## ANALISA POTENSI EMBUNG ITERA SEBAGAI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PICO HYDRO (PLTPH)

## Dean Corio*, Kiki Kananda, dan Khansa Salsabila S
Program Studi Teknik Elektro, Institut Teknologi Sumatera
* Corresponding author, e-mail: dean.corio@el.itera.ac.id
Abstrak —  Institut  Teknologi  Sumatera  (ITERA)  memiliki  5  embung  dengan  konstruksi  bibir  embung lebih  tinggi  dari  batas  muka  air  normalnya  serta  memiliki  elevasi  curam  dengan  luasan  Daerah Tangkapan  Air  (DTA)  masing  masing-nya  berbeda.  Melalui software Google  Earth  Pro  diketahui  luas DTA embung A, B, C, D, dan E secara berturut-turut yaitu 1,728 ha; 1,146 ha; 1,052 ha; 0,844 ha; dan 9,562  ha.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  potensi  energi  yang  mungkin  dibangkitkan  dari  5 embung  tersebut  dengan  tetap  mempertimbangkan  keutuhan  ekosistemnya.  Pembangkit  berupa pembangkit listrik tenaga pico hydro yang dapat  digunakan sebagai media praktikum pembangkit tenaga listrik oleh  mahasiswa Itera, khususnya  mahasiswa program  studi teknik elektro. Pipa pesat pembangkit listrik didesain terpasang 1 meter dibawah  muka air normal dan waktu pengoperasian berdasarkan debit hujan  yang  tertampung  oleh  embung  dalam  satu  bulan.  Metoda  yang  dilakukan  adalah  observasi lapangan,  pengumpulan  data  curah  hujan,  perhitungan  menggunakan  metode  rasional  praktis  dan persamaan daya hidraulik tenaga air. Hasil pengolahan data lima embung yang dimiliki Itera didapatkan potensi  terbesar  yang  bisa  dimanfaatkan  sebagai  sumber  pembangkit  listrik  adalah  embung  E.  Hasil analisa  menunjukkan  debit  tampungan  0,216  m 3 /s  dan head efektif  5,46  m  dapat  menghasilkan  daya listrik terbangkitkan sebesar 7,071 kW dengan waktu operasional pada bulan April.
Kata Kunci : Debit, Intensitas Hujan, Pico Hydro.
Abstract — Institut  Teknologi  Sumatera  (ITERA)  has  5  reservoirs  with  lip  embankment  construction higher than the normal  water  level and have  steep elevations  with different catchment areas (DTA).  By using the Google Earth Pro software, it is known that DTA  reservoirs A, B, C, D, and E are respectively 1.728 ha; 1,146 ha; 1,052 ha; 0.844 ha; and 9.562 ha. This study aims to determine the potential energy that might be generated from the 5 reservoirs while still considering the integrity of the ecosystem. The power plant is in the form of a Pico hydro power plant that can be used as a power plant practicum media by Itera students, especially electrical engineering study program students. The power plant's rapid pipe is designed to be installed 1 meter below the normal water level and the operating time is based on the rain discharge  that  is  accommodated  by  the  reservoir  in  one  month.  The  method  used  is  field  observation, rainfall  data  collection,  calculations  using  practical  rational  methods  and  hydropower  hydraulics.  The results of data processing of five reservoirs owned by ITERA show that the greatest potential that can be used as a source of electricity generation is reservoirs E. The analysis shows that the discharge capacity of 0.216 m3 / s and an effective head of 5.46 m can produce an electric power generated of 7,071 kW with operational time at April.
Keywords : Discharge, Rain Intensity,  Pico Hydro.

