memberikan keputusan  kondisi  suatu  pmt  tersebut  agar  dapat  mencegah
terjadinya  kerusakan  yang  mengakibatkan  kerugian  yang meluas di gardu induk tersebut. Maka sehubungan dengan hal itu,  penulis  dalam  hal  ini  mengambil  judul  evaluasi  tahanan kontak  pada  pemutus  tenaga  tegangan  tinggi  di  gardu  induk bandung  selatan  150  kV  berdasarkan  failure  mode  effect analisis.

## II. PENELITIAN TERKAIT
Penelitian yang dilakukan oleh Rama Fitriyan dan Bambang Syairudin  [4]  dari  Program  Studi  Magister  Manajemen Teknologi,  Institut  Teknologi  Sepuluh  November,  Surabaya dengan  judul  “Analisis  Risiko  Kerusakan  Peralatan  dengan Menggunakan  Metode  FMEA  untuk  Meningkatkan  Kinerja Pemeliharaan Prediktif pada Pembangkit Listrik”. Penelitian ini menyatakaan Dalam analisis risiko, metode FMEA merupakan metode  untuk  menilai  dampak  dari  setiap  kemungkinan terjadinya kegagalan atau kerusakan pada komponen peralatan dengan  cara  menjabarkan  keseluruhan  kegagalan,  kemudian secara sistematis diurutkan dalam tingkat level kegagalan. Salah satu  faktor  yang  penting  dalam  suksesnya  penerapan  FMEA adalah  melakukan  penaksiran  sebelum  proses  berlangsung (before the event) dan bukan  melakukan sesudah terjadi (after the fact).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Heru  Agus  Surasa  [5]  dari Program  Studi  Jurusan  Teknik  Industri  Fakultas  Teknik, Universitas  Sebelas  Maret,  Surakarta  dengan  judul  “Analisis Penyebab  Losses  Energi  Listrik  Akibat  Gangguan  Jaringan Distribusi  Menggunakan  Metode  FMEA  diunit  Jaringan Sumberlawang”.  Penelitian  ini  menyatakaan    Prioritas perbaikan  yang  harus  dilakukan  oleh  pihak  PLN  berdasarkan pertimbangan efek kerusakan, frekuensi kerusakan, dan metode pengendalian kerusakan.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Y.  Wibisana  R  dan  Setyo Wibowo [6] dari studi CBM Pemutus Tenaga Tegangan Ekstra Tinggi  500  kV  di  PLN  P3B  Jawa  Bali,  dengan  judul  “The Condition-Based  Maintenance  Concept  for  500  kV  Circuit Breakers  in  PLN  P3B  Jawa-bali”.  Penelitian  ini  menyatakaan Konsep  pengembangan  pemeliharaan  berbasis  kondisi  untuk sirkuit  500  kV  saat  ini  didekati  dengan  menggunakan  teknik FMEA / FMECA. Secara umum, harus mengimplementasikan inspeksi visual dan pengukuran dalam-layanan serta pengukuran offline.

## III. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Diagram Alir Penelitian
Diagram alir pada penelitian ini adalah pada gambar 1 berikut:

## Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

## Studi Literatur
Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan  metode  pengumpulan  daftar  pustaka,  membaca  dan mencatat bahan penelitian. Studi literatur  yang dilakukan oleh penulis  yaitu  dengan  melakukan  pencarian  terhadap  berbagai sumber tertulis, baik berupa buku-buku, arsip, dan jurnal, atau dokumen-dokumen  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang dikaji sebagai referensi. Dalam hal ini, sumber yang digunakan sebagai  referensi  ialah  buku  standarisasi  dari  PLN,  Jurnal mengenai  evaluasi  suatu  sistem  tenaga  listrik  dan  arsip pemeliharaan serta rekapan data yang bersumber dari PLN.

