J URNAL S AINSTEK STT P EKANBARU - V OL . 11 N O . 2 (2023)
Terbit online pada laman web jurnal :
https://ejournal.sttp-yds.ac.id/index.php/js/index

## SAINSTEK
|    ISSN (Print) 2337-6910    |    ISSN (Online) 2460-1039    |

## Rancangan Sistem Logger Data Inspection Dari Ketidakseimbangan Beban Pada Transformator Distribusi
Fadhli Palaha a , Machdalena b , Ermawati c , Fahmi Alkodri d
a,b,c,d Program Studi Teknik Elektro, Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru, Jl. Dirgantara No.4 Arengka Raya, Pekanbaru, Indonesia

## I NFORMASI A RTIKEL

## A B S T R A C T
Sejarah Artikel: Diterima Redaksi: 15 Desember 2023 Revisi Akhir: 25 Desember 2023 Diterbitkan Online : 29 Desember 2023
Transformator distribusi komponen sistem pembangkit listrik sehingga perlu  adanya  inspeksi  dan maintance rutin  secara  berkala  untuk menjaga  kualitas  dan  umur  dari  transformator  distribusi,  dalam pelaksanaan inspeksi para petugas melakukan pengecekan, pemeriksaan  dan  menganalisa  data  secara  manual  yang  kemudian dibuat dalam laporan secara tertulis tentu hal ini tidak efisien dari segi waktu  dan  ekonomis  karena  membutuhkan  waktu  lama  dalam membuat  laporan  dan  kertas  yang  harus  selalu  dibawa  kelapangan maka  diperlukan  sebuah  sistem  berbasis  aplikasi  web  sebagai penginputan  data,  analisa  otomatis  dan  menghasilkan  laporan  secara softcopy untuk  mempermudah  petugas  dalam  menginputkan  data inspeksi ketika dilapangan dan membuat laporan secara otomatis, pada penelitian  ini  telah  dirancang  sebuah  sistem  aplikasi  web  memiliki  5 Form  yaitu  form login ,  form  beranda  (halaman  utama),  form input data,  form output dan  form  tentang  untuk  menampilkan    informasi sistem,  dari  hasil  pengujian  dan  analisa  perbandingan  antara  sistem dengan teori dapat disimpulkan bahwa hasil analisa efisiensi, diketahui nilai persentase pada masing-masing transformator tersebut berdasarkan  data  inspeksi  berada  pada  range  >99%  sampai  dengan 99.98 %, kemudian hasil analisa perbandingan nilai antara perhitungan secara manual dengan sistem terdapat nilai rata-rata error > 0% dan < 0.7%  sehingga  tingkat  akurasi  analisa  perhitungan  sistem  >  99.4  %, perbedaan nilai yang terjadi antara manual dengan sistem hanya selisih < 1 % sehingga masih  dalam batas toleransi perhitungan, maka dapat dilihat  bahwa  sistem  yang  dirancang  dapat  digunakan  untuk membantu,  mempermudah  dan  memperlancar  kegiatan  inspeksi  oleh petugas
K ATA K UNCI
Transformator Distribusi,
Inspeksi,
System,
Web

## K ORESPONDENSI
Telepon: +6281371137720 E-mail: fadhlyyy@yahoo.com

## 1. PENDAHULUAN
Transformator  distribusi  merupakan  peralatan  tenaga listrik yang berperan dalam menyalurkan tenaga listrik ke konsumen  dari  tegangan  menengah  ke  tegangan  rendah melalui saluran transmisi.
Berdasarkan  fungsi  nya  perlu  menjaga  kualitas  dan performa transformator distribusi untuk menjaga kesehatan  dan  umur  transformator    dengan  melakukan inspeksi  (pengecekan)  secara  berkala  dan maintenance demi kepuasan pelayanan masyarakat terhadap kebutuhan energi listrik dimana hasil pengecekan maupun pemeliharaan  dibuat  dalam  bentuk  tertulis  pada  kertas
yang  telah  disediakan,  dimana  didalam  kertas  tersebut terdapat  indikator  dan  kriteria-kriteria  maupun  langkah- langkah setiap kegiatannya dan akan diserahkan ke bagian management  PLN  sebagai  data  laporan  lapangan,  hal  ini tentunya  kurang  efisien  karena  membutuhkan  banyak kertas  dan  salinan  laporan  yang  disimpan  dan didokumentasikan, dan pada saat pihak management ingin melakukan pengecekan data-data laporan sebagai evaluasi akan membutuhkan waktu yang lama.
Maka untuk itu perlu dibangun sebuah system logger data inspeksi  ketidakseimbangan  beban  trafo  dan  rugi-rugi daya  pada  trafo  distribusi  PLN  menggunakan Form website  untuk  menginput  data  pemeriksaan  dilapangan, untuk  mempermudah  petugas maintenance dalam menginputkan  data  hasil  pengecekan  dilapangan,  dan disimpan  kedalam database sebagai  data  laporan, sehingga  Management  PLN  dapat  dengan  mudah melakukan  evaluasi,  atau  melihat  hasil  laporan  dari lapangan