## 1. Pendahuluan
Energi  terbarukan  merupakan  alternatif  untuk mengurangi  pemakaian  bahan  bakar  fosil  dalam pembangkitan  energi  listrik.  Sumber  energi terbarukan  tersebut  tersebar  sesuai  potensi  daerah di Indonesia, seperti potensi air, angin, gelombang laut,  panas  bumi,  dan  lainnya.  Sumatera  yang memiliki  curah  hujan  tinggi  setiap  tahunnya  serta
memiliki  gugusan  Bukit  Barisan  mempunyai potensi  besar  untuk  pembangkit  listrik  tenaga  air. Beberapa  kendala  dinas  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  (ESDM)  di  Sumatera  adalah  kurangnya minat  investor  dibidang  energi,  kurang  akuratnya pemetaan potensi dan kurangnya tenaga ahli yang mumpuni dibidang pembangkitan energi air.
Itera  yang  letaknya  berada  di  perbatasan  dua kabupaten/kota  memiliki  potensi  pembangkit energi berupa embung dengan luas dan kedalaman yang  berbeda-beda.  Embung  ini  dapat  menjadi sumber  pembangkit picohydro ,  karena  konstruksi saluran pembuangan embung membantu kebutuhan  head  (beda  ketinggian  permukaan) yang  mana  akan  mempengaruhi  besar  tenaga air [1] . Pembangkit listrik tenaga picohydro adalah pembangkit  listrik  skala  kecil  yang  menggunakan tenaga air sebagai penggeraknya dengan kapasitas dibawah 5 kVA [2].
Analisa  potensi  sumber  air  untuk  pembangkit listrik  tenaga  air  telah  dilakukan  oleh  beberapa peneliti sebelumnya. I Wayan Ratnata, Wasimudin Surya S, dan Maman Somantri (2013), melakukan penelitian potensi sungai Cibeureum yang terletak di  belakang  Universitas  Pendidikan  Indonesia untuk menjadi pembangkit listrik tenaga mikrohidro.  Metode  yang  digunakan  yaitu pengkajian literatur PLTMH, pengukuran debit air menggunakan alat ukur jenis digital water current meter ,  pengukuran head menggunakan  alat  ukur jenis theodolit  total  station  topcon  GT105 ,  dan perhitungan  potensi  hidraulik  dan  kapasitas  daya terbangkit [3] .
Albastomiroji  (2018)  melakukan  penelitian untuk  menghitung  potensi  dari  daya  terbangkit Bendung Trani Kali Samin/Gembong di Kabupaten Sukoharjo untuk PLTMH. Ia
menggunakan  koordinat google  maps untuk mencari head dan  metode  apung  untuk mengetahui  debit  alirannya,  sedangkan  potensi daya yang dibangkitkan dihitung dengan
persamaan daya hidraulik air dikalikan efisiensi [4] .
Berdasarkan latar belakang diatas dan penelitian-penelitian  sebelumnya,  maka  penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  potensi  yang dimiliki 5 embung Itera, yaitu embung A, embung B,  embung  C,  embung  D,  dan  embung  E  dengan mempertimbangkan keutuhan ekosistemnya.
Harapannya analisa ini dapat menjadi acuan untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga picohydro di  itera  sehingga  dapat  digunakan sebagai  media  praktikum  pembangkit  tenaga listrik oleh mahasiswa Itera, khususnya mahasiswa program studi teknik elektro.

## 2. Metodologi
Penelitian  ini  dilakukan  di  Institut  Teknologi Sumatera yang beralamat di Jl. Terusan Ryacudu,
Desa  Way  Hui,  Kecamatan  Jati  Agung,  Lampung Selatan.  Metode  yang  dilakukan  pada  penelitian ini yaitu pengumpulan data klimatologi, observasi lapangan,  desain  tinggi  dan  letak powerhouse , penentuan  parameter  efisiensi,  pengolahan  data, dan  penentuan  potensi  embung.  Gambar  1 menunjukkan diagram alir analisa potensi embung Itera  untuk  desain  pembangkit picohydro sebagai media pembelajaran mahasiswa.
Gambar 1. Metode Penelitian.

## 2.1. Data klimatologi
Data  klimatologi  diperoleh  dari  pencatatan MKG  (Meteorologi,  Klimatologi,  dan  geofisika) Itera.  Pencatatan  data  curah  hujan  berada  dalam periode  10  menit  untuk  semua  hari  di  tiap  bulan dalam satuan mm.
