Vol. 13. No. 03, September 2022: 160-165 http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/jte p-ISSN: 2086 ‐ 9479   e-ISSN: 2621-8534

## Analisa Studi Kelayakan Pembangunan PLTS 10 kWp di Graha YPK PLN
Pawenary, Putri Khairunnisyah * , Arditiyan Elyas Pradana
Teknik Elektro, Institut Teknologi PLN, Jakarta
* putrikhrnsyh@gmail.com
Abstrak— Perencanaan PLTS di Graha YPK PLN dibutuhkan sebagai  sistem  back-up  atau  pengganti  untuk  mengurangi penggunaan  listrik  konvensional.  Sistem  On  Grid  merupakan sistem  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  yang  tidak  terhubung dengan jaringan listrik  PLN.   Sistem   On Grid   ini   disebut   juga dengan sistem pembantu dikarenakan PLTS masih membutuhkan  supply  dari  PLN  dengan  menggunakan  modul surya  sebagai  penghasil  energi  listrik  sesuai  dengan  kebutuhan yang diperlukan. Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 52 m2 sistem On Grid dengan komponen PLTS berupa 24 modul dipasang  dengan  panel  surya  450  Wp,  1  buah  Inverter berkapasitas  15330  Watt,  Radiasi  matahari  untuk  tahun  2021 rata-rata yaitu 4,67. Biaya energi PLTS Graha YPK PLN 52 m2 adalah  Rp.  1.444,70/kWh  dengan  impor  sebesar  9.240.4 kWh/Bulan  dan  eksport  sebesar  1380,61  kWh/Bulan.  Dengan perhitungan ekonomi, total biaya investasi pada perencanaan ini sebesar  Rp.  257.105.000  dengan  waktu  pengembalian  investasi selama 16 tahun.
Kata  Kunci—  PLTS,  On  Grid,  PLTS  sebagai  Pembantu, Perencanaan PLTS
DOI: 10.22441/jte.2022.v13i3.006

## I. P ENDAHULUAN
Energi  listrik  merupakan  kebutuhan  yang  tidak  bisa dihilangkan  karena  sangat  penting  bagi  kehidupan  manusia pada  zaman  sekarang,  layaknya  kebutuhan  lainnya  listrik sekarang  sudah  menjadi  sebuah  kebutuhan  primer.  Listrik sangat  diperlukan  dalam  banyak  kegiatan  seperti  kegiatan dalam  rumah,  di  sekolah,  perkantoran  bahkan  sampai perindustrian  membutuhkan  listrik  tiap  harinya.  Kebutuhan akan  listrik  untuk  digunakan oleh  masyarakat  Indonesia  ialah sebuah  tanggung  jawab  dari perusahaan  yang bergerak dalam bidang  kelistrikan  dimana  perusahaan  itu  akan  menyediakan serta  mendistribusikan  energi  listrik,  perusahaan  penyedia tenaga  listrik  harus  mampu  mengetahui  jumlah  energi  yang diperlukan  oleh  pelanggannya.  Sehingga  listrik  yang  saya nikmati sekarang adalah listrik yang disuplai oleh PLN, tetapi jika  menginginkan  listrik  mandiri  diperlukan  suplai  seperti pembangkit dari energi baru dan terbarukan (EBT) yang  guna membantu memasok kebutuhan listrik. Tetapi melihat kondisi Indonesia  dari  segi  geografis  pembangkit  listrik  tenaga  surya (PLTS)  ialah  pilihan  tepat.  Karena  berdasarkan  keadaan geografis  Indonesia  berada  pada  garis  katulistiwa  dimana potensi  untuk  sinar  matahari  sangat  memungkinkan  untuk pembangunan  PLTS  ini.  Tujuan  utama  pembangkitan  energi
terbarukan  ini  ialah  untuk  mengurangi  penggunaan  terhadap listrik produksi dari PLN di lokasi pemakai.
Panel  atau  tenaga  surya  ialah  sebuah  energi  yang menjanjikan  di  Indonesia.  Selain  itu,  terdapat  data  pancaran matahari yang didata dari beberapa tempat di Indonesia. Sistem PLTS  ini  ialah  sistem  mandiri  dimana  mampu  untuk dikombinasikan dengan sumber listrik dari PLN ataupun genset dengan  memanfaatkan  sistem  otomatis  ataupun  switching sederhana. [1]
Energi baru dan terbarukan (EBT) ini dalam pemanfaatannya  sampai  Juli  2021  di  Indonesia  itu  baru mencapai  sekitar  35.56  MW  berdasarkan  Permen  ESDM 49/2018 dalam pemanfaatan guna  untuk  sumber  energi  listrik oleh  PLN.  Dari  data  yang  penulis  dapatkan  untuk  analisa sementara  rata-rata  penggunaan  energi  listrik  di  Graha  YPK PLN  pada  tahun  2021  dengan  rentang  waktu  dari  oktober sampai januari 2022 sebelum PLTS dipasang yaitu; pada bulan Oktober,  pemakaian  energi  listrik  di  Graha  YPK  PLN  adalah sekitar  Rp  14.100.000  dengan  total  kWh  yaitu  9.746.  untuk bulan  selanjutnya  yaitu  November  adalah  sebesar  14.322.104 dengan  total  pemakaian  kWh  sebesar  9.653.  dan  untuk Desember  itu  pemakaian  kWh  sebesar  9.913  dengan  total tagihan sebanyak 14.025.046 pada bulan terakhir tahun 2021. Pada  awal  tahun  2022  di  bulan  Januari  tagihan  untuk  listrik sebesar 13.194.526 dengan jumlah pemakaian  kWh sebanyak 9.137.  Sehingga  rata-rata  pemakaian  kWh  sekitar  9.612  dan rata-rata  biayanya  13.892.381.  Dengan  angka  tagihan  yang telah tertera diatas mampu melatar belakangi keinginan untuk membangun  sebuah  pembangkit  dengan  tujuan  menurunkan tagihan serta lebih hemat energi dengan memasang pembangkit yaitu PLTS ini dapat membantu menurunksn resiko krisis listrik akibat  kelangkaan  bahan  bakar  yang  bisa  terjadi  kapanpun, serta alasan yang tidak kalah penting kenapa dibangun sebuah PLTS  ini  ialah  untuk  memanfaatan  energi  renewable  atau energi  yang  tidak  dapat  habis  dalam  konteks  energi  baru  dan terbarukan. [2]
Studi kelayakan proyek yang dicanangkan dalam penelitian ini adalah berlokasi tepat di atap mushola gedung Graha YPK PLN  dengan  besar  10  kWP  perlu  dilakukan  karena  terdapat potensi  energi  listrik  dari  energi  matahari  di  lokasi  gedung mampu  dikatakan  cukup  besar.  Selain  itu,  dari  adanya  proses studi  kelayakan  proyek  PLTS  di  Graha  YPK  PLN  ini  bisa menjadi  acuan  selanjutnya  untuk  perencanaan  PLTS  lain  di Graha YPK PLN kedepannya. [3]