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Sistem Distribusi Tenaga Listrik
Sistem  Distrubusi  Tenaga  Listrik  adalah  bagian  dari  sistem tenaga  listrik  yang  berfungsi  menyalurkan  energi  listrik  dari pembangkit tenaga listrik ke konsumen.[1 - 5]

## 2.2. Jaringan dstribusi
Sistem  distribusi  ini  dapat  di  kelompokan  kedalam  dua  tingkat yaitu  :  Sistem  jaringan  distribusi  primer  A)  Jaringan  distribusi primer adalah bagian dari sistem distribusi tenaga listrik diantara gardu  induk  dan  gardu  distribusi  B)  Sistem  Jaringan  Distribusi Sekunder  Jaringan  distribusi  sekunder  merupakan  bagian  dari sistem distribusi tenaga listrik dimana jaringan ini berhubungan langsung dengan konsumen tenaga listrik. [1 - 5]

## 2.3. Jaringan dstribusi
Sistem  distribusi  ini  dapat  di  kelompokan  kedalam  dua  tingkat yaitu : Sistem jaringan distribusi primer [1 - 5]
A. Jaringan  distribusi  primer  adalah  bagian  dari  sistem distribusi  tenaga  listrik  diantara  gardu  induk  dan  gardu distribusi
B. Sistem  Jaringan  Distribusi  Sekunder  Jaringan  distribusi sekunder  merupakan  bagian  dari  sistem  distribusi  tenaga listrik  dimana  jaringan  ini  berhubungan  langsung  dengan konsumen tenaga Listrik

## 2.4. Transformator
Transformator  adalah  suatu  alat  listrik  yang  digunakan  untuk mentransformasikan daya atau energi listrik dari tegangan tinggi ke  tegangan  rendah.  Prinsip  kerja  suatu  transformator  adalah induksi  bersama  (mutual  induction)  antara  dua  rangkaian  yang dihubungkan oleh fluks magnet. Dalam bentuk yang sederhana,
transformator terdiri dari dua buah kumparan yang secara listrik terpisah  tetapi  secara  magnet  dihubungkan  oleh  suatu  alur induksi. [1 - 5]

## 3. METODOLOGI
Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yang  dapat  dilihat  pada  bagan  alir  metodologi penelitian pada Gambar.
Gambar 1 Bagan Alir metodologi Penelitian
Analisa  data  dilakukan  setelah  pengambilan  data  di  PT. PLN  (Persero)  Rayon  Panam  Pekanbaru.  Data-data  yang diperoleh  diubah  kedalam  bentuk  matematis  dan dianalisis  menggunakan  persamaan  yang  telah  ada kemudian diinputkan kedalam sistem web untuk disimpan kedalam database sebagai  data  logger. Dapat  dilihat  alur kerja  inspkesi  trafo  distribusi  oleh  petugas  dan  sistem  untuk menentukan persentase ketidakseimbangan beban trafo dan rugi- rugi daya berdasarkan data  hasil  inspeksi  yang diinputkan pada sistem dan disimpan kedalam database pada gambar 2:
Gambar 2 Alur Kerja Inspeksi dan Sistem Logger

## 3.1. Kebutuhan Data
Kebutuhan  data  dilakukan  untuk  mengetahui  data-data yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  seperti  data  arus pada fasa R, S, dan T, kemudian data tegangan dimasing- masing  fasa,  data  tahanan  resistansi  dan  data  daya  input dan  output  pada  transformator,  berikut  bentuk  table kebutuhan data yang akan digunakan

## 3.1.1 Perhitungan Arus Beban Penuh Transformator
Daya  transformator  bila  ditinjau  dari  sisi  tegangan  tinggi (primer) dapat dirumuskan sebagai berikut: [1 - 5]
S = √3 . V . I
(1) dimana:

## S = daya transformator (kVA)
V = tegangan sisi primer transformator (kV) I = arus jala-jala (A)
Sehingga untuk menghitung arus  beban penuh (full  load) dapat menggunakan rumus :
= (2)

## 3.1.2 Losses (rugi-rugi) Akibat Adanya Arus Netral pada Penghantar Netral Transformator
Sebagai  akibat  dari  ketidakseimbangan  beban  antara  tiap-tiap fasa pada sisi sekunder trafo (fasa R, fasa S, fasa T) mengalirlah arus di netral trafo.  Arus  yang  mengalir pada penghantar netral trafo  ini  menyebab  kan  losses  (rugi-rugi).  Losses  pada penghantar netral trafo ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  [1 - 5]
P N = .R N (3)
dimana: P N = losses pada penghantar netral trafo (watt)
I N = arus yang mengalir pada netral trafo (A)
R N = tahanan penghantar netral trafo (Ω)
Sedangkan  losses  yang  diakibatkan  karena  arus  netral  yang mengalir  ke  tanah  (ground)  dapat  dihitung  dengan  perumusan sebagai berikut :
P G
. R G (4)
dimana: P G = losses akibat arus netral yang mengalir ke tanah (watt) I G = arus netral yang mengalir ke tanah (A)
R G = tahanan pembumian netral trafo (Ω)

## 3.1.3 Beban Tidak Seimbang
keadaan  seimbang  adalah  suatu  keadaan  di  mana  :  •  Ketiga vektor  arus  /  tegangan  sama  besar.  •  Ketiga  vektor  saling membentuk  sudut  120º  satu  sama  lain.  Sedangkan  yang dimaksud  dengan  keadaan  tidak  seimbang  adalah  keadaan  di mana  salah  satu  atau  kedua  syarat  keadaan  seimbang  tidak terpenuhi. [1 - 5]
Gambar 3 Vektor Diagram Arus dalam keadaan seimbang
Gambar 4 menunjukkan vektor diagram arus yang tidak seimbang.
Di  sini  terlihat  bahwa  penjumlahan  ketiga  vektor  arusnya  (IR, IS,  IT) tidak sama dengan nol sehingga  muncul sebuah besaran yaitu  arus  netral  (IN)  yang  besarnya  bergantung  dari  seberapa besar faktor ketidakseimbangannya. [1 - 5]

## 3.2. Perancangan Website
Pada perancangan ini bertujuan untuk mendesain interface (tampilan)  website  sebagai  sistem  logger  data  inspeksi, terdapat  5  halaman  website  yang  akan  dibangun  yaitu: halaman  login,  halaman  utama,  halaman  input  data inspeksi dan halaman output

## 3.3.1 Halaman Login
Halaman  login  ini  berfungsi  sebagai  penginputan  data username  dan  password  yang  terdaftar  pada database untuk  memproteksi  sistem  dari  gangguan  pengguna  yang tidak diijinkan, dimana halaman login akan tampil diawal ketika website diakses

## Gambar 5 Tampilan halaman login
3.3.1 Halaman input data inspeksi
Halaman  inspeksi  berfungsi untuk menginputkan data hasil inspeksi transformator distribusi berupa pengukuran  tegangan  pada  R,S,T  dan  Arus  pada masing-masing  fasa  sekaligus  arus  yang  mengalir pada netral sebagai indikator rugi-rugi daya, serta data transformator  distribusi  berupa  merk,  daya,  kabel optik masuk dan keluar yang digunakan, Nilai CosPhi dan  tahanan  masing-masing  kabel  yang  digunakan, kemudian  lokasi  transformator  distribusi  yang  di inspeksi oleh petugas, pada halaman inspeksi terdapat 2  buah Button yang  berfungsi  untuk  perintah  untuk menganalisa data  input untuk  melihat persentase  nilai ketidakseimbangan beban, beban puncak dan rugi-rugi daya  yang  terjadi  pada  trafo  tersebut, button  clear digunakan untuk menghapus data input pada halaman.
Gambar 6 Tampilan halaman input data inspeksi

## 3.3.2 Halaman output
Halaman  output  berfungsi  untuk  menampilkan  hasil analisa  data  inspeksi  yang  disimpan  kedalam database sebagai data  logger berdasarkan pilihan data  yang dipilih pada combobox ,  untuk  menampilkan  data  kedalam  tabel pada  halaman  output  yaitu  dengan  memilih  data  yang akan  ditampilkan,  kemudian  memilih  data  berdasarkan
Tanggal,  bulan,  tahun,  atau  waktu,  kemudian  memilih Area  trafo  distribusi,  lalu  menekan button”Show ”  untuk menampilkan data

## Gambar 7 Tampilan halaman output

## 3.3.3  Halaman Pedoman
Halaman  pedoman  berfungsi  untuk  menampilkan informasi,  SOP  dan  Panduan  dalam  melakukan  kegiatan inspeksi,  serta  pengenalan  komponen-komponen  trafo, adapun  bentuk  rancangan  tampilan  halaman  pedoman pada sistem dapat dilihat pada gambar 8 berikut ini

## Gambar 8 Rancangan tampilan halaman pedoman

## 3.3.1 Perancangan laporan
Laporan  yang  dihasilkan  oleh  sistem  berupa  file berformat  PDF  yang tersimpan didalam  folder  komputer sehingga  dapat  dicetak  kedalam  kertas  sebagai  laporan kegiatan inspeksi oleh petugas, adapun bentuk rancangan laporan dapat dilihat pada gambar 9

## Gambar 9 Rancangan tampilan laporan

## 3.3. Implementasi Sistem
Tahap  implementasi  dilakukan  ketika  semua  tahapan proses  selesai  dirancang  serta  telah  dilakukan  pengujian terhadap  sistem  yang  dibangun  kemudian  dilakukan implementasi  dengan  menginputkan  data  inspeksi kedalam  sistem  dan  melihat  hasil  analisa  yang  telah
disimpan  kedalam database sebagai  data logger ,  lalu melakukan  perbandingan  dengan  hasil  analisa  secara manual  dengan  hasil  analisa  oleh  sistem  untuk mendapatkan  sebuah  kesimpulan  hasil  implementasi sistem,  berikut flowchart gambaran  alur  implementasi sistem yang akan dilakukan
Gambar 10 FlowChart Sistem
Pada  gambar  10  diatas  adalah  merupakan FlowChart sistem  untuk  menggambarkan  alur  kerja  petugas  dan sistem  pada  saat  melakukan  kegiatan  inspeksi,  dimulai dari  menginisialisasikan  sistem  untuk  siap  digunakan, kemudian  petugas  melakukan  inspeksi  dilapangan  untuk mendapatkan  data  transformator  dan  hasil  pengukuran tegangan  dan  arus  pada  masing-masing  fasa  berupa  Vr (Tegangan Fasa R), Vs (Tegangan Fasa S), Vt (Tegangan Fasa  T),  Ir  (Arus  pada  fasa  R),  Is  (Arus  pada  fasa  S),  It (Arus  pada  Fasa  T),  dan  In  (Arus  pada  fasa  Netral), setelah  data  hasil  inspeksi  didapatkan  lalu  petugas melakukan  login  admin  untuk  mengakses  halaman  web pada  sistem,  ketika login berhasil  maka  sistem menampilkan  halaman  utama  (beranda)  dilanjutkan dengan mengakses halaman inspeksi untuk menginputkan data inspeksi yang telah didapatkan dan sistem melakukan analisa terhadap data yang diinputkan, ketika data berhasil di  analisa  maka  sistem  secara  otomatis  akan  menyimpan kedalam database sebagai data logger , hasil analisa  yang telah  disimpan  kedalam database dapat  dilihat  oleh petugas  pada  halaman  output  dengan  memilih  jenis  data yang  ditampilkan  pada  halaman  tersebut,  adapun  hasil analisa  pada  sistem  berupa  nilai  daya  beban,  daya  input, nilai  rata-rata  beban  puncak,  nilai  persentase  beban
puncak,  nilai  ketidakseimbangan  beban,  nilai  rata-rata ketidakseimbangan  beban  dari  masing-masing  fasa,  nilai persentase ketidakseimbangan beban, nilai rugi-rugi daya dan  besaran  efisiensi  transformator  akibat  rugi-rugi  daya yang  terjadi  pada  trafo,  setelah  petugas  berhasil menginputkan  data  hasil  inspeksi  dan  sistem  berhasil melakukan  analisa  dan  menyimpan  data  kedalam database ,  maka  petugas  dapat  mencetak  laporan  dari system`

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketidakseimbangan  Beban  Pada  Trafo  Distribusi  berupa penginputan data inspeksi transformator, kemudian menampilkan hasil analisa ketidakseimbangan, rugi-rugi daya dan  efisiensi  trafo  yang  dilakukan  oleh  sistem,  dalam pengujian  terhadap  hasil  laporan  dan  membandingkan  data hasil  analisa  sistem  dengan  perhitungan  secara  manual,  data yang  digunakan  merupakan  data  transformator  distribusi  PT PLN  Persero  Rayon  Panam  F.sukakarya,  merk  trafo  yang digunakan adalah Trafindo 160 Kva,  Sintra 160 Kva, Unindo 160 Kva,  dan Trafindo 100 KVA

## 4.1. Hasil Pengujian Login Admin
Pada  pengujian  ini  penulis  melakukan  akses  sistem  ke alamat  “https:192.168.43.51/fahmi_logger/home/index.php” untuk  menampilkan  website  sistem logger kemudian menginputkan  username  dan  password  kedalam Form login admin  dan  menekan button login,  tujuan  dari  pengujian  ini adalah  untuk  mengetahui  apakah Form login  dapat memproteksi  sistem  dari  akses  pengguna  yang  tidak diijinkan atau tidak terdaftar, berikut gambar hasil pengujian login admin.
Gambar 11 Hasil pengujian login admin dengan akun yang salah
Dari  gambar  11  dapat  dilihat  hasil  pengujian  login  admin dengan  akun  yang  salah,  dimana Form login  dapat mendeteksi  akun  yang  tidak  terdaftar  pada database dan memproteksi sistem,  adapun hasil pengujian kita pengguna sukses melakukan login sebagai berikut:
Gambar 12 Hasil pengujian login sukses dan
menampilkan Form beranda
Permasalahan yang berkaitan dengan aplikasi Steganografi  untuk  penyisipan  pesan  yaitu  pada penyisipan  pesan  pada  teks,  gambar,  suara  dan  video. Adapun  penyisipan  pada  pesan  teks  berformat  (pdf  dan doc),  pada  file  gambar  berformat  (jpg,  png,  bmp  dan gift),  pada  file  suara  berformat  (mp3,  wav  dan  wma), serta pada file video berformat 3gp. Dalam pengumpulan  data  aplikasi  ini  menggunakan  cara  studi pustaka  yakni  mengumpulkan  data  dan  informasi  dari buku  teks  dan  internet  yang  berkaitan  dengan pembuatan  aplikasi  Steganografi  tersebut.  Untuk keamanan  pesan,  Steganografi  memiliki  tiga  cara  kerja yaitu  hidden  text,  algoritma  penyisipan  dan  algoritma pendeteksian.  Sesuai  dengan  tujuan  Steganografi  itu sendiri  yaitu  menyembunyikan  isi  pesan,  maka dibutuhkan sebuah aplikasi Steganografi untuk penyisipan pesan.
Analisis  Steganografi  dilakukan  dengan  memodifikasi bit-bit  yang  termasuk  bit  pada  setiap  byte  warna  pada sebuah  pixel.  Bit-bit  ini  akan  dimodifikasi  dengan menggantikan  setiap  bit  yang  ada  dengan  bit  bit informasi lain yang ingin disembunyikan. Setelah semua bit informasi lain menggantikan bit di dalam file tersebut, maka  informasi  telah  berhasil  disembunyikan.  Ketika informasi  rahasia  tersebut  ingin  kembali  dibuka,  maka bit-bit  yang  sekarang  ada,  diambil  satu  per  satu kemudian  disatukan  kembali  menjadi  sebuah  informasi yang  utuh  seperti  semula.  Penentuan  bit-bit  dilakukan secara  berurutan,  mulai  dari  byte  awal  sampai  byte terakhir  sesuai  panjang  dari  data  rahasia  yang  akan disembunyikan.  Mengubah  bit  hanya  mengubah  nilai byte  satu  lebih  tinggi  atau  satu  lebih  rendah  dari  nilai sebelumnya  tidak  berpengaruh  terhadap  persepsi visual/auditori.  Untuk  proses  analisis  penyisipan  pesan informasi  pada media  citra  menggunakan  metode steganografi terdapat dua proses
4.2. Hasil pengujian data inspeksi Trafo Distribusi
Pengujian  ini  dilakukan  dengan  menginputkan  data inspeksi  trafo  distribusi  ke Form inspeksi  pada  sistem, adapun data yang diinput yaitu merk transformator, daya, Cosphi ,  tipe  kabel  optic  yang  digunakan,  tahanan  kabel, tegangan  RST,  dan    Arus  RSTN,  kemudian  menekan button “Simpan”  untuk  menyimpan  data  inspeksi  ke database ,  dimana  sebelum  di  simpan,  data  tersebut diolah oleh sistem dengan melakukan analisa ketidakseimbangan,  rugi-rugi,  dan  efisiensi  trafo,  dan hasil  input  data  inspeksi  yang  tersimpan  didalam database dapat  dilihat  pada  informasi  tabel  di  bawah Form tersebut  hasil  pengukuran  transformator  distribusi
yang  akan  diinputkan  kedalam  sistem  melalui Form inspeksi  untuk  mengetahui  persentase  beban  tidak seimbang,  rugi-rugi  daya,  dan  efisiensi  dari  trafo tersebut, berikut gambar pengujian input data pada sistem
Gambar 13 Pengujian input data inspeksi 1 Setelah  data  inspeksi  di  input  melalui Form inspeksi seperti  pada  gambar  4.3  diatas  maka  selanjutnya menekan  button  “Simpan”  untuk  memulai  sistem menganalisa data inspeksi dan menyimpan data

## 4.3. Hasil perhitungan
perhitungan  manual  untuk  mengetahui  nilai  beban puncak,  arus  rata-rata,  persentase  beban  puncak,  lalu nilai  a,  b  dan  c  untuk  mengetahui  nilai  rata-rata ketidakseimbangan, persentase ketidakseimbangan, daya  aktif,  rugi-rugi  daya,  persentase  rugi-rugi,  daya output,  dan  efisiensi  trafo  berdasarkan  data  inspeksi pengukuran  trafo  yang  telah  diinput  kedalam database , hasil  perhitungan  manual  akan  dibandingkan  dengan hasil analisa sistem untuk mendapatkan persentase error dan  akurasi  dari  sistem  tersebut,  berikut  data  hasil inspeksi trafo yang digunakan terlampir pada tabel 1:

## Tabel 1 Data transformator
Untuk  melakukan  analisa  hasil  terhadap  pengukuran trafo trafindo 160 KV dengan kode PN59 menggunakan  perhitungan  secara  manual  kemudian dilakukan  perbandingan  antara  hasil  analisa  sistem dengan  hasil  perhitungan  secara  manual  untuk mengetahui error persentase dan tingkat akurasi sistem dengan persamaan rumus sebagai berikut:
1. Analisa beban puncak
Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:
=
(5)
2. Analisa rugi-rugi daya
Rugi-rugi  daya  disebabkan  adanya  arus  netral  pada trafo  sebesar In =50  A  sehingga  untuk  mengetahui
besaran  rugi-rugi  daya  yang  terdapat  pada  trafo menggunakan rumus persamaan sebagai berikut:
= (6) Dan persentaser rugi-rugi daya adalah x100% (7)

## 3. Analisa efisiensi
Analisa  efisiensi  dilakukan  untuk  mengetahui  nilai persentase  efisiensi  trafo  berdasarkan  daya output (P out ) dan  daya input (P in )  dimana  nilai  P out dapat  dihitung menggunakan rumus persamaan sebagai berikut:
ɳ = (8)
Tabel 2 Hasil Analisa pengukuran trafo 160 KV Kode PN59
Tabel 3 Hasil Analisa pengukuran trafo 160 KV Kode PN68
Tabel 4 Hasil Analisa pengukuran trafo 160 KV Kode PN209
Tabel 5 Hasil Analisa pengukuran trafo 160 KV Kode PN429
Tabel 4.12 Hasil Analisa pengukuran trafo 160 KV Kode PN435

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  pengujian  data  inspeksi  transformator  distribusi melakukan perbandingan nilai hasil analisa antara perhitungan  teori  dengan  sistem  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1. Form login dapat  memproteksi  sistem  dari  akses pengguna  yang  tidak  diijinkan,  serta  dapat  memberikan notifikasi alert ketika  pengguna  tidak  menginputkan akun username dan password secara  benar  atau  tidak terdaftar didatabase.
2. Form input data  inspeksi  dapat  menampilkan  data  yang diinput dan menganalisa data secara otomatis serta dapat menyimpan  data  inspeksi  yang  telah  dianalisa  kedalam database sebagai logger data  inspeksi,  kemudian menampilkan  data  yang  telah  tersimpan  kedalam  tabel informasi yang terdapat pada Form tersebut.
3. Form output dapat  menampilkan  data  yang  tersimpan pada database dan  melakukan  filter  sesuai  dengan  kata kunci  yang  dipilih  oleh  admin,  kemudian  mengubah Form at  data  kedalam  bentuk  laporan  yang  tersimpan kedalam directory perangkat . 4. Hasil  analisa  data  inspeksi  transformator,  persentase beban puncak tertinggi adalah 39.12% pada transformator  160KVA  dengan  Kode  PN209,  dan  nilai persentase  beban  puncak  terendah  adalah  25.02%  pada transformator  160KV  PN429,  hal  ini  di  pengaruhi  oleh besar  dan  kecil  nya  arus  yang  mengalir  pada  masing- masing  fasa  Ir,  Is  dan  It .sedangkan  untuk persentase ketidakseimbangan  beban  tertinggi  adalah  34.33%  pada transformator  160KVA  PN59,  sedangkan  yang  terendah adalah 6.67% pada transformator 160KVA PN429, besar kecil  nya  persentase  ketidakseimbangan  beban  pada transformator  dipengaruhi  oleh  perbedaan  arus  beban yang mengalir pada fasa Ir, Is dan It . 5. Rugi rugi daya terjadi karena adanya arus yang mengalir pada  fasa  netral  ( In ),  sehingga  semakin  besar  nilai In maka  semakin  besar  pula  rugi-rugi  daya  pada transformator  begitu  pula  sebalik  nya,  dimana  pada transfomator  160KVA  PN59  terukur  arus  netral  sebesar 50  A  sehingga  rugi-rugi  daya  yang  timbul  pada transformator adalah sebesar 1.262 KW, sedangkan pada
transformator  160KV  PN  68  terukur  arus  netral  ( In ) sebesar 56 A sehingga rugi-rugi daya yang terjadi adalah 1.583  KW,  kemudian  pada  transformator  160KVA PN429 terukur arus netral sebesar 6A sehingga rugi-rugi daya pada transformator tersebut adalah 0.012 KW. 6. Hasil analisa efisiensi, diketahui nilai persentase pada masing-masing  transformator  tersebut  berdasarkan data inspeksi berada pada range >99% sampai dengan 99.98%.  sedangkan  hasila  perbandingan  nilai  antara perhitungan  secara  teori  dengan  sistem  terdapat  nilai rata-rata  error  >  0%  dan  <  0.7%  sehingga  tingkat akurasi analisa perhitungan sistem >99.4%, perbedaan  nilai  yang  terjadi  antara  manual  dengan sistem  tidak  begitu  besar  hanya  selisih  <1  hal  ini terjadi  karena  adanya  nilai  batas  angka  dibelakang koma pada sistem

## DAFTAR PUSTAKA
[1] E.  P.  Rahayu  and  B.  Setiadi,  “Rancang Bangun  Alat  Monitoring  Ketidakseimbangan Beban  pada  Sistem  Instalasi  3-Fasa  Berbasis
Mikrokontroler,” Pros.  Ind.  Res.  … ,  pp.  13– 14, 2022, [Online]. Available: https://jurnal.polban.ac.id/ojs- 3.1.2/proceeding/article/view/4318 [2] I. G. Budiyasa, I. W. Artha Wijaya, and T. G. Indra  Partha,  “Rugi  –  Rugi  Daya  Akibat Pengaruh Ketidak Seimbangan Beban Terhadap  Arus  Netral  Pada  Efektifitas Penggunaan Daya Terpasang,” J. SPEKTRUM , vol. 8, no. 1, p. 260, 2021, doi:
10.24843/spektrum.2021.v08.i01.p29.
[3] J. Sentosa Setiadji, T. Machmudsyah, and Y.
Isnanto, “Pengaruh Ketidakseimbangan
Beban Terhadap Arus Netral dan Losses pada Trafo  Distribusi,” J.  Tek.  Elektro ,  vol.  7,  no. 2, 2008, doi: 10.9744/jte.7.2.68-73.
[4] Muliadi, Syukri, T. M. Asyadi, and A. Salim, “Analisa Pengaruh Ketidakseimbangan Beban Pada Trafo Distribusi Penyulang Mibo
Rayon  Merduati,” Aceh  J.  Electr.  … ,  vol.  2, no. 2, pp. 7–12, 2022.
[5] R. Tandioga  and M. Mulyadi, “TERHADAP EFISIENSI TRANSFORMATOR TIGA
FASA  DI  PT  .  PLN  (  Persero  )  RAYON MAKASSAR  TIMUR  ,  PENYULANG
KIMA,” 2014.
[6] P. Mandarani, “Perancangan Aplikasi Sistem Monitoring  Beban  Trafo  Berbasis  Android Pada  Pt.  Pln  (Persero),” J.  Teknoif  Tek. Inform.  Inst.  Teknol.  Padang ,  vol.  9,  no.  2, pp. 73–81, 2021, doi: 10.21063/jtif.2021.v9.2.73-81. [7] M.  B.  Tri,  “Perancangan  Sistem  Informasi Management  Siswa  Berprestasi  Berbasis
Android  Pada  Smk  Pgri  Rawalumbu,” J. Sains  Teknol.  Fak.  Tek. ,  vol.  X,  no.  2,  pp.
30–39, 2020.
[8] S. Utomo, A. A. Nugroho, and M. Khosyi’in, “Sistem  Tapping  Fasa  Keseimbangan  Beban
Berbasis  Internet  of  Things,” Avitec ,  vol.  4, no. 2, p. 165, 2022,
doi:
10.28989/avitec.v4i2.1283. [9] O.  Zebua,  E.  Komalasari,  S.  Alam,  and  A.
Aldiansyah, “Rancang Bangun Alat Monitoring Ketidakseimbangan Beban Transformator Distribusi Berbasis Internet of Things,” Electrician , vol. 15, no. 2, pp. 146– 152, 2021, doi: 10.23960/elc.v15n2.2203.
[10] D. Pratama and A. Asnil, “Sistem Monitoring Panel  Surya  Secara  Realtime  Berbasis Arduino Uno,” MSI Trans. Educ. , vol. 2, no.
1, pp. 19–32, 2021, doi: 10.46574/mted.v2i1.46.
[11] A. B. Pulungan and S. R. Putri, “Data Logger berbasis  IC  Multiplexer  untuk  Pengukuran Arus  dan  Tegangan  pada  Panel  Surya  Skala Besar,” JTEV  (Jurnal  Tek.  Elektro  dan Vokasional) ,  vol.  8,  no.  1, p.  151, 2022, doi: 10.24036/jtev.v8i1.116822.
[12] R. Putri, D. Pratama, A. Hasibuan, M. Abdul Muthalib, and N. Sitti Nurfebruary,
“Evaluation  of  Technical  Shrinkage  of
Express Extension PL 03 and LW 09 at PLN
Lhoksukon  Using  ETAP  Software,” Int.  J.
Eng. Sci. Inf. Technol. , vol. 3, no. 2, pp. 88– 96, 2023, doi: 10.52088/ijesty.v3i2.458.
[13] F.  Salafa,  L.  Hayat,  and  M.  Anwar,  “Jurnal Riset  Rekayasa  Elektro,” J.  Ris.  Rekayasa Elektro , vol. 2, no. 1, pp. 1–9, 2020.
[14] E. SETIAWAN, G. ANINDITA, A. SYAHID,  and  I.  RACHMAN,  “Monitoring Keseimbangan Distribusi Beban Transformator untuk Meminimalisasi Terjadinya Rugi Energi,” ELKOMIKA J. Tek. Energi Elektr. Tek. Telekomun. Tek.
Elektron. ,  vol.  7,  no.  2,  p.  297,  2019,  doi: 10.26760/elkomika.v7i2.297.