START Data klimatologi Observasi lapangan Pengolahan data penentuan parameter efisiensi pembangkit picohydro Menentukan head net, debit dan powerhouse Penentuan potensi embung untuk pembangkit listrik tenaga picohydro
END
2.2. Observasi lapangan Observasi lapangan dilakukan untuk
menentukan head (beda  ketinggian  permukaan) pada  lima  lokasi  embung  di  Itera,  yaitu  embung A,  embung  B,  embung  C,  dan  embung  D,  dan menentukan  batas  DTA  (Daerah  Tangkapan  Air) pada masing-masing embung, sedangkan penentuan  luas  DTA  dilakukan  melalui software Google  Earth  Pro.  Selain  itu  pada  observasi lapangan  dilakukan  penilaian  karakteristik  lahan embung untuk menentukan koefisien limpasan.
2.3. Deain letak dan tinggi powerhouse
Powerhouse digunakan  sebagai  bangunan untuk melindungi peralatan-peralatan pembangkit listrik  seperti  turbin,  generator,  dan  lainnya  dari gangguan-gangguan.  Bangunan  ini  didesain memiliki  tinggi  1,5  m  dan  terletak  di  ujung saluran pembuangan embung.
2.4. Parameter efisiensi Efisiensi  yang  digunakan  untuk  menentukan daya  terbangkitkan  terdiri  dari  konstruksi  sipil, penstock,  turbin,  generator,  sistem  kontrol, jaringan, dan trafo.
2.5. Pengolahan data
Pengolahan  data  dilakukan  untuk  memperoleh daya terbangkitkan pada tiap embung berdasarkan parameter-parameter  yang  telah  diketahui,  yaitu intensitas  hujan,  luas  DTA  embung,  parameter efisiensi, dan head bersih yang diperoleh dari data head  embung  hasil  observasi  dikurangi  rencana tinggi powehouse .
2.6. Penentuan Potensi
Penentuan  potensi  dilakukan  berdasarkan  hasil pengolahan  data,  yaitu  daya  terbesar  yang  dapat dihasilkan oleh embung sebagai sumber pembangkit listrik picohydro .

## 3. Desain Pembangkit Listrik dan Pengolahan Data Lapangan
Embung  Itera  adalah  danau  buatan  yang menampung  air  hujan.  Konstruksi  embung  ini didesain  memiliki  lereng  landai  disekelilingnya dan memiliki saluran pembuangan yang mengatur muka air normal embung. Tingkat pertambahan air embung  bergantung  pada  tingkat  intensitas  hujan, penyinaran matahari, penggunaan lahan, evapotranspirasi,  perembesan,  dll [2][3]. Melalui data  intensitas  hujan,  luas  embung,  dan  kondisi
penggunaan  lahan  embung  dapat  diperkirakan besar debit yang akan masuk ke embung. Data ini akan  menjadi  pertimbangan  penggunaan  embung sebagai  sumber  pembangkit picohydro tanpa merusak ekosistemnya.
Penyaluran  air  ke  turbin  menggunakan  pipa yang  dipasang  1  meter  dibawah  muka  air  normal, diameter  pipa  ditentukan  berdasarkan  banyaknya debit  air  yang  akan  dialirkan  selama  beroperasi, dan panjang pipa berbeda-beda untuk tiap embung yaitu  berdasarkan  hasil  observasi  lapangan  untuk menentukan head .  Tabel  1  menunjukkan head pada 5 lokasi embung Itera.
Tabel  1. Head embung Itera No Nama Embung Head (m) 1 A 2,92 2 B 3,02 3 C 5,88 4 D 3,59 5 E 6,96
Besarnya debit air yang digunakan harus selalu terkontrol  dan  dibatasi  agar  tidak  menggangu ekosistem embung. Merujuk pada tingginya curah hujan Sumatera setap tahun dapat digunakan untuk mempertahankan  batas  normal  air  dalam  masa pengoperasian.  Banyaknya  air  hujan  yang  dapat ditampung oleh catchment area (daerah tangkapan air)  harus  dapat  mengimbangi  penggunaan  untuk pembangkit  listrik.  Pembangkit  energi  listrik dengan  sumber  daya  air  bisa  dioperasikan  dan dihentikan  pemakaiannya  setiap  saat  dan  mudah dioperasikan.  Dengan  peralatan  yang  mutakhir dapat  digunakan  selama  lebih  dari  50  tahun.  Jadi dapat  dikatakan  ketangguhan  sistemnya  dapat dihandalkan.
Pengolahan data lapangan menggunakan persamaan berikut.
a. Metode Rasional Praktis
Metode rasional adalah metode paling sederhana  untuk  menentukan  debit  dari  limpasan drainase.  Dari  persamaan  ini  dapat  diketahui hubungan  antara  debit  limpasan  dengan  besar intensitas  hujan  untuk  luas  DAS  hingga  5000 hektar [1][4] . Debit limpasan menunjukkan banyaknya  debit  yang  dapat  bertambah  ketika terjadi  hujan.  Debit  limpasan  dapat  ditentukan dengan persamaan:
𝑄  =  0,00278 × 𝐶 × 𝐼 × 𝐴 ..............................(1)
Keterangan:
𝑄 = debit limpasan ( 𝑚 3 /𝑠 ) 𝐶 = koefisien limpasan 𝐼 = intensitas curah hujan ( 𝑚𝑚/𝑗𝑎𝑚 ) 𝐴 = luas daerah tampungan ( 𝐻𝐴 )
b. Efisiensi
Dalam  suatu  sistem  terdapat  rugi-rugi  yang mempengaruhi  hasil  kerja  sistem  tersebut,  yang nilainya  bergantung  pada  keadaan  sistem  di lapangan.  Turbin  memiliki  kinerja  yang  berbeda- beda  bergantung  pada  tinggi  terjun  maksimum, tinggi  terjun  minimum,  tinggi  terjun  normal,  dan tinggi  terjun  rancangan [8] .  Efisiensi  maksimum turbin  dapat  tercapai  apabila  berada  pada kecepatan terbaiknya yang dipengaruhi oleh tinggi terjun  air.  Efisiensi  yang  diperhitungkan  pada analisa ini ditunjukkan oleh Tabel 2. dan efisiensi total ( ɳ 𝑜 ) 0,43 – 0,72, yaitu:
ɳ 𝑜 = ɳ 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑠𝑖 × ɳ 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 × ɳ 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 × ɳ 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 × ɳ 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 × ɳ 𝑗𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 × ɳ 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 Tabel 2. Rentang efisiensi diperhitungkan No Jenis Efisiensi Rentang Nilai 1 Konstruksi Sipil 1 2 Penstock 0,9 – 0,95 3 Turbin 0,7 – 0,85 4 Generator 0,8 – 0,95 5 Sistem Kontrol 0,97 6 Jaringan 0,9 - 0,98 7 Trafo 0,98
c. Daya hidraulik tenaga air
Besarnya  tenaga  air  yang  tersedia  dari  suatu sumber air bergantung pada besarnya head efektif dan debit air. Head efektif adalah beda ketinggian antara muka air dengan muka air keluar turbin air. Dalam penelitian ini head efektif mempertimbangkan  tinggi powerhouse .  Daya hidraulik  yang  akan  dikeluarkan  dari  air  yang jatuh dinyatakan dengan persamaan berikut [2] :
𝑃 𝑎𝑖𝑟 = 𝜌𝑔𝑄𝐻 𝑒𝑓𝑓 ................................................(2)
Keterangan :
𝑃 𝑎𝑖𝑟 = daya hidraulik [ 𝑘𝑊 ] 𝜌 = densitas air [ 𝑘𝑔/𝑚 3 ] 𝑔 = percepatan gravitasi [9,81 𝑚/𝑠 3 ] 𝑄 = debit [ 𝑚 3 /𝑠 ]
𝐻 𝑒𝑓𝑓 = tinggi jatuh air [ 𝑚 ]
Dengan  memperhatikan  efisiensi  keseluruhan, daya listrik yang dihasilkan  adalah daya hidraulik air  dikalikan  dengan  efisiensi  total.  Secara matematis dinyatakan sebagai berikut:
𝑃 = ɳ 𝑜 × 𝑃 𝑎𝑖𝑟 .....................................................(3)
atau
𝑃 = ɳ 𝑜 × 𝜌 × 𝑔 × 𝑄 × 𝐻 𝑒𝑓𝑓 ......................... ....(4)
Keterangan :
𝑃 = daya listrik [ 𝑘𝑊 ] ɳ 𝑜 = efisiensi
4. Hasil dan Pembahasan
a. Analisis Debit Tampungan Embung
Intensitas  hujan  adalah  jumlah  curah  hujan dalam  suatu  satuan  waktu  tertentu,  yang  biasanya dinyatakan  dalam  mm/jam,  mm/hari,  mm/tahun, dan  sebagainya [9] .  Hasil  pengolahan  data  MKG Itera  yaitu  intensitas  hujan  selama  satu  jam  yang terjadi di satu hari. Kemudian data dikelompokkan berdasarkan  bulan  untuk  mengetahui  intensitas hujan terbesar dan terkecil yang terjadi pada bulan tersebut.  Hasil  pengolahan  data  ditunjukkan  pada Gambar 2 berikut.
Gambar 2. Stock intensitas hujan periode Oktober 2017 - Juli 2018.
Gambar  2  adalah  diagram  stock  yang menunjukkan intensitas hujan terbesar dan terkecil pada  10  bulan  pengamatan  beserta  perubahan intensitasnya,  bertambah  atau  berkurang.  Bulan Oktober  –  November  adalah  waktu  dimana intensitas  hujan  sangat  rendah,  dimana  intensitas hujan  tertingginya  2,658  mm/jam  dan  3,733
mm/Jam.  Bulan  Desember  terjadi  hujan  dengan intensitas  tertinggi  sebesar  9,717  mm/jam  dan mengalami  pertambahan  intensitas  hujan  selama tiga  hari  di  akhir  bulan.  Kemudian  pada  bulan Januari,  Februari,  dan  Maret  terjadi  hujan  dengan intensitas  tertingginya  berturut-turut  adalah  11,1 mm/jam, 7,533 mm/jam, dan 7,933 mm/jam. Dari 10  bulan  pengamatan  tersebut  Intensitas  hujan tertinggi  terjadi  pada  bulan  April  yaitu  167,158 mm/jam,  diikuti  bulan  Mei,  Juni,  dan  Juli  yaitu berturut-turut  sebasar  119,892  mm/jam,  98,4 mm/jam, dan 55,675 mm/jam.
Luas  DTA  embung  dapat  diketahui  dengan fitur ruler polygon. Hal ini ditentukan berdasarkan karakteristik  aliran  permukaan  tanah  yang  akan mengalir  dari  daerah  tinggi  ke  daerah  rendah memasuki  DTA.  Hasil  pengukuran  melalui software Google Earth Pro ditunjukkan oleh Tabel 3.
Tabel 3. Luas DTA Embung Itera Nama Embung A B C D E Luas (HA) 1.728 1.146 1.052 0.844 9.562
Tabel  3  menunjukkan  bahwa  luas  DTA embung  di  itera  bervariasi.  Luas  terkecil  adalah embung  D  yaitu  0,844  hektar  dan  luas  terbesar adalah  embung  E  yaitu  9,562  hektar.  Urutan  luas DTA dari yang paling kecil ke paling besar secara berturut-turut  adalah  DTA  embung  D,  DTA embung C, DTA embung B, DTA embung A, dan DTA embung E.
Gambar 3. Besar debit yang bertambah pada tiap embung.
Debit  yang  akan  mengisi  embung  dihitung melalui  metode  rasional  praktis  seperti  pada persamaan  (1).  Parameter  yang  diperlukan  yaitu koefisien  limpasan,  data  luas  DTA  embung  pada
tabel  3,  dan  intensitas  hujan.  Berdasarkan  bentuk muka  DTA  embung  itera  dan  mengacu  pada  data SNI 2415:2016, koefisien limpasan yang digunakan  dalam  perhitungan  yaitu  40%.  Hasil perhitungan  debit  tampungan  untuk  tiap  embung pada  periode  Oktober  2017  –  Juli  2018 ditunjukkan oleh Gambar 3.
Debit  terbesar  pada  embung  A  sebesar  0,039 𝑚 3 /𝑠 ,  debit  terbesar  pada  embung  B  sebesar 0,026 𝑚 3 /𝑠 ,  debit  terbesar  pada  embung  C sebesar  0,024 𝑚 3 /𝑠 ,  debit  terbesar  pada  embung D sebesar 0,019 𝑚 3 /𝑠 , dan debit terbesar embung E  sebesar  0,216 𝑚 3 /𝑠 .  Dari  gambar  3  dapat diketahui  bahwa  debit  tampungan  terbesar  terjadi pada bulan April, Mei, dan Juni yang ditunjukkan oleh tiga line teratas pada diagram.
b. Analisis  Potensi  Embung  untuk  Pembangkit Picohydro
Besarnya  daya  terbangkitkan  bergantung  pada empat  variabel,  yaitu head efektif,  gaya  gravitasi, efisiensi  total,  dan  debit  air.  Besar  gaya  gravitasi sesuai  ketetapan  adalah  9,81 𝑚 3 /𝑠 .  Efisiensi untuk  embung  A  0,6.  Efisiensi  untuk  embung  B 0,601.  Efisiensi  untuk  embung  C  0,612.  Efisiensi untuk embung D 0,606. Efisiensi untuk embung E 0,613. Head atau  beda  ketinggian  permukaan diukur  menggunakan  alat rangefinder ,  yaitu dengan  menembakkan  titik  pandang  alat  ke permukaan  yang  diukur.  Nilai  yang  ditampilkan alat  kemuadian  dikurangi  tinggi  pengamat  untuk diperoleh head embung.  Berdasarkan  hasil observasi  lapangan, head embung  Itera  bervariasi dari 2,92 m hingga 5,96 m. Head terendah adalah embung A dan head tertinggi adalah embung E.
Setelah  nilai head bersih  dan  debit  diperoleh, besarnya  daya  listrik  terbangkitkan  pada  tiap embung  sesuai  persamaan  (3)  ditunjukkan  oleh Gambar  4.  Diagram  ini  menunjukkan  5  potensi embung  itera  berdasarkan  plot  hubungan head bersih,  debit  tampungan,  dan  daya  terbangkitkan pada tiap embung dalam skala logaritmik.
Embung  A  yang  ditunjukkan  oleh  garis  biru point wajik dengan besar head efektif 1,42 m dan debit aliran 0,038 𝑚 3 /𝑠 , menghasilkan daya listrik sebesar  0,326  kW.  Embung  B  yang  ditunjukkan oleh  garis coklat  point  persegi  dengan  besar head efektif  1,52  m  dan  debit  aliran  0,026 𝑚 3 /𝑠 , menghasilkan  daya  listrik  sebesar  0,232  kW. Embung  C  yang  ditunjukkan  oleh  garis  abu-abu point  segitiga  dengan  besar head efektif  4,38  m dan  debit  aliran  0,024 𝑚 3 /𝑠 ,  menghasilkan  daya
listrik  sebesar  0,625  kW.  Embung  D  yang ditunjukkan  oleh  garis  kuing  point  silang  dengan besar head efektif  2,09  m  dan  debit  aliran  0,019 𝑚 3 /𝑠 ,  menghasilkan  daya  listrik  sebesar  0,237 kW.  Embung  E  yang  ditunjukkan  oleh  garis  biru point silang dengan besar head efektif 5,46 m dan debit aliran 0,216 𝑚 3 /𝑠 , menghasilkan daya listrik sebesar 7,091 kW.
Gambar 4. Diagram potensi embung.

## 5. Kesimpulan
Dari  hasil  pengukuran,  perhitungan,  dan  analisa yang  telah  dilakukan,  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
a. Intensitas  hujan  tertinggi  terjadi  di  bulan April yaitu sebesar 20,312 mm/jam.
b. Waktu  pengoperasian  pembangkit  listrik tenaga picohydro terbaik  yaitu  pada  bulan April.
c. Debit  tampungan  embung  A,  B,  C,  D,  dan  E secara berurutan yaitu 0,039 𝑚 3 /𝑠 , 0,026 𝑚 3 / 𝑠 , 0,024 𝑚 3 /𝑠 , 0,019 𝑚 3 /𝑠 , dan 0,216 𝑚 3 /𝑠 .
d. Potensi  embung  itera  terbesar  sebaai  sumber pembangkit  listrik  adalah  embung  E  yang mampu menghasilkan daya 7.091 kW.

## Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  atas pendanaan  oleh  Institut  Teknologi  Sumatera melalui  program  Hibah  Mandiri  ITERA  Smart dengan  SK No.  808/PPK/SK/XI/2018.

## Daftar Pustaka
[1] K. C. Anup, G. Poudel, S. Poudel, and M. Khadka,  “Hydro  home  system  -  An inventory  on  rural  electrification,” 2010 2nd  Int.  Conf.  Comput.  Autom.  Eng. ICCAE 2010 , vol. 5, no. January 2014, pp. 338–341, 2010.
[2] A.  Multi,  “Rancang  Bangun  Pembangkit Listrik  Pikohidro  1000  VA  dengan
Memanfaatkan  Pembuangan  Air  Limbah Pada  Gedung  Pakarti  Centre,”  no.  May, 2018. [3] I.  W.  Ratnata,  W.  S.  S,  and  M.  Somantri, “Analisis  Potensi  Pembangkit  Energi
Listrik  Tenaga  Air  di  Saluran  Air  Sekitar Universitas  Pendidikan  Indonesia,” FPTK Expo 2013 , pp. 254–261, 2013. [4] Albastomiroji,  “Studi  Kelayakan  Potensi Pembangkit  Listrik  Tenaga  Mikrohidro (PLTMH) Bendung Trani Kali Samin/Gembong di Kabupaten Sukoharjo,” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
[5] M.  Yelza, J.  Nugroho,  and  S.  Natasaputra, “Pengaruh  perubahan  tataguna  lahan terhadap  debit  limpasan  drainase  di  kota bukittinggi,” no. 10, pp. 1–18.
[6] D.  H.  Siregar,  “Analisa  Kapasitas Tampungan Penyimpanan Air di Catchment  Area  Danau  Toba,”  Sumatera Utara, 2010.
[7] Badan  Standardisasi  Nasional, Tata  Cara Perhitungan Debit Banjir Rencana .
Jakarta: SNI 2415:2016, 2016. [8] R. G. S. Putra, N. R. Ismail, and N. Fuhaid,
“Pengaruh Pemberat Pada Turbin Terhadap Efisiensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH),” Proton , vol. 5, no. 1, pp. 34–39, 2013.
[9] A.  Zakaria,  M.  Welly,  and  M.  Cambodia, “Model Stokastik Curah Hujan Harian dari Beberapa  Stasiun  Curah  Hujan  di  Way Jepara,” J. Rekayasa (Jurnal Tek. Sipil dan Perencanaan) , vol. 19, no. 2, pp. 107–118, 2005.

## Biodata Penulis
Dean  Corio ,  menyelesaikan  studi  Strata  2  di Jurusan Teknik Elektro Universitas Andalas tahun 2014,  pada  tahun  2015  diterima  sebagai  dosen Teknik  Elektro  di  Institut  Teknologi  Sumatera.
Riset  yang  dikembangkan  adalah renewable energy , smart home dan smart grids .
Kiki  Kananda ,  Merupakan  alumni  Teknik Elektro Universitas Andalas Tahun 2013, sekarang merupkan dosen Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera.  Riset  yang  dikembangknag  adalah elektronika daya dan sistem pembangkitan.
Khansa Salsabila S , Merupakan mahsiwa Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera