## PERENCANAAN DESAIN MCK PLUS
DENGAN SISTEM   PENGOLAHAN MENGGUNAKAN ABR PADA PROYEK  DAK SANITASI LINGKUNGAN BERBASIS MASYARKAT (SLBM)  DESA PINGGIR PAPAS, KECAMATAN KALIANGET, KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2012

## Oleh : Cholilul Cahayati
Dosen Fakultas Teknik Universitas Wiraraja

## ABSTRAK
Program Sanitasi Lingkungan
Berbasis Masyarakat      (SLBM).  SLBM  sanitasi  lingkungan yang  berbasis  masyarakat  ini  memiliki  tujuan  untuk meningkatkan  kondisi  sanitasi  lingkungan  di permukiman padat yang prasarana sarana sanitasinya kurang memenuhi sayarat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan    kesehatan    masyarakat    dan menurunkan    beban    pencemaran   pada    sumber- sumber air.
Penelitian  ini  di  laksanakan  di  desa  Pinggir Papas,  Kecamatan  Kalianget,  Kabupaten  Sumenep. Berdasarkan  analisis-analisis  yang  telah   dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain :
Dari  analisa  debit  limbah  domestik  yang ditimbulkan  di  desa  Pinggir  Papas  pada  R.T  yang ditinjau  sebagai  lokasi  MCK  Plus      dimana  jumlah penduduk  yang  akan  memakai  sebanyak  250  jiwa diperoleh  debit  yang  ditimbulkan  sebanyak  22.50 Liter/hari = 22,50 m 3 /hari.
Berdasarkan  analisa  perhitungan  berdasarkan kriteria  desain  diperoleh  desain  tangki Anaerobic Baffled Reactor (ABR) sebagai berikut: a)      Volume Kapasitas desain ABR              :   18,05
m 3 .
b)     Jumlah Kompartemen                            :          4
buah.
c)      Desain tiap kompartemen Lebar (L)                   : 80 cm
Panjang (P)               : 282 cm Kedalaman (H)         : 200 cm Dari  desain  yang  ada  Effluent yang dihasilkan dari  desain  ABR  telah  memenuhi  baku  mutu  air limbah  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan  SK.  Gub. Jawa Timur No. 45 Tahun 2002

## 1.      PENDAHULUAN

## 1.1.   Latar Belakang
Kurangnya  akses  masyarakat  terhadap  sarana sanitasi  menyebabkan  lebih  dari  25%      masyarakat Indonesia  masih  membuang  limbahnya  secara langsung  kesungai,  tempat  terbuka  dan  sebagainya, yang sangat potensial mencemari lingkungan.
Mengacu  pada  kebijakan  pemerintah  dalam bidang Permukiman seperti tertulis dalam Millenium Development  Goals  (MDG’s)  pada  tujuan  ke  7 (tujuh) tentang Pengelolaan  lingkungan hidup target
ke   10   (sepuluh)   tentang   pengurangan   setengah bagian penduduk yang belum mendapatkan akses air limbah  yang  aman  dan  berkelanjutan  pada  tahun 2015  dan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum No.16/PRT/M/2008, tentang  Kebijakan Dan  Strategi Nasional  Pengembangan  Sistem  Pengelolaan  Air Limbah  Permukiman  (KSNP-SPALP).Dalam  upaya ini    Pemerintah  Kabupaten  Sumenep  bekerja  sama dengan  Pemerintah  Pusat  melakukan  kegiatan Program  Sanitasi  Lingkungan  Berbasis  Masyarakat (SLBM).
SLBM  yang  berarti  sanitasi  lingkungan  yang berbasis  masyarakat  ini  memiliki  tujuan  untuk meningkatkan  kondisi sanitasi lingkungan  di permukiman padat yang prasarana sarana sanitasinya kurang memenuhi sayarat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan    kesehatan    masyarakat    dan menurunkan  beban  pencemaran  pada  sumber pengentasan -sumber air yang ada..
Program  SLBM  ini   memiliki  suatu  konsep yaitu  untuk  memfasilitasi  dan  membantu  kelompok masyarakat  di  Kabupaten  Sumenep,  melaksanakan dan merawat sistem sanitasi yang terpilih.
Dalam  program  SLBM  kali  ini  difokuskan  di daerah  Kecamatan  Kalianget  -  Desa  Pinggir  Papas dimana  merupakan  daerah  pesisir  dengan  akses pelayanan  sanitasi  masyarakatnya  masih  rendah. Banyak  rumah  di  kawasan  ini  yang  tidak  memiliki fasilitas  MCK  yang  layak.  Kondisi  ini  tentu  saja berdampak sangat buruk terhadap kesehatan masyarakat.  Berbagai  penyakit  yang  penyebarannya melalui  media  air  (water  borne  disease)  pernah diderita  oleh  warga,  seperti  penyakit  infeksi  saluran pernafasan akut (ISPA), diare, typhus dan lain-lain.

