Abstrak—PT.  Petrokimia  Gresik  memiliki  sistem  dengan komponen kelistrikan yang sangat kompleks dan memerlukan perhatian  lebih  pada  segi  koordinasi  proteksi  sistem kelistrikannya.  Terjadinya  gangguan  pada  pembangkit  PLN menyebabkan  generator  pembangkit  pada  Gresik  Gas Cogeneration  Plant  PT.  Pupuk  Indonesia  Energi  mengalami trip.  Sehingga  perlu  dilakukan  perubahan  koordinasi  proteksi generator  pembangkit  dan  juga  peningkatan  kualitas  setting dari  rele  pengaman  tersebut.  Oleh  sebab  itu  diusulkan  topik tugas akhir ini sebagai studi untuk membantu setting koordinasi proteksi  rele  pada  generator  turbin  gas  26  MW  Gresik  Gas Cogeneration Plant. Kondisi operasi abnormal pada generator dapat  menyebabkan  kerusakan  pada  generator  dan  ketidak andalan  pada  sistem  kelistrikan.  Evaluasi  rele-rele  yang  aktif meliputi  rele  eksitasi  berlebih,  rele  frekuensi,  rele  daya  balik, rele  generator  unbalance,  dan  rele  loss  of  field  pada  topik  ini dikhususkan  untuk  memperbaiki  setting  eksisting  untuk disesuaikan dengan standar yang ada, sehingga generator akan terlindungi  dengan  baik  saat  terjadi  gangguan  eksternal generator.
Kata  Kunci—Evaluasi  Rele.Generator,  Kondisi  Operasi Abnormal,  Koordinasi Proteksi.

## I. PENDAHULUAN
EBAGAI salah satu negara semi agraris terbesar di dunia, Indonesia  memiliki  bidang  pertanian  sebagai  sektor utama  komoditas  bahan  pangan.  Secara  tidak  langsung,  hal tersebut menjadikan pupuk sebagai bahan pendukung utama dalam  berkembangnya  bidang  pertanian.  PT.  Petrokimia Gresik,  salah  satu  perusahaan  pupuk  terbesar  di  Indonesia, dituntut  untuk  memproduksi  pupuk  yang  berkualitas  guna memajukan sektor pertanian dan perkebunan dengan. Dalam rangka  memenuhi  kebutuhan  tersebut,  tentu  diperlukan ketersediaan  listrik  yang  besar  pula  dalam  prosesnya. Ketersediaan  tenaga  listrik  menjadi  hal  yang  esensial  pada sebuah industri untuk menjamin terpenuhinya segala macam proses produksi.
Sistem  proteksi  kelistrikan  dalam  suatu  industri memerlukan  kepastian  keamanan  agar  tidak  mengganggu proses  produksi  yang  ada.  Peralatan  proteksi  pada  suatu sistem kelistrikan memiliki tujuan utama sebagai pelindung peralatan ketika terjadi kegagalan atau gangguan pada sistem tenaga listrik [1]. Mengingat kompleksitas sistem kelistrikan, maka  diperlukan  juga  koordinasi  antar  peralatan  proteksi guna  mengatur  skenario  perlindungan.  Peralatan  proteksi yang  tidak  terkoordinasi  dengan  baik  dapat  menyebabkan berkurangnya kontinuitas aliran daya, menurunkan keandalan sistem  listrik,  menurunkan  keandalan  sistem  kelistrikan hingga  menyebabkan  kerugian  secara  finansial  akibat hilangnya kesempatan produksi listrik [2].
Gresik  Gas  Cogeneration  Plant  (GGCP)  PT.  Pupuk Indonesia  Energi  (PIE)  memiliki  peralatan  proteksi  yang berfungsi  sebagai  penunjang  kegiatan  pembangkit  listrik. Terjadinya gangguan terhadap frekuensi pada saat gangguan PLN  menyebabkan  generator  GTG  GGCP  26,8  MW menglami trip .  Mematikan  generator  pada  saat  terjadinya gangguan tidak menunjukkan tingkat kehandalan sistem yang baik, sehingga perlu dilakukan evaluasi demi menjaga fungsi sistem proteksi tenaga listrik. Tanpa adanya evaluasi secara komprehensif,  dikhawatirkan  peralatakan  proteksi  justru menyebabkan fault  trip .  Studi  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi setting eksisting  pada  relay  generator  dan merumuskan  remkomendasi setting yang  tepat  pada  sistem proteksi kelistrikan PT. PIE sehingga meminimalisasi terjadi kerusakan sekaligus memperpanjang usia pakai generator itu sendiri. Obyek yang menjadi fokus utama evaluasi ini ialah generator GTG GGCP 26,8 MW.

## II. TEORI PENUNJANG
Terjadinya  gangguan  pada  generator  tidak  selalu melibatkan  kesalahan  atau  kegagalan  pada  generator. Terdapat  beberapa  kondisi  abnormal  yang  mungkin  terjadi pada  generator  dapat  menyebabkan  kegagalan  fungsi  kerja dari generator tersebut yaitu diantaranya Loss of field ANSI 40, Eksitasi berlebih (Overexcitation) ANSI 24, Daya balik (reverse power) ANSI 32, Generator unbalance ANSI 46, dan Overfrequency dan underfrequency ANSI 81 [3].

## A. Rele Overexcitation (ANSI 24)
Eksitasi berlebih dari generator atau transformator apa pun yang terhubung ke terminal generator akan terjadi bila rasio tegangan  terhadap  frekuensi  (V/Hz)  yang  diterapkan  ke terminal  peralatan  melebihi  105%  (basis  generator)  untuk generator.  Ketika  rasio  volt/hertz  (V/Hz)  ini  terlampaui, saturasi  inti  magnetik  generator  atau  transformator  yang terhubung dapat terjadi, dan stray flux dapat diinduksi pada komponen  nonlaminasi  yang  tidak  dirancang  untuk membawa  fluks.  Fluks  yang  berlebihan  juga  dapat menyebabkan  arus  eddy  yang  berlebihan  pada  laminasi generator  yang  mengakibatkan  tegangan  berlebih  antar laminasi.  Ini  dapat  menyebabkan  overheating  yang  parah pada  generator  atau  transformator  dan  akhirnya  kerusakan pada isolasi. Arus medan di generator juga bisa berlebihan.
Satu versi rele V/Hz memiliki karakteristik waktu inverse dan  unit  tunda  waktu  definite  yang  terpisah.  Unit  ini  dapat dihubungkan  ke  perintah  trip  atau  alarm  dan  memperluas kemampuan karakteristik rele agar sesuai dengan
S

## Studi Koordinasi Proteksi pada Generator Turbin Gas 26 MW Sistem Kelistrikan PT. Petrokimia Gresik
Dicky Putra Adhitya dan Margo Pujiantara Departemen Teknik Elektro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : margo@ee.its.ac.id
karakteristik  V/Hz  dari  kombinasi  generator-transformator. Contoh setting waktu inverse rele tertera pada Gambar 1.

## B. Rele Overfrequency dan Underfrequency (ANSI 81)
Kondisi  underfrequency dapat  terjadi  pada  sistem  karena pengurangan  daya  input  secara  tiba-tiba  melalui  hilangnya generator dari sistem. Pembangkitan yang beroperasi sendiri (lepas  dari  sistem)  dengan  beban  dapat  menyebabkan underfrequency  ketika  jumlah  beban  melebihi  jumlah pembangkitan.  Umumnya  underfrequency  di  setting  pada elemen  pertama  pickup  frekuensi  98%  dengan  delay  10 menit,  elemen  kedua  pickup  97%  dengan  delay  1,5  menit, elemen ketiga pickup 96%, dengan delay 30 detik dan elemen keempat  95%  dengan  delay  0,167  detik.  Setting  alarm dilakukan pada frekuensi 99% dengan delay 10 detik.
Kondisi  overfrequency  dapat  terjadi  karena  hilangnya beban  secara  tiba-tiba  atau  hilangnya  jalur  transmisi  utama yang memasok daya. Pembangkitan yang beroperasi sendiri dengan beban dapat menyebabkan frekuensi berlebih ketika jumlah  pembangkitan  melebihi  jumlah  beban.  Pada overfrequency umumnya di setting dengan pickup frekuensi 103%  maksimal  selama  10  menit  dan  akan  trip  ketika frekuensi berada diatas 103%. Setting alarm dilakukan pada frekuensi 101% sengan delay 5 detik.

## C. Rele Reverse Power (ANSI 32)
Rele  daya  balik  digunakan  untuk  mendeteksi  kondisi motoring  generator.  Relai  daya  balik  yang  terpisah  dapat digunakan dalam skema logika trip sekuensial di mana motor diperbolehkan untuk waktu yang singkat untuk memastikan penggerak utama telah kehilangan energi yang cukup untuk mencegah overspeed diikuti  dengan  trip  pada  turbin. Sensitivitas  dan  pengaturan  relai  tergantung  pada  jenis
penggerak utama yang terlibat. Daya monitoring maksimum pada penggerak utama tertera pada Tabel 1.

## D. Rele Generator Unbalance (46)
Sejumlah kondisi sistem dapat menyebabkan arus tiga fasa yang tidak seimbang pada generator. Penyebab paling umum adalah  asimetri  sistem  (misalnya,  saluran  yang  tidak ditransposisikan),  beban  yang  tidak  seimbang,  gangguan sistem  yang  tidak  seimbang,  dan  rangkaian  terbuka  yang mengakibatkan ketidakseimbangan tegangan fasa generator. Kondisi sistem ini menghasilkan komponen arus urutan fase negatif yang menginduksi arus frekuensi ganda di permukaan rotor; cincin penahan; irisan slot; dan, pada tingkat yang lebih kecil, belitan medan. Arus rotor ini dapat menyebabkan suhu tinggi  dan  mungkin  berbahaya  dalam  waktu  singkat. Kerusakan  serius  pada  generator  terjadi  jika  kondisi  tidak seimbang dibiarkan terus-menerus.
Rele ketidakseimbangan  pada generator  digunakan untuk melindungi  mesin  dari  kerusakan  rotor  akibat  arus  urutan negatif  yang  berlebihan.  Karakteristik  operasi  tahap  waktu inverse didefinisikan oleh persamaan berikut:
𝑇 = 𝐾 ( 𝐼2 𝐼𝑛𝑜𝑚 ) 2
dimana: I nom adalah arus pengenal generator K adalah konstanta kemampuan urutan-negatif
E. Rele Loss of Field (ANSI 40)
Fungsi dari proteksi ini adalah untuk mendeteksi hilangnya eksitasi  pada  mesin  sinkron.  Eksitasi  dapat  hilang  karena terbukanya  circuit  breaker  secara  tidak  sengaja,  dan  open circuit  atau  short  circuit  pada  belitan  medan.  Kehilangan
Gambar 1. Contoh setting waktu inverse rele V/Hz dengan unit waktu definite.
Gambar 2. Karakteristik setting kurva mho untuk zona 1 dan zona.
Gambar 3. Flow chart metode penelitian.
Tabel 1. Daya motoring maksimum pada penggerak utama Penggerak Daya Turbin uap 3.0% Turbin gas 50% Turbin roda air 0.2% Mesin disel 25%
eksitasi  dapat  merusak  mesin  dan  merusak  pengoperasian sistem.  Ketika  generator  sinkron  kehilangan  eksitasi,  maka generator sinkron akan bertindak sebagai generator induksi, generator beroperasi di atas kecepatan normal, dan menerima eksitasi  (VAR)  dari  sistem.  Kejadian  tersebut  dapat mengakibatkan  kerusakan  thermal  apabila  terjadi  terus- menerus.
Proteksi hilang eksitasi menggunakan dua buah mho relay dengan karakteristik operasi berikut ini [4] : 1. Zone 1, digunakan mho relay dengan setting berikut :
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 1 = ( 𝑍𝑏 + 𝑋′𝑑 2 ) 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠 1 = 𝑍𝑏 2
Dimana Zb adalah impedansi generator (ohm) dan X’d adalah Reaktansi transien generator (ohm) 2. zone 2, digunakan mho relay dengan setting berikut:
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 2 = ( 𝑋 𝑑 + 𝑋′ 𝑑 2 ) 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠 2 = 𝑋 𝑑 2
Dimana  X’d  adalah reaktansi  transien  generator  (ohm) dan Xd  adalah  reaktansi  sinkron  generator  (ohm).  Kurva karakteristik  setting  kurva  mho  untuk  zona  1  dan  zona  2 