## Pawenary et al., Analisa Studi Kelayakan Pembangunan PLTS 10 kWp Di Graha YPK PLN

## II. P ENELITIAN TERKAIT
PLTS  atau  Pembangkit  Listrik  tenaga  Surya  memiliki konsep  yang  sederhana,  dimana  menjadikan  cahaya  dari matahari ke energi listrik yang dapat digunakan. Kemudian ada panel surya adalah modul dihubung secara seri atau paralel dari beberapa  sel  surya  yang  digabung,  dengan  ukuran  serta kapasitas  yang  diperlukan  menyesuaikan.  Dapat  ketahui bersama bahwa matahari terus bergerak sepanjang waktu, tetapi dengan keadaan panel surya yang diam atau statis tidak mampu memperoleh  energi  listrik  secara  optimal.  Kemudian  supaya energi  terserap  dengan  optimal,  maka  dari  itu  sinar  surya diusahakan selalu jatuh tepat pada permukaan dari panel surya. Disiang hari, sinar matahari jatuh ke panel surya dan diubah ke energi listrik oleh sel – sel kristal dengan proses photovoltaic. Jadi  listrik  yang  tadi  diolah  sudah  mampu  disalurkan  menuju beban ataupun disimpan dalam baterai ACCU. [1]
Saat  seperti  ini,  sangat  menjadi  perhatian  untuk  masalah lingkungan semacam pemanasan global. Indonesia adalah salah satu  negara  tropis  terbesar  dimana  memiliki  potensi  energi matahari  yang  cukup  tinggi  dengan  tingkat  insolasi  (radiasi rata-rata) sebesar 4,5 kWh/m2/hari. Dimana potensi seperti ini mampu  digunakan  sebagai  sumber  energi  alternatif  yang terdapat  sepanjang  tahun  pun  juga  murah.  Oleh  sebab  itu penerapan  teknologi  sel  surya  dengan  menggunakan  energi surya sebagai potensi pada tempat yang tersedia adalah sebuah langkah tepat. Dimana energi surya adalah energi yang ramah lingkungan,  sehingga  EBT  atau  energi  baru  terbarukan  pada saat ini dikategorikan sebagai bentuk energi untuk masa depan dan pula mampu diterima baik oleh masyarakat sehingga sangat banyak  yang  telah  mulai  mengembangkannya  di  berbagai negara  maju.  Pemanfaatan  dari  energi  surya  ini  memiliki manfaat  yaitu  bebas  dari  polusi  sehingga  efek  negatif  untuk lingkungan  juga  sangat  kecil,  selain  itu  energi  ini  mudah didapatkan. [2]
Pembangkitan  listrik  dengan  tenaga  surya  dikenal  dengan sebutan  fotovoltaik  (PV)  yaitu  pembangkitan  listrik  dengan menggunakan  energi  dari  sinar  matahari  secara  langsung. Prinsip  photovoltaic  ialah  mengubah  energi  foton  dari  sinar matahari menjadi energi listrik. Perubahan ini terjadi pada sel- sel fotovoltaik yang berisi lapisan – lapisan tipis dari silicon (Si) murni  dan  bahan  semikonduktor  lain.  Energi  photovoltaic sudah mengalami perkembangan pesat dalam hal implementasi guna untuk memasok kebutuhan listrik didaerah terpencil serta guna mengirim energi sampai ke jaringan. Posisi dipasangnya panel sangat mempengaruhi jatuhnya bayangan sinar matahari sehingga  mengurangi  total  energi  yang  harusnya  didapatkan pada waktu tertentu. Selain masalah tadi untuk metode yang ada dalam  perhitungan  jarak  diantara  deretan  panel  PV menggunakan ketinggian tetap matahari, sehingga cahaya terus memancarkan ke arah panel secara tegak lurus, dan membatasi lama waktu penguatan matahari bahkan bisa sampai 4 jam. [3]
Energi  merupakan  suatu  kebutuhan  pokok  setiap  umat manusia.  Pada  saat  ini  kebutuhan  akan  energi,  hampir  semua dipenuhi  dengan  energi  dari  bahan  bakar  fosil  sebagai sumbernya  contoh  minyak  bumi,  gas  alam  dan  ada  juga batubara.  Tetapi  energi  yang  sekarang  kita  gunakan  ini merupakan  energi  yang  dapat  habis  atau  tidak  dapat diperbaharui  sehingga  cepat  atau  lambat  akan  habis  atau
semakin  berkurang.  Kemungkinan  untuk  terjadinya  sebuah krisis energi merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihindari lagi  jika  tidak  ada  penanganan  khusus.  Sehingga  munculah teknik  pemanfaatan  dengan  teknik  sel  surya.  Penulis  kali  ini akan  melakukan  pelitian  dengan  merancang  PLTS  yang berlokasi  pada  Gedung  Harry  Hartanto  Universitas  Trisakti. Cara  yang  dilakukan  penulis  yaitu  dengan  identifikasi  layout pada  bagian  atap  dari gedung  Hery  Hartanto,  dan  selanjutnya dirancang  sebuah  desain  ideal  dengan  pemanfaatan  banyak macam  alat  yang  terdapat  di  pasaran.  Selanjutnya  melakukan perhitungan  biaya  pengeluaran  awal  dan  perhitungan  daya keluaran listrik guna melakukan analisis laba dan rentang waktu ROI yang bisa tercapai jika saja listrik ini terjual langsung ke PLN. Kemudian hasil dari rancangan menunjukkan totalan dari area  yaitu  855  m2  dan  didapatkan  panel  surya  yang  akan digunakan  adalah  yang  berkapasitas  300  WP  dengan  banyak 312 buah serta inverter yang memiliki kapasitas 20 kW dengan banyak 5 buah. Sehingga nanti daya yang tersalurkan ke PLTS adalah  sebanyak  131.232,1  kWh/tahun.  Rancangan  ini memerlukan  investasi  terlebih  dulu  sebanyak  Rp  2.869.777 serta  memerlukan  biaya  atas  pemeliharaan  dari  pembangkit sebanyak  Rp  28.697.775/tahun.  Jadi  data  dari  perhitungan diatas menunjukan PayBack Period akan tercapai dalam 8 tahun 5 bulan pun juga anilai NPV investasi ini adalah positif. Dimana jika  perbandingannya dengan  estimasi  untuk  rata  –  rata  umur pemakain panel surya itu mencapai 25 tahun, sehingga Penulis menyimpulkan yakni perancangan PLTS ini akan memberikan nilsi yang baik untuk masa depan. [4]
PLTS  adalah  salah  satu  jenis dari  pembangkit  listrik  yang memiliki tingkat efisiensi bagus dalam penerapan untuk lahan industri.  Di  Indonesia  sudah  sangat  banyak  industrial  yang paham dan mulai menggunakan PLTS pada lahannya. Seperti pada PT. Indonesia Kendaraan Terminal ialah contoh pengguna pemanfaatan  PLTS  dalam  jaringan  kelistrikan  mereka.  Tetapi sebelum  penerapan  akan  hal  tersebut  perlu  adanya  analisa kelayakan investasi terlebih dahulu. Disini menulis menganalisa akan alternatif investasi jenis apa yang sekiranya cocok  dan  juga  menguntungkan  didalam  rencana  yang diterapkan  ini.  Oleh  karenanya,  analisa  untuk  kelayakan ekonomi  teknik  sangat  diperlukan.  Didalam  penelitian  ini penulis  berencana  untuk  menggunakan  sebanyak  195  buah panel  untuk  dimanfaatkan,  dengan  total  energi  yang  akan dihasilkan  sebesar  89.83  MWh/tahun.  Serta  terhitung  hemat sebesar  Rp  110.051.317,00.  an  penghematan  sebesar  Rp 110.051.317,00. Metode ekonomi teknik telah digunakan untuk menghasilkan kelayakan investasi tersebut. Arternatif investasi terbaik dengan nilai NPV yaitu sebesar RP 81.346.406,00. Nilai IRR  sebesar  0.53%  dna  hasil  akhir  yaitu  proyek  ini  layak dirancang dan terselenggarakan. [5]

## III. M ETODOLOGI P ENELITIAN

## A. Energi Matahari
Di  masa  depan,  pemanfaatan bahan  bakar  dari  fosil  untuk pembangkit  listrik,  contohnya  gas  alam,minyak  bumi,  batu bara, minyak berat, pasir tar, minyak serpih dan bitumen serta contoh  lainnya,  akan  terus  berkurang  dan  bisa  saja  habis. Diganti oleh pembangkitan energi listrik dimana memanfaatkan

## Pawenary et al., Analisa Studi Kelayakan Pembangunan PLTS 10 kWp Di Graha YPK PLN
sistem  EBT  atau  energi  baru  terbarukan  yang  dimana kelebihannya yaitu lebih ramah akan lingkungan dan lebih tidak menimbulkan pencemaran yang mengkhawatirkan kedepannya. Memang  dinegara  Indonesia  ini  gas  bumi  dan  minyak  masih melimpah  dan  telah  dimanfaatkan  serta  terpakai.  Tetapi pembangkit  listrik  yang  memanfaatkan  bahan  bakar  berupa fosil ini merupakan energi yang tidak dapat diperbarui sehingga cepat atau lambat jika terus dimanfaatkan maka akan habis.
Negara  Indonesia  adalah  negara  yang  beriklim  tropis sehingga indonesia sering dikenal sebagai negeri dengan sinar matahari yang melimpah dimana jarak sinar matahari itu setiap hari mulai dari pagi hari sampai  dengan sore hari dia bersinar dengan terik sehingga dapat dimanfaatkan untuk menggunaan dalam energi baru terbarukan atau EBT.
Gambar 1. Matahari
Manusia  memanfaatkan  matahari  guna  mendeskripsikan waktu seperti hari. Matahari juga berguna bagi tumbuhan dan tanaman  untuk  bisa  tumbuh,  selain  itu  matahari  pun  sangat mempengaruhi keadaan cuaca sehingga matahari disini sangat memberikan  peran  besar  di  dunia  tanpa  matahari  sulit  untuk Manusia  bertahan  hidup.  Selain  itu  pula  matahari  dapat dimanfaatkan dari energi atau tenaganya sehingga dapat diubah menjadi energi listrik dengan bantuan panel surya.

## B. Pembangkit Listrik Tenaga Surya
Pembangkit  listrik  tenaga  surya  adalah  contoh  jenis  dari pembangkit  listrik  yang  dimana  menggunakan  sinar  matahari lewat  sel  surya  atau  juga  fotovoltaik  guna  mengubah  dari radiasi  sinar  foton  menuju  ke  hasil  akhir  yaitu  energi  listrik. Fotovoltaik (PV) ini yaitu dari kata photo yang artinya cahaya serta volta artinya listrik, jadi sistem PV ini adalah sistem kerja langsung  guna  mengalihkan  dari  radiasi  atau  energi  cahaya sehingga menghasilkan energi listrik.

## C. Konfigurasi pada sistem PLTS [6]

## Sistem PLTS Off Grid
PLTS Off Grid umumnya dikenal dengan PLTS stand alone karena  berdiri  sendiri  jadi  sistem  ini  hanya  tersuplai  dengan panel  surya  saja  tanpa  dibantu  dengan  jenis  dari  pembangkit lainnya.  Dimana  artinya  sistem  ini  hanya  memanfaatkan matahari  sebaik-baiknya  saja.  Maka  dari  itu  sistem  ini memerlukan baterai sebagai sarana penyimpan energi matahari. Tujuan utama untuk penggunaan PLTS jenis Off Grid ini yaitu
untuk daerah-daerah yang sulit dikunjungi dengan mudah agar tetap mendapat pasokan listrik

## Sistem PLTS On Grid
PLTS  dengan  jenis  On  grid  ini  berbeda  dengan  Off  Grid, karena PLTS jenis ini diperuntukkan untuk daerah atau tempat yang  sebelumnya  sudah  teraliri  arus  listrik  dan  sistem  lokasi mempunyai periode operasi tepat disiang hari.. Dengan tujuan utama dari pemanfaatan PLTS On Grid ini yaitu untuk mengikis konsumsi pada BBM. [7] [8]

## Sistem PLTS Hybrid
PLTS  hibrid  yaitu  PLTS  dimana  proses  pengoperasian digabung dengan pembangkit listrik lain yang ada. Pada jenis ini PLTS diinginkan memberikan kontribusi secara penuh guna menyuplai  beban  disiang  hari.  Supaya  PLTS  mengklaim  tak mengganggu sistem yang telah ada sebelumnya, dirancanglah bahwa PLTS dengan dilengkapi baterai sebagai buffer ataupun stabilizer.
Studi Kelayakan [9-12]
Studi  kelayakan  proyek  merupakan  suatu  analisa  sebelum proyek dibangun dengan mempertimbangkan keberhasilan dari proyek  itu  sendiri.  Umumnya  pada  studi  kelayakan  memiliki aspek-aspek untuk dikaji, sebagai berikut :

## Aspek Teknis I
Menentukan jumlah modul surya terpasang
N = 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝐿𝑇𝑆 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑘𝑎𝑛 𝐷𝑖𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑆𝑢𝑟𝑦𝑎 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑘𝑎𝑛 𝐷𝑖𝑔𝑢𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 (1)
• Menentukan luas area efektif yang dibutuhkan
Area (m 2 ) = 𝑘𝑊𝑝 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑆𝑢𝑟𝑦𝑎 (2)
• Menentukan kapasitas Inverter
𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 max  𝑃𝐿𝑇𝑆 + (25% ∗ 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 max 𝑃𝐿𝑇𝑆) (3)
• Energi yang dihasilkan PLTS
P i = besar daya yang digunakan x (100% -15%)
P out = P i x radiasi E yield = Pout x 365 Days (4)
• Performa rasio
H tilt = PSH x 365 Days E ideal = Daya spesifikasi modul x jumlah modul x H tilt
PR = 𝐸𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 𝐸𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑥 100% (5)

## Aspek Finansial
Metode  analisis  keuangan  yang  diterapkan  pada  proses penelitian ini yaitu, sebagai berikut.
1) Biaya Operasi serta Maintenance

## Pawenary et al., Analisa Studi Kelayakan Pembangunan PLTS 10 kWp Di Graha YPK PLN
Memperkirakan  seberapa  banyak  biaya  yang  dibutuhkan guna operasi serta perawatan.
Anggaran O&M = 1% X Jumlah Biaya Investasi          (6)
2) Total biaya= Jumlah investasi + biaya O&M                (7)
a. Harga  jual  kWh  pertahun  =  (harga  jual  kWh/tahun x  total radiasi/hari) x 365 Days
3) Menghitung energi impor – export
a. Energi export = 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
12 (8)
b. impor – export = impor – (65% x ekspor) (9)
c. biaya  pemakaian  =  (energi  impor  –  ekspor)  x  biaya pemakaian dari PLN (10)
4) Menghitung penghematan pada PLTS
a. = 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑂𝑛𝐺𝑟𝑖𝑑 –  𝑆𝑒𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ 𝑂𝑛𝐺𝑟𝑖𝑑 (11)
b. 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑒𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑃𝐿𝑇𝑆 𝑥 12 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 –  𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂&𝑀 (12)
c. = 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑏𝐿𝑁 𝑥 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛
𝑝𝑒𝑚𝑎𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑎𝑑𝑎 𝑃𝐿𝑇𝑆 x 100%
(13)
5) Metode Net Present Value (NPV) Net Present Value yaitu pendapatan atau laba bersih berupa nilai bersih berdasarkan total dari present value (PV).
Rumus  yang  biasanya  digunakan  dalam  perhitungan  NPV ialah :
NPV = aliran kas bersih – Total Biaya Investasi   (14)
6) Metode Internal Rate Of Return (IRR) IRR  adalah  sebuah  indikasi  efisiensi  dalam  sebuah investasi.  Jika  pengembalian  dana  lebih  besar  dibandingkan pengembalian maka suatu proyek dapat dikatakan berhasil dan dilanjutkan.  Dengan  kata  lain  IRR  sebagai  tolak  ukur  dalam penentuan investasi apakah dapat dilaksanakan atau tidak dari minimum  acceptable  rate  of  return  (MARR)  sebagai  acuan. MARR  ialah  laju  minimum  untuk  pengembalian  pada  suatu investasi yang diberikan diawal oleh investor/pemodal.
IRR = rk ( 𝑁𝑃𝑉 𝑟𝑘 𝑇𝑃𝑉𝑟𝑘 − 𝑇𝑃𝑉𝑟𝑏 ) 𝑥(𝑟𝑏 − 𝑟𝑘) (15)
Keterangan : rk = tingkat bunga yang lebih kecil. rb = tingkat bunga yang lebih besar. NPV rk = Net Present Value pada tingkat bunga kecil TPV rk = Total Present Value pada tingkat bunga  kecil. TPV rb = Total Present Value pada tingkat bunga besar.
7) Metode PayBack Period (PP) Arti  dari PayBack  Period ialah  metode  perkiraan  jangka waktu  investasi  akan  kembali  atau  jangka  waktu  yang diperlukan  guna  mengembalikan  modal  serta  menutup pengeluaran  investasi. PayBack  Period ialah  rasio  diantara initial  cash  investment  dengan  cashflow  yang  dihasilkan merupakan satuan waktu. suatu tawaran invest mampu disetujui jika PayBack Period lebih cepat ataupun lebih singkat daripada PayBack Period yang dituntut oleh perusahaan.
PBP = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑤𝑎𝑙+𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑙𝑖ℎ𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑒𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑃𝐿𝑇𝑆 (16)

## Aspek Lingkungan
Kajian  terhadap  aspek  lingkungan  didalam  satu  studi kelayakan dengan tujuan mengamati layak dan tidaknya suatu proyek  yang  terusulkan  didalam  studi  kelayakan  diamati dengan dampak untuk lingkungan sekitar. Dimana menyangkut geografis,  topografi  dan  susunan  Analisa  Mengenai  Dampak Lingkungan (AMDAL).

## IV. H ASIL DAN A NALISA

## A. Aspek Teknis

## Tabel 1. Kondisi Kelistrikan Graha YPK PLN
Graha YPK PLN Lebak Bulus Data Teknis
PLTS Atap/PV Rooftop Volume Satuan Pelanggan B2 TR 53.000,00 VA Tarif Biaya Pemakaian 1444,70 Rp/kWh (Sumber: PLN)
(Sumber: Google Earth)
Gambar 2. Lokasi Rencana Pemasangan Proyek PLTS
Tabel 2. Pemeriksaan kekuatan struktur atap untuk
pemasangan PLTS
1. Bentuk atap Datar 2. Struktur Bahan Beton 3. Keadaan disekitar atap Sangat kondusif
Dari data yang didapatkan oleh penulis di lokasi, luas area efektif pemasangan PLTS sejauh 52 m 2 dengan total 24 panel bisa terpasang dan perpanel berkapasitas 450 Wp dengan total 10800 Wp untuk total keseluruhan yang bisa didapatkan setelah pemasangan PLTS. Dengan inverter berkapasitas 13500 Watt dan sudut kemiringan berdasarkan website global solar atlas 9 o dan menghadap ke utara.

## Pawenary et al., Analisa Studi Kelayakan Pembangunan PLTS 10 kWp Di Graha YPK PLN

## B. Aspek Finansial
Tabel 3. Asumsi Utama No. Asumsi Nilai Keterangan 1. Laju Inflasi Rata- Rata 1,90% Sumber : www.bi.go.id Data Desember 2021 2. Nilai Tukar US$/RP (kurs) 14.265 Sumber : www.bi.go.id Data Desember 2021 3. Faktor Diskonto 3,50% Sumber : www.bi.go.id
Data 1 Juli 2022
4. Jam operasional PLTS/hari 4-9 Jam 5. Umur mesin PLTS (Tahun) 20 Tahun 6. Umur inverter (Tahun) 10 Tahun Tabel 4. Investasi Awal No. Item Komponen Qty Kap. Total 1. PV Modul 450 Wp 24 PCS 10.800 kWp Rp. 92.400.000 2. PV Inverter SMA STP15, Mounting , Kabel Dan Lainnya - - Rp. 116.060.000 Total Besar Investasi Rp. 208.460.000,00
Biaya O&M = 1% X Total Biaya Investasi Biaya O&M = 1% X Rp 208.460.000,00 Biaya O&M = Rp 2.084.600
Menghitung NPV (Net Present Value) pada PLTS Graha YPK PLN
NPV = aliran kas bersih – total investasi NPV = Rp . 345.267.955 – Rp. 257.105.000 NPV = Rp 88.162.955,-
Telah didapatkan hasil untuk perhitungan bahwa nilai NPV pada PLTS gedung Graha YPK PLN sebesar Rp. Rp 88.162.955 sehingga apabila nilainya > 0 maka dikatakan proyek tersebut layak, serta jika NPV bernilai < 0 maka dapat dikatakan bahwa proyek tidak layak. Parameter ini dilakukan berdasarkan pada konsep mendiskonto seluruh aliran kas ke nilai sekarang untuk memperoleh nilai nett.
Menghitung IRR (Internal Rate Return) pada PLTS Graha YPK PLN
IRR = rk ( 𝑁𝑃𝑉 𝑟𝑘 𝑇𝑃𝑉𝑟𝑘 − 𝑇𝑃𝑉𝑟𝑏 ) 𝑥(𝑟𝑏 − 𝑟𝑘)

## IRR = 15,01
( 𝑅𝑝15.533.316,89
𝑅𝑝250.288.805,62  −  𝑅𝑝265.296.841,26 ) 𝑥(14,5 − 15,01)
IRR= 7,92%
Keterangan : rk = tingkat bunga yang lebih kecil.
rb = tingkat bunga yang lebih besar. NPV rk = Net Present Value pada tingkat bunga kecil TPV rk = Total Present Value pada tingkat bunga  kecil. TPV rb = Total Present Value pada tingkat bunga besar.
Berdasarkan Hasil hitungan tersebut maka didapatlah nilai IRR  sebesar  7.92%  dimana  nilai  IRR  yang  didapatkan  lebih besar dari nilai suku bunga yang digunakan yaitu 3,50%, maka dengan  nilai  IRR  tersebut  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya pada gedung Graha YPK PLN adalah layak.
Menghitung  PBP  (Pay  Back  Periode)  pada  PLTS  Graha YPK PLN
PBP  =  (Investasi  Awal+Biaya  Pemeliharaan)/  (Biaya Penghematan dari PLTS)
PBP  =  (Rp.  208.460.000,00  +  Rp.  2.084.600,00      )/  (Rp. 13.473.875,47   ) PBP = 15,63 Tahun ≈ 16 Tahun
Berdasarkan  hasil  perhitungan  yang  didapatkan  diatas bahwa  periode  atau  kurun  waktu  yang  dibutuhkan  untuk pengembalian investasi awal yaitu selama 16 tahun, maka dari segi  PBP  yang  didapatkan  lebih  (singkat)  dibandingkan  dari umur  perangkat  sehingga  dari  aspek  perhitungan  PBP  PLTS Graha YPK PLN dikatakan (layak).

## V. K ESIMPULAN
Berdasarkan  dari  apa  yang  telah  dijabarkan  penulis mengenai  Studi  Kelayakan  Proyek  Perencanaan  Pembangkit Listrik Tenaga Surya 10.8 kWp pada Kantor Graha YPK PLN yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa :
1. Dari hasil perhitungan segi kelayakan finansial didapatkan kesimpulan  untuk  pengembalian  modal  investasi  selama 15-16  tahun  dan  dibulatkan  ke  16  tahun  pengembalian modal bersih.
2. Perencanaan  untuk  pemasangan  PLTS  ini  diutamakan untuk  mengurangi  biaya  listrik  setiap  bulan  di  Kantor Graha  YPK  PLN.  Dengan  total  investasi  yang  harus dikeluarkan diawal adalah sebesar Rp. 257.105.000
3. Pada perhitungan performance rasio didapatkan hasil 85% sehingga sistem PLTS yang direncanakan dapat dikatakan layak  untuk  beroperasi  sebagaima  nilai  tolak  ukur performance  rasio  adalah  <70%  tidak  layak  dan  >70% layak beroperasi.

## U CAPAN T ERIMA K ASIH
Dengan  ini  saya  menyampaikan  penghargaan  dan  ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Pembimbing utama Dr. Ir. Pawenary, M.T.,MPM.,IPU.
2. Bapak  Heri  Suyanto,  S.T.,  M.T.  selaku  dosen  sekaligus penanggung  jawab  teknis  dan  operasional  PLTS  Graha YPK PLN
3. Seluruh  pegawai  YPK  PLN  dan  PT.  STT  yang  ikut membantu dalam mencari data yang diperlukan

## Pawenary et al., Analisa Studi Kelayakan Pembangunan PLTS 10 kWp Di Graha YPK PLN

## D AFTAR P USTAKA
[1] H. Sirait, “Sistem Pelacak Sinar Matahari Dalam Pengisian Daya Listrik Pada  Accu  Menggunaan  Solar  Panel,” Proceeding  Seminar  Nasional APTIKOM 2016 , vol. 1, no. 1, pp. 347–359, Oct. 2016.
[2] J.  Windarta,  E.  W.  Sinuraya,  A.  Z.  Abidin,  A.  E.  Setyawan,  and  A. Kusuma,  “Penerapan  Teknologi  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya (PLTS) di SMA Negeri 6 Surakarta sebagai Sekolah Hemat Energi dan Ramah Lingkungan,” Prosiding  :  Konferensi  Nasional  Matematika  dan IPA Universitas PGRI Banyuwangi , vol. 1, no. 1, pp. 215–227, 2019.
[3] S.  Samsurizal,  C.  Christiono,  and  H.  Husada,  “Studi  Kelayakan Pemanfaatan Energi Matahari Sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Surya Di  Dusun  Toalang,” Setrum  :  Sistem  Kendali-Tenaga-elektronika- telekomunikasi-komputer ,  vol.  9,  no.  1,  p.  75,  Jun.  2020,  doi: 10.36055/setrum.v9i1.7494.
[4] S.G.  Ramadhan  and  C.  Rangkuti,  “Perencanaan  Pembangkit  Listrik Tenaga  Surya  Di  Atap  Gedung  Harry  Hartanto  Universitas Trisakti,” Prosiding  Seminar  Nasional  Cendekiawan ,  pp.  22.1–22.11, 2016, doi: 10.25105/semnas.v0i0.905.
[5] P.  A.  K.  Ray,  R.  S.  Wibowo,  and  F.  A.  Pamuji,  “Studi  Kelayakan Pemasangan  PLTS  80  KW  Pada  Sistem  Kelistrikan  PT.  Indonesia Kendaraan Terminal,” Jurnal Teknik ITS , vol. 10, no. 1, Aug. 2021, doi: 10.12962/j23373539.v10i1.59320.
[6] R.  Hariyati.,  M.  N.  Qosim.,  &  A.  W.  Hasanah,  “Konsep  Fotovoltaik Terintegrasi On Grid dengan Gedung STT-PLN,” Energi dan Kelistrikan: Jurnal Ilmiah , vol 11, no. 1, 2019.
[7] H.  Satria  and  S.  Syafii,  “Sistem  Monitoring  Online  dan  Analisa Performansi  PLTS Rooftop Terhubung ke  Grid  PLN,” Jurnal Rekayasa Elektrika , vol. 14, no. 2, Aug. 2018, doi: 10.17529/jre.v14i2.11141.
[8] S.  Sukmajati  and  M.  Hafidz,  “Perancangan  dan  Analisis  Pembangkit Listrik Tenaga Surya Kapasitas 10 Mw On Grid di Yogyakarta,” Energi dan Kelistrikan , vol. 7, no. 1, pp. 49–63, 2015, doi: 10.33322/energi.v7i1.582.
[9] Direktur  Jenderal  Energi  Baru,  Terbarukan  dan  Konservasi  Energi, “Panduan  Studi  Kelayakan Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya Terpusat”, Tetra Tech. ES, Inc , 2019.
[10] B.  Winardi,  A.  Nugroho,  and  E.  Dolphina,  “Perencanaan  Dan  Analisis Ekonomi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Untuk Desa Mandiri,” Jurnal  Tekno ,  vol.  16,  no.  2,  pp.  1–11,  Oct.  2019,  doi: 10.33557/jtekno.v16i1.603.
[11] A. Naufal, “Desain Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya Rooftop Di  Gedung  C  Fakultas  Teknik  Universitas  Mataram,”  Repository UNRAM, Unram.ac.id , 2021.
[12] Direktur  Jenderal  Energi  Baru,  Terbarukan  dan  Konservasi  Energi, “Panduan Perencanaan Dan Pemanfaatan PLTS Atap Di Indonesia”, Tetra Tech. ES, Inc , 2020.