## 1.2.   Rumusan Masalah
Berdasarkan  kondisi  di  atas  maka  dapat dirumuskan  masalah  pokok  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  air  limbah  domestik  di  permukiman kumuh Desa Pinggir Papas, yaitu :
a)        Bagaimana     menganalisa     debit     limbah domestik  yang ditimbulkan dari  masyarakat di desa Pinggir Papas?
b)     Kapasitas  dan  desain  kompartmen  ABR  yang dibutuhkan?.
1.3.   Tujuan dan Kontribusi Penelitian Memperhatikan  dari latar belakang dan permasalahan  yang  ada,maka  Secara  umum  tujuan yang dimaksud dari kegiatan penelitian ini adalah :
a)    Menganalisa  debit  limbah  domestik  yang ditimbulkan  dari  masyarakat  di  desa  Pinggir Papas
b)     Kapasitas  dan  desain  kompartmen  ABR  yang dibutuhk

## 2.      TINJAUAN PUSTAKA
2.1.   Tentang    Program    Sanitasi    Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)
Pada       program      SLBM       ini       biasanya sistem    pengolahan    air    limbah    domestik    yang digunakan adalah
1.      Komponen toilet Terdiri  dari  lima  WC,  dua  kamar  mandi  tiga ternpat   cuci.   Komponen   ini   berada   di   atas kontruksi bangunan IPAL.

## e.      Anaerobic Baffled   Reaktor (ABR)
Reaktor    terdiri    dari    beberapa    bak, dibagian dasar  bak  terdapat lumpur aktif. Sistem  anaerob  ini  adalah  sistem  dengan aliran air up-flow, dimana sistem ini akan mengurangi tingkat polusi limbah sampai 90  %.  Selama  didalam  bak  aliran  air limbah  tercampur  lumpur  dan  polutannya diuraikan.

## 2.      Komponen perpipaan
Air  limbah  dari  WC/kloset  langsung  menuju Biodigester.
3.      Pengolahan limbah Lokasi  bangunan  SLBM  berada  dekat  dengan saluran  irigasi.  Sumber  limbah  yang  masuk kepengolahan   hanya   berasal   dari   fasilitas kloset.
a.      Bak Kontrol
Fungsi dari bak kontrol ini adalah sebagai pengatur  aliran  yang  masuk  kedalam  bio digester          dan          juga          sebagai screen/penyaring.
b.     Bio Digester Fungsi dan bio digester adalah :
 Sebagai unit sedimen
 Sebagai  unit  pengumpul biogas  dari limbali yang berasal dari kloset Bangunan  ini  berbentuk  dome  (setengah

## Kamar Mandi

## SEDIMENTASI

## ANAEROBIC
BAFFLE REACTOR (ABR) Kompartemen SUNGAI

## Toilet / WC
BIODEGESTER
Keterangan:
:  Limbah  Cair  dari 2 Kamar Mandi
:  Limbah Tinja dari
6 Toilet/WC
: Arah           Aliran Limbah Cair
: Arah           Aliran Biogas
bola   yang  dibangun  dibawah  pemukaan tanah)   dan   harus   kedap   udara.   Bio Digester  digunakan  untuk  penguraian  air limbah  organik  berbeban  tinggi.  Pada tangki ini terjadi stabilisasi bahan organik yang  diperankan  oleh  mikroorganisme anaerob  yang  menghasilkan  gas  methana dan karbon dioksida. Air pengolahan yang keluar  masih berbeban tinggi  tetapi  sudah tidak  berbau  dan  tidak  terlalu  berbahaya karena  kandungan  gas  methan  telah terpakai  untuk  keperluan  rumah  tangga, seperti  bahan  bakar  untuk  memasak. Efisiensi  pengurangan  BOD  sebesar  50- 60  %,  semakin  lama  waktu  tinggal semakin  efisien  mengurangi  organisme beracun.
c.      Bak Peluap Bak   ini   adalah   bak   peluap   dari   bio digester  yang sekaligus berfungsi sebagai penyeimbang  volume  gas  di  unit  bio digester
d.     Bak Sedimentasi
Mengunakan satu bak sedimentasi, bak ini untuk
menghomogenkan tingkat kekentalari  limbah  dan  untuk  meremoval partikel  yang  mudah  mengendap  dan benda  yang  terapung  serta  mengurangi kandungan suspended solid.
Gambar 2.1 Diagram Alir Pengolahan Limbah MCK PLUS++
2.2. Anaerobik Baffled Reactor ( ABR )
Anaerobic        Baffled        Reaktor        (ABR) dikembangkan  oleh  Bachman  dan  McCarty  pada tahun  1981,  ABR  adalah  pengolahan  biologis  yang dapat  melakukan  pemisahan  zat  padat  tersuspensi dengan  proses  pengolahan  anaerobik.  Reaktor Anaerobic  Baffled  "Reactor  (ABR)  terdiri  dari beberapa    kompartemen.    Sistem    ini      tidak memerlukan  pompa  karena  konfigurasi  UASB  yang vertikal telah dimodifikasi menjadi horizontal.
Dalam  pcngoperasiannya  Anaerobic  Baffled Reaktor  (ABR)  terdapat  3  zona  yaitu  zona asidogenesis,methanogenesis,  dan  zona  buffer.  Pada zona  asidifikasi  terjadi  pada  kompartemen  awal reaktor  dimana  terjadi  penurunan  pH.  Pada  zona methanasi akan terjadi pembentukan gas methan dan pada      zona      buffer      ini      digunakan      untuk mempertahankan  agar  proses  pada  reaktor  dapat berjalan dengan baik.
Menurut  Barber  dan  Stuckey  (1999)  hal  yang juga  penting  dari  sistem  Anaerobic  Baffled  Reaktor (ABR)  ini  adalah  kemampuannya  dalam  mengatasi perubahan  fluktuasi  beban  organik  limbah  dengan menghasilkan kualitas effluent yang relatif stabil.
Dalam  sistem  pengolahan  air  limbah  komunal, energi  tersebut  dapat  dimanfaatkan  untuk  keperluan penerangan    sehari-hari.    Selanjutnya    keunggulan
Jurnal “MITSU” Media Informasi Teknik Sipil UNIJA Volume 3, No. 1, April 2015 -  ISSN : 2339-0719

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Kriteria Disain Nilai Satuan Kecepatan     Aliran Permukaan (V up ) 0,7 - 1,7 m/jam Organic Loading 10 - 18 KgCOD/m 3 .hari Hydroulic Retention Time 6 - 24 jam Removal Efficiency 65% - 90% COD ; 70% - 95% BOD Panjang Kompartemen ≤ tinggi unit ABR Panjang Sekat ≤ 0,5 Kedalaman Anaerobic  Baffled  Reaktor  (ABR)  adalah  sebagai berikut:

## BAGAN ALIR PERENCANAAN IPAL T.S BAFEL
Konstruksi  yang  mudah  dan  murah  baik dalam operasional maupun pemeliharaan.
Menghasilkan      lumpur   yang   minimal dibandingkan dengan proses aerobik. Potensi            menghasilkan            biogas yang                dapat   dimanfaatkan   untuk keperluan sehari-hari. Pemanfaatan biogas dari unit anaerobik ini tentunya memerlukan  beberapa  sarana  tambahan, misal  :  selang  penangkap  gas,  valve pengatur tekanan, dll.
Menurut    McCarty    dan    Behmann    (1985).
TARGET PELAYANAN (JIWA) DAN SUHU ( 28 -30 ’ C)

## KONSUMSI
AIR BERSIH
(ambil 120 l/kap/hari))
BEBAN BOD (ambil 40 gr/kap/hari) MULAI INPUT DATA CEK DATA FINAL YA TIDAK
Rektor  didesain  dengan  menggunakan  beberapa  seri baffle  yang  mendorong  air  limbah  yang  terdiri  dari bahan  organik  yang  mengalir  melalui  bagian  bawah dan sepanjang baffle dari inlet menuju ke outlet.
Di    bawah    ini    dipaparkan    kriteria    desain Anaerobic  Baffled  Reaktor  (ABR)  yang  akan digunakan    dalam   perencanaan  selanjutnya,  seperti pada/Tabel 2.1.
Tabel 2.1. Tabel Kriteria Desain Perencanaan ABR
MASUKAN DATA COD (umumnya 1,5 -2 x BOD)
TETAPKAN KEDALAMAN IPAL MAKSIMUM (ambil <
2 m) TENTUKAN WAKTU ALIRAN ( 8 – 15 jam)
HITUNG DEBIT RATA-RATA (Qr)
(ambil 80% kumsusi air bersih HITUNG DEBIT PUNCAK
DALAM 1 JAM
HITUNG FAKTOR PENURUNAN COD/BOD DI SETLER HITUNG TOTAL BOD ( 40 gr X jumlah penduduk) HITUNG MUTU BOD YANG AKAN DIOLAH ( total BOD / total air limbah) HITUNG PENURUNAN
COD/BOD DALAM SETLER TETAPKAN INTERVAL
PENGOSONGAN LUMPUR
TETAPKAN WAKTU TINGGAL DI SETLER ( 1 – 2Jjam)
HITUNG FAKTOR PENURUNAN BOD/COD DI REAKTOR BAFEL HITUNG MUTU BOD/COD KELUAR REAKTOR BAFEL HITUNG MUTU COD/BOD KELUAR SETLER HITUNG KANDUNGAN SS (lumpur) DALAM COD HITUNG BEBAN ORGANIK
BOD DAN PRODUKSI BIO GAS HITUNG VOLUME SETLER DAN REAKTOR BAFEL
Sumber : Mc.Carty dan Bachman, 1985

## 3.      METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  untuk  penelitian  ini adalah     diskripsi     analisis     untuk     memberikan gambaran  terhadap  data  dan  informasi  yang  telah
SELESAI GAMBAR IPAL BAFEL LENGKAP
diperoleh.   Data   dan   informasi   yang   dibutuhkan untuk penelitian ini adalah berupa :
a.      Data primer b.      Data sekunder,
Dari  sumber  informasi  dan  data  seperti  yang disebutkan  di  atas  kemudian  dianalisis  baik  secara internal  maupun  eksternal  termasuk  faktor-faktor teknis  dan  non  teknis  yang  menghambat  atau mendukung dalam penelitian ini.

## 4.      ANALISA DAN PEMBAHASAN
4.1    Tinjauan Umum Kabupaten Sumenep
4.1.1 Letak Geografis dan Administrasi
Wilayah  Kabupaten  Sumenep  terletak  pada koordinat  4 o 55’00”  –  7 o 24’00”  Lintang  Selatan dan 113 o 32’54” – 116 o 16’48” Bujur Timur.
Lokasi    wilayah    Kabupaten    Sumenep berjarak  kurang  lebih  200  km  dari  Kota  Surabaya yang    merupakan    Ibukota    Jawa    Timur    dengan batas administrasi sebagai berikut:
Sebelah utara          :  Laut Jawa Sebelah Barat         :  Kabupaten Pamekasan Sebelah Selatan      :  Selat Madura Sebelah Timur        :  Laut Jawa/Selat Bali
Jurnal “MITSU” Media Informasi Teknik Sipil UNIJA Volume 3, No. 1, April 2015 -  ISSN : 2339-0719

## FAKULTAS TEK   IK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Lokasi Peneliti
Pinggir Papas-Dus

## 4.1.2 Aspek Kependudukan
Pada      tahun      2010      jumlah penduduk
Perempuan           : 2.443 Jiwa
Dari jumlah penduduk tersebut terdapat 1.452 KK Kabupaten  Sumenep  berjumlah  1.035.687  jiwa. Kepadatan  penduduk  tertinggi  adalah  14  jiwa/ha di wilayah Kecamatan Kota Sumenep. Mata   Pencaharian  penduduk   Desa   Pinggir   Papas sebagai berikut : a.      Konstruksi Bangunan : 11 Rumah tangga 4.2    Kondisi   Desa   Pinggir   Papas Kalianget Kecamatan b.      Peternakan   : 126 Rumah tangga c.      Pertambangan dan Penggalian :    207    Rumah 4.2.1 Kondisi      Fisik      Desa      Pinggir      Papas
Kecamatan Kalianget
4.2.1.1 Batas Administrasi Dalam       penyusunan       penelitian       ini,
kecamatan yang menjadi sasaran dalam penelitian
Tangga
d.      Nelayan : 93 Rumah tangga e.      Wiraswasta/Pedagang eceran  :    119    Rumah tangga f.      Industri Rumah Tangga  : 21 Rumah tangga ini   adalah   Desa   Pinggir   Papas   - Kalianget. Kecamatan g.      Peternakan :  126 Rumah tangga h.      Transportasi angkutan : 98 Rumah tangga Batas    Desa    Kecamatan    Pinggir    Papas
Kecamatan Kalianget antara lain:
Batas Utara       :  Desa Karang Anyar Kecamatan
Kalianget
i.       Jasa Lainnya : 139 Rumah tangga Dari  jumlah  penduduk  tersebut  diatas  terdapat sebanyak  812  Rumah  Tangga  Miskin  dengan penerima program Raskin sebanyak 421RTS.
Tingkat pendidikan penduduk terdiri dari :
Batas Selatan    :   Desa   Kebun   Dadap  Kecamatan
SD                  Sebanyak             :  683   Orang Saronggi SLTP Sebanyak :  197 Orang Batas Timur :  Selat Madura SLTA Sebanyak :  146 Orang Batas Barat :  Desa       Nambakor Kecamatan PT Sebanyak :    11 Orang Saronggi Wilayah  perencanaan  yang  terdapat  dalam kecamatan  kalianget  adalah  wilayah  yang  cukup rawan permasalahan sanitasi (data Dinas Kesehatan Sumenep, 2010). Berikut   peta   administrasi   wilayah   Desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget:
Desa  Pinggir  Papas  dipimpin  oleh  seorang  Kepala Desa    yang  dibantu  oleh  10    orang  perangkat  desa yaitu  :  seorang  Sekretaris  Desa,  3  orang  Kepala Seksi,  3  orang  Kepala  Urusan  dan  3  orang  Kepala Dusun.  Dari  unsur  Legislatif  desa  terdapat  11  orang anggota BPD.

## 4.2.1.2 Gambaran Lokasi Rencana Pembangunan MCK
Dusun   Kauman   adalah yang   ada   di   Desa   Pinggir salah   satu   dusun Papas   Kecamatan Kalianget     Kabupaten     Sumenep     yang     tidak an Desa un Kauman memiliki  sarana  sanitasi  yang Desa  Pinggir  Papas  ini  hanya WC  yang  tidak  layak  untuk melakukan   kabiasaan   mandi,
baik,  Masyarakat memiliki  fasilitas lingkungan,  untuk cuci   dan   kakus Gambar 4.3 Peta Batas Administrasi Kecamatan Kalianget Sumenep
banyak melakukan kegiatan tersebut di sungai.
Asumsi luas lahan banguna rumah untuk slume per m2 orang = 3 m 2
Dan untuk perdesaan luasan 2 x luas area slum Luas Desa Pinggir Papas         :   866  Ha,   dengan
= 3 m 2 x 8 orang x 2 penggunaan sbb
Pemukiman Penduduk seluas  :  163,4  Ha Tambak/peminihan seluas       : 696,6 Ha Penggunaan lainnya seluas      :      6,0 H
Desa Pinggir Papas terbagi menjadi 3 (tiga) dusun, 6 RW dan 21 RT masing-masing :
 Dusun Kauman yang terdiri 2 RW dan 7 RT
 Dusun Ageng yang terdiri 2 RW dan 8 RT
 Dusun Dhalem yang terdiri 2 RW dan 6 RT
Adapun  penduduk  Desa  Pinggir  Papas  tahun  2010 sebanyak 4.738 jiwa  (BPS Kecamatan dalam angka 2011) yang terdiri dari :
Laki-laki              : 2.295 Jiwa
= 48 m 2 + (Luasan Halaman) = 48 m 2 + (48 m 2 ) = 96  m 2
Air  limbah  pengelolaannya  diserahkan  pada pamong desa.
Pada  studi  kasus  ini,  untuk  pengolahan  limbah domestik  desa  yang  cocok  dan  tepat  adalah menggunakan  sistem  PLUS  karena  biaya konstruksi  dan  O.M  nya  murah  dan  program ini telah diterapkan oleh pemerintah .

## 4.3    Pengumpulan Data
Data yang diambil dalam penelitian ini adalah :
Data  sekunder  yang  diambil  dalam  penelitian ini adalah :
Jurnal “MITSU” Media Informasi Teknik Sipil UNIJA Volume 3, No. 1, April 2015 -  ISSN : 2339-0719

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
PARAME TER NILAI OUTLET/E FFLUENT Baku Mutu Air Limbah Hasil BOD 5 120 mg/l 150 mg/L* Memen uhi Baku Mutu COD 225 mg/l 300 mg/L* Memen uhi Baku Mutu
1.        Data  kebutuhan  air  bersih  untuk  keperluan domestik.
2.      Data air limbah domestik (70 - 80% kebutuhan air bersih).
4.4    Perhitungan
4.4.1 Pengolahan Limbah Off-Site
Pengelolaan  PLUS    di  dasarkan  pada  tiap  RT, dimana    tiap    RT    diasumsikan    50    rumah    dengan jumlah penduduk 250 orang. Pada perhitungan ini di coba pada Dusun Kauman saja, selanjutnya pada RT yang  lain  disain  sifatnya  tipical.  Limbah  cair  yang diolah oleh   MCK PLUS   RT 1  berasal dari  limbah wc/kakus, air dari kamar mandi dan cuci.
 Asumsi :
Konsumsi  Domestik  Rumah  Tangga      yang nantinya  akan  menggunakan  Desa  Pinggir  Papas- Dusun Kauman:
 % penduduk terlayani                      :  100 %
 Sambungan rumah                           :   75%
 Kebutuhan   air   bersih   untuk   pedesaan   :   60 lt/org/hari ( Sumber Kepmen Kimpraswil no.534/KPTS/M/2001:  60-220 lt/org/hari ).
 Konsumsi  Non  Domestik  dianggap  tidak  ada dengan  asumsi  pemakaian  pada  mesjid  atau sekolah  sama  dengan  pemakaian  domestik karena nilainya hanya 10% dari domestik.
 Jumlah Populasi : P      =  5 org/rumah x 50 rumah P      =  250 orang
 Debit Air Limbah yang direncanakan
Qrenc    = (60%-85%) x Q air bersih x Asumsi pengguna MCK PLUS
= 75% x 120 L/org.hr x 250 orang = 22.500 L/hr  =  22,50 m 3 /hr
=   22.560 cm² =     2,26 m² Vup  =   Q renc / As =   0,94 m³/jam =   2,26 m²
=   0,42 m/jam (memenuhi kriteria desain < 2 m/jam)
 Pengecekan Waktu Detensi (td) :
a)      Perhitungan  volume  air     limbah  MCK
PLUS   pada 1  RT  di  Desa  Pinggir Papas dalam unit ABR :
Perhitungan        Volume        ABR        (4 Kompartemen)  dengan  kedalaman  basah reaktor 200 cm adalah sebagai berikut: V kompartemen =    P x L x Hair
=    (282 x 80 x 200) cm 3
=    4.512.000 cm 3 = 4,51  m 3
V ABR =     4 x V kompartemen =    4 x 5,11  m 3
=    18,05 m 3
b)     Perhitungan   waktu   detensi   air   limbah MCK PLUS  Desa Pinggir Papas pada RT yang ditinjau dalam unit ABR :
Kriteria  desain  untuk  waktu  detensi  (td) air  limbah  MCK  PLUS      ini  adalah  <  24 jam.  Perhitungan  waktu  detensi  (td)  air limbah adalah sebagai berikut:
Q td = = V ABR / td V ABR / Q = 18,05 m 3 / 22,5 m 3 /hari
= 0,80 hari
= 19,30 jam    (memenuhi kriteria desain < 24 jam)

## 5.      KESIMPULAN DAN SARAN
5.1    Kesimpulan Berdasarkan     analisis-analisis     yang     telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain :
1.      Debit  limbah  domestik  yang  ditimbulkan  di Desa  Pinggir  Papas  pada  R.T  yang  ditinjau sebagai  lokasi  MCK  Plus      dimana  jumlah penduduk  yang  akan  memakai  sebanyak  250 jiwa    diperoleh    debit    yang    ditimbulkan sebanyak 22.500 Liter/hari = 22,50 m 3 /hari.
2.        Berdasarkan  analisa  perhitungan  berdasarkan kriteria desain diperoleh desain tangki Anaerobic  Baffled  Reactor  (ABR)  sebagai berikut:
4.4.2 Pengecekan Uplift atau Upstream   Velocity (V UP )
 Pada setiap kompartemen :
 L (Lebar)             = 80 cm
 P (Panjang)          = 282 cm
 H (Kedalaman)    = 200 cm  Q renc                  = 22,5m 3 /hari = 0,94 m 3 /jam As    =   282   cm x 80 cm
a)      Volume Kapasitas desain ABR: 18,05 m 3 . b)     Jumlah Kompartemen:4 buah.
c)      Desain tiap kompartemen: Lebar (L)             : 80 cm Panjang (P)          : 282 cm Kedalaman(H)     :200 cm
3.      Dari desain  yang ada  Effluent  yang dihasilkan dari  desain  ABR  telah  memenuhi  baku  mutu air  limbah  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan SK. Gub. Jawa Timur No. 45 Tahun 2002.
Jurnal “MITSU” Media Informasi Teknik Sipil UNIJA Volume 3, No. 1, April 2015 -  ISSN : 2339-0719

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA

## 5.2    Saran
Demi memperoleh hasil yang lebih baik dalam penelitian-penelitian  berikutnya,  diperlukan  hal-hal sebagai berikut antara lain :
1.      Perlu  diambil  sampel  air  limbah  dilokasi penelitian  untuk  memperoleh  ketelitian  dalam hal desain.
2.      Pemilihan  teknologi  yang  lain  dalam  hal pengelolaan  air  limbah  diperlukan  untuk menyesuaikan dengan kondisi lokasi dan  sosial ekonomi masyarakat setempat.

## 6.      DAFTAR PUSTAKA
Winkler,  M.  A  dan  Chem,  M.  I,  (1981)
Biological   Treatment   of   Waste   Water,
Ellis Horwood Limited, New York
Qasim,  S.R.,  (1986)  Waste  Water  Treatment Plants, CBS Publishing Japan, LTD
Metcalf  &  Eddy,  Inc  (1981),  Wastewater Engineering : Collecting  and  Pumping  Of WasteWater, McGraw
Hill Book
Company, New Yor
Departemen  Pekerjaan    Umum    (2010),
Peraturan Menteri
Pekerjaan
Umum
Nomor:15  /PRT/M/2010 tentang  Petunjuk
Teknis Penggunaan