## Pengumpulan Data dan Penelitian Lapangan
Dalam  pengumpulan  data,  penulis  mengumpulkan  data penelitian  yang  ada  di  PT.  PLN  (Persero)  Unit  Pelayanan Transmisi  Bandung.    Data  diperoleh  dengan  cara  mengikuti prosedur yang ada serta melakukan pengujian langsung di gardu induk  yang  akan  diteliti.  Dalam  hal  pengujian  langsung, dilakukan  juga  penelitian  lapangan.  Penelitian  lapangan dimaksudkan agar penulis dapat mencatat pengaruh non-teknis yang  dapat  mempengaruhi  hasil  penelitian.  Data  yang dibutuhkan dalam hal ini yaitu :
 Data  Primer,  berupa  data  yang  diukur  dan  di  catat langsung pada waktu penelitian di lapangan. Seperti nilai tahanan kontak, nilai arus beban (watt) yang mengalir di
pmt  pada  setiap  bay  serta  data  non  teknis  selama dilapangan.
 Data Sekunder, berupa data penunjang dari PMT seperti rekapan  nilai  tahanan  kontak  tahun-tahun  sebelumnya, rekapan kali kerja yang terjadi, data standarisasi pabrikan serta data product pmt

## Pengolahan Data
Setelah  semua  data  sekunder  terkumpul,  dilakukanlah pengukuran  tahanan  kontak  yang  kemudian  hasil  pengukuran tersebut  dibandingkan  dengan  hasil  pengukuran  tahun sebelumnya  kemudian  diolah.  Pengolahan  data  ini  dilakukan berdasarkan  metoda  inspeksi  level  3,  yang  dimana  jika  hasil tahanan  kontak  yang  didapatkan  melebihi  standar  yang  telah ditetapkan  dalam  SK-Dir  520  PLN  maka  akan  dilakukan inspeksi lanjutan yaitu berupa inspeksi level 2, inspeksi level 1 dan inspeksi operating mechanism system pada pemutus tenaga yang  mengalami  anomali  kenaikan  nilai  tahanan  kontak  yang signifikan  untuk  mengetahui  efek  dan  penyebab  anomali tersebut muncul yang kemudian akan di cocokkan dengan fmea pemutus  tenaga  tegangan  tinggi.  Selanjutnya  dilakukan interpretasi  data  untuk  mengevaluasi  kondisi  pmt  dari  hasil inspeksi yang telah dilakukan.

## Interpretasi Data dan Analisis
Interpretasi data merupakan suatu kegiatan yang menggabungkan evaluasi hasil dengan pernyataan, kriteria, atau standar  tertentu  untuk  menemukan  makna  dari  data  yang dikumpulkan  sehingga  dapat  menghasilkan  suatu  jawaban. Dalam  menginterpretasi  data  pmt  dilakukan  suatu  assesmen condition circuit breaker berdasarkan perumusan FMECA.  dari hasil  interpretasi  data  tersebut  didapatkan  suatu  hasil  kondisi akhir.  kemudian  hasil  akhir  tersebut  akan  dirangkum  dalam suatu kesimpulan dan ditindak lanjut.

## Kesimpulan
Hasil akhir dari evaluasi yang didapatkan selama penelitian dirangkum dan ditarik menjadi suatu kesimpulan sebagai hasil akhir  dari  penelitian  yang  dilakukan  sehingga  memberikan jawaban  dari  perumusan  masalah  yang  diangkat  dan menyelesaikan penelitian ini

## B. Metode Evaluasi Peralatan di Gardu Induk
Pada  penelitian  ini,  metoda  evaluasi  yang  dilakukan ditampilkan pada alur evaluasi berikut:
Gambar 2. Alur Evaluasi
Standar  evaluasi  adalah  acuan  yang  digunakan  dalam mengevaluasi  hasil  pemeliharaan  untuk  dapat  menentukan kondisi peralatan PMT yang dipelihara [Direksi, 2013]. Standar yang  ada  berpedoman  kepada:  instruction  manual  dari  pabrik, standar-standar  internasional  maupun  nasional  (IEC,  IEEE, CIGRE, ANSI, SPLN, SNI dll) dan pengalaman sertaobservasi/pengamatan operasi di lapangan.
Dikarenakan  dapat  berbeda  antar  merk/pabrikan,  maka acuan yang diutamakan adalah Standar dari ketetapan PLN dan penambahan  manual  dari  pabrikan  PMT  tersebut.  Dapat digunakan  acuan  yang  berasal  dari  standar  internasional maupun nasional, apabila tidak diketemukan suatu nilai batasan pada manual dari pabrikan PMT tersebut.

## Kriteria Penggantian Peralatan Gardu Induk
Kriteria penggantian perelatan utama gardu induk dilakukan berdasarkan  pada  3  (tiga)  hal  yaitu  :  Kondisi  teknis,  umur operasi,  dan  tingkat  resiko  [Direksi,  2013].  Berdasarkan
kriteria-kriteria  tersebut,  maka  disusunlah  prioritas  P0  dan prioritas P1 sebagaimana tercantum dalam tabel 1 dibawah ini
Tabel 1. Prioritas penggantian peralatan utama gardu induk
Priortas Kondisi teknis Umur Operasi Tingkat Resiko Tindak Lanjut P0 Sangat Buruk Semua kriteria Semua kriteria Diganti segera P0’ Buruk Sangat Tua Sangat tinggi Diganti segera P1 Buruk Semua kriteria Semua kriteria Frekuensiassesmendi percepat Diganti maksimum 1 tahun
 Prioritas  0  (P0)  adalah  prioritias  utama  dilakukan penggantian  peralatan  utama  dalam  hal  ini  PMT dalamjangka waktu segera.
 Prioritas 1 (P1) adalah dalam prioritas pertama dilakukan penggantian  peralatan  dalam  jangka  waklu  maksimum  1 tahun.
Kriteria Umur Operasi Penggantian Peralatan Utama Gardu Induk sebagaimana dimaksud Pada tabel diatas, dihitung sejak peralatan utama gardu induk beroperasi dan ditetapkan menjadi dua yaitu sangat tua dan tua sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini. [Direksi].
Tabel 2. Kriteria berdasarkan umur operasi peralatan No Peralatan Sangat Tua Tua 1 Trafo >30 tahun 20 – 30 tahun 2 CT, PT dan CVT >25 tahun 15 – 25 tahun 3 PMT dan PMS >20 tahun 15 – 20 tahun 4 LA >15 tahun 10 – 15 tahun 5 Rectifier >15 tahun 10 – 15 tahun 6 Batere >15 tahun 10 – 15 tahun

## Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
FMEA  atau  failure  mode  effect  analysis  merupakan  suatu metode  untuk  menganalisa  penyebab  kegagalan  pada  suatu peralatan  (Direksi,  2013).  FMEA  digunakan  untuk  mencari peyebab  anomali  atau  kerusakan  suatu  peralatan  yang  dimana
hal  ini  adalah  PMT  dengan  didukung  oleh  data  inspeksi  hasil pengukuran  yang  kemudian  akan  dievaluasi.  FMEA  pada pemutus  tenaga  tegangan  tinggi  telah  dirancang  dalam ketentuan  standarisasi  yang  dijabarkan  dengan  cara  sebagai berikut :
 Definisi sistem (peralatan) dan fungsinya. Dalam hal ini adalah definisi dari pemutus tenaga dan fungsinya.
 Sub  sistem  pada  PMT  yang  akan  diperiksa. Didefenisikan  sebagai  peralatan  dan/atau  komponen yang bersama-sama membentuk satu fungsi.
 functional failure pada subsistem. Didefenisikan sebagai ketidakmampuan suatu asset untuk dapat bekerja sesuai fungsinya sesuai standar unjuk kerja yang dapat diterima pemakai.
 failure mode tiap subsistem Didefenisikan sebagai setiap kejadian  yang  mengakibatkan  munculnya  functional failure.

## IV. HASIL DAN ANALISA

## A. Pengujian Sensor
Dari  hasil  pengumpulan  data  nilai  tahanan  kontak  yang dilakukan  pada  tahun  2015  sampai  2019  yang  dilakukan  saat pengumpulan  data  dan  pengukuran  di  Gardu  Induk  150  kV bandung  selatan  didapatkan  hasil  seperti  data  tabel  3  dibawah ini :
Tabel 4. Rekapan nilai tahanan kontak
Ditemukan  kenaikan  nilai  tahanan  kontak  yang  signifikan pada bay IBT 1 sisi 150 kV dan Bay cigereleng satu yang jika ditarik  grafik  maka  akan  terlihat  kenaikan  yang  sangat signifikan.
Gambar 3.  Grafik Kenaikan Nilai Tahanan Kontak Bay Cigereleng 1
Gambar 4. Grafik Kenaikan Nilai Tahanan Kontak bay IBT 1 sisi 150 kV
Berdasarkan hasil tersebut dilakukanlah beberapa pengujian untuk  mengetahui  penyebab  dasar  dari  kenaikan  nilai  tahanan kontak  yang  signifikan  tersebut  seperti  pengujian  kualitas kemurnian gas sf6 sebagai isolasi pmt dan frekuensi kerja PMT.

## B. Pengukuran Purity Gas SF6
Adapun  hasil  dari  pengukuran  purity  gas  sf6  dari  bay cigereleng 1 dan bay IBT 1 sisi 150 kV ialah sebagai berikut:
Tabel 5. Purity Bay Cileleng 1
Berdasarkan hasil dari tabel diatas, terlihat bahwa nilai dari purity gas sf6 di pmt bay cigereleng kurang dari standar purity gas sf6  yang seharusnya diatas 97%, dan juga nilai kadar S02 yang  terkandung  didalam  gas  sf6  sangat  tinggi  mencapai  449 dari  batas  yang  diijinkan  ialah  <12  ,sedangkan  nilai  moisture atau  kelembapan  melebihi  batas  yang  diizinkan  yaitu  <2000 ppmv.  Untuk  PMT  di  cigereleng  berjenis  Singel  pole,dimana pengukuran gas sf6 dilakukan tiap phasa.
Tabel 6. Purity Bay IBT 1 Sisi 150 kV
Berdasarkan hasil dari tabel 6 diatas, terlihat bahwa nilai dari purity gas sf6 di pmt bay IBT 1 sisi 150 kV masih bernilai sangat baik  yaitu  99,1  %  dari  standar  purity  gas  sf6  yang  diijinkan diatas 97%, dan juga nilai kadar S02 yang terkandung didalam gas sf6 ialah 2ppmv, sedangkan nilai moisture atau kelembapan masih dalam tahap dibawah standar yaitu 122 ppmv dari batas yang  diizinkan  yaitu  <2000  ppmv.  Untuk  PMT  di  cigereleng berjenis  Threepole,dimana  pengukuran  gas  sf6  dilakukan  satu kali  untuk  ketiga  phasanya  karna  memiliki  satu  ruang pengukuran gas sf6

## C. Frekuensi Kinerja PMT
Perhitungan frekuensi kinerja pmt merupakan  suatu tahapan untuk  mengetahui  batasan  pemutus  tenaga  dalam  beroperasi memutus  jumlah  arus  gangguan  berdasarkan  jumlah  operasi kerja  dari  pemutus  tenaga  tersebut  dalam  mengamankan gangguan  yang terjadi pada sistem tenaga listrik. Berikut data frekuensi  yang  berhasil  direkap  dalam  kurun  waktu  5  tahun terakhir  yang  telah  dimasukkan  kedalam  tabel  akumulasi banyaknya  gangguan  yang  menyebabkan  PMT  bekerja  pada masing-masing    bay  yang  memiliki  kelainan  nilai  tahanan kontak:
Tabel 7. Data pemutusan Bay Cigereleng 1
Tabel 8. Data pemutusan Bay IBT 1 sisi 150 kV
Sehingga dengan menggunakan data diatas dan  perhitungan batasan operasi PMT seperti rumus dibawah ini :
∑ 𝑛 𝑥𝐼 1,8 = 20000
(1)
didapatkan hasil jumlah frekuensi pemutusan sebagai berikut :

## Gambar 6 Grafik batasan operate
Tabel 9 Data pemutusan Bay IBT 1 sisi 150 kV
Berdasarkan  hasil  perhitungan  diatas,  didapatkan  bahwa untuk PMT di bay cigereleng 1 memiliki frekuensi pemutusan sebanyak  700  kali  dengan  hasil  itu,  kondisi  akhir  pemutus  ini hanya  dapat  memutus  arus  gangguan  sebesar  1  sampai  9  kA, sedangkan untuk PMT bay IBT 1 sisi 150 kV memiliki frekuensi pemutusan  sebanyak  150  kali  dengan  hasil  tersebut  kondisi akhir pemutus ini hanya dapat memutus arus gangguan sebesar 1-17 kA.

## D. Pemeriksaan Visual PMT
Dara  hasil  pemeriksaan  visual  yang  dilakukan  seperti pengecekan struktur penyangga mekanik dari PMT dan leveling yang dilakukan ditemukan hasil seperti berikut.
Tabel 10 Hasil Pengamatan struktur PMT
Dari  hasil  pengecekan  kondisi,  terdapat  pergeseran  struktur yang terjadi pada pmt bay ibt 1 sisi 150 kv yang di tandai dengan kemiringan waterpass. Pergeseran struktur ini akan mempengaruhi  perubahan  mekanik  penggerak  pmt  dan menghasilkan perubahan posisi (kerapatan) pada kontak utama pmt, akibat perubahan posisi kerapatan ini akan mempengaruhi nilai tahanan kontak pmt.

## E. Penarikan Cause Effec FMEA.
Berdasarkan cause effect kenaikan nilai tahanan kontak dari FMEA  PMT,  kenaikan  nilai  tahanan  kontak  pada  pmt disebabkan oleh empat faktor, yaitu: Arus pemutusan, Struktur PMT, kerusakan kualitas media isolasi, cacat material. Setelah mengetahui  faktor  penyebab  kenaikan  nilai  tahanan  kontak secara  umum,  maka  kita  dapat  menyesuaikan  penyebab  dari kenaikan  tahanan  kontak  pada  pmt  bay  cigereleng  1  dan  ibt  1 sisi 150 kV.

## Bay Cigereleng 1
Dari  hasil  rekapan  data  maupun  inspeksi  yang  dilakukan terhadap  kenaikan  nilai  tahanan  kontak  yang  signifikan  pada PMT  bay  cigereleng  1  dapat  diketahui  penyebab  utama kenaikan  nilai  tahanan  kontak  pada  PMT  bay  cigereleng  1 adalah kerusakan kualitas media isolasi dari pemutus tersebut. Yang  ditunjukkan  dengan  diagram  cause  effect    gambar  7 dibawah ini :
Gambar 7 cause effect kenaikan nilai tahanan kontak pmt bay cigetreleng 1

## Bay IBT 1 sisi 150 kV
Dari  hasil  rekapan  data  maupun  inspeksi  yang  dilakukan terhadap  kenaikan  nilai  tahanan  kontak  yang  signifikan  pada PMT  bay  IBT  1  sisi  150  kV  dapat  diketahui  penyebab  utama kenaikan  nilai  tahanan  kontak  pada  PMT  tersebut  adalah perubahan struktur mekanik dari PMT tersebut.
Gambar 8 cause effect kenaikan nilai tahanan kontak pmt bay IBT 1 sisi 150 kV

## V. KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian,  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan sebagai  berikut,  kejadian  yang  dapat  menyebabkan  perubahan nilai  tahanan  kontak  pada  pemutus  tenaga  ialah  kerusakan kualitas  media  peredam  busur  api  pada  pmt  yang  diperoleh akibat  kinerja  operasi  pmt  yang  sudah  terlampau  banyak  dan faktor  usia  pmt,  dan  adanya  perubahan  struktur  penyangga mekanik pmt yang mempengaruhi perubahan posisi (kerapatan) kontak  utama  pada  pmt.  Berdasarkan  hasil  evaluasi  tahanan kontak  yang  telah  dilakukan  di  gardu  induk  bandung  selatan, dari 13 PMT yang di ukur ditemukan bahwa :
 Terdapat  1  pemutus  tenaga  bay  cigereleng  1  yang memiliki  kondisi  yang  sudah  buruk  (1)  dengan  nilai tahanan  kontak  masing-masing  phasa  sebesar  88,74,86 microohm, nilai piurity kualitas gas sf6 sebesar 96% dari batas  yang  diijinkan  >97%,  nilai  SO2  449  ppmv  dari batas yang dizininkan <12ppmv, batas operasi maksimal pemutusan  1-9  kA  serta  umur  peralatan  yang  sudah melebihi batas kerja suatu peralatan >20tahun (22tahun)
 Terdapat  1  pemutus  tenaga  bay  ibt  1  sisi  150  kv  yang memiliki  kondisi  masih  cukup  baik  (6)  dengan  nilai tahanan  kontak  masing-  masing  phasa  66,63,62,  nilai piurity  kualitas  gas  sf6  sebesar  99,1%  dari  batas  yang diijinkan  >97%,  nilai  SO2  2  ppmv  dari  batas  yang dizininkan <12ppmv, batas operasi maksimal pemutusan 1-17 kA serta umur peralatan yang masih dibawah batas kerja peralatan >20tahun ( 9tahun )
 Dan  10  PMT  sisanya  masih  dalam  kondisi  baik  (9) dengan  hasil  nilai  tahanan  kontak  dibawah  standar pabrikan (<50 µΩ)
Kenaikan  nilai  tahanan  kontak  pada  pemutus  tenaga  dapat menyebabkan naiknya nilai losses (rugi daya) antara pmt, hal ini juga menimbulkan efek kenaikan suhu pada kontak utama yang sewaktu-waktu akan menyebabkan PMT meledak.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami  ucapkan  terima  kasih  kepada  tim  saya,  yang  telah membantu  dalam  pembuatan  riset  ini  sehingga  bisa  terbit  di jurnal  teknologi  elektro.  Selain  itu  kami  juga  mengucapkan
terima  kasih  kepada  Universitas  Mercu  Buana,  prodi  Teknik elektro  yang  telah  memberikan  fasilatas  untuk  menunjang penelitian  ini.  Terima  kasih  kami  ucapkan  kepada  Ibu  Kepala Pusat penelitian dan P4 UMB dan tim yang telah membantu.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] M.  A.  Sasmita  dan  A.  Nugroho,  "Operasi  dan Pemeliharaan  Pemutus  Tenaga  Dengan  SF6  (  Sulfur hexafluoride ) Sebagai Pemadam Busur Api Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi ( GITET ) 500 kV Ungaran". 6(1),
2014.
[2] S.  M.  Gunawan  dan  J.  Sentosa,  "Analisa  Perancangan Gardu  Induk  Sistem  Outdoor  150  kV  di  Tallasa,
Kabupaten  Takalar",  Sulawesi  Selatan.  Dimensi  Teknik Elektro, 1, 2013
[3] A. Goeritno, S. Rasiman dan Z. Komara, "Kinerja Pemutus Tenaga Tegangan Tinggi Bermedia Gas SF 6 Berdasarkan Sejumlah Parameter Diri". 12(2), 104–111, 2018.
[4] R.  Fitriyan,  “Analisis  risiko  kerusakan  peralatan  dengan menggunakan  metode  fmea  untuk  meningkatkankinerja pemeliharaan prediktif pada pembangkit listrik”, Skripsi, 2016.
[5] H.  A.  Surasa,  “Analisis  Penyebab  Losses  Energi  Listrik Akibat  Gangguan  Jaringan  Distribusi  Menggunakan Metode Fault Tree Analysis Dan Failure Mode And Effect Analysis  Di  PT.  PLN  (PERSERO)  Unit  Pelayanan Jaringan  Sumberlawang,  Skripsi,  Universitas  Sebelas Maret, 2007.
[6] Y.  Wibisana,  R.  S.  Wibowo  dan  I.  Arifianto,  “The condition-based  maintenance  concept  for  500  kV  circuit breakers in PLN P3B Jawa Bali — Indonesia”, 2012 IEEE International  Conference  on  Condition  Monitoring  and Diagnosis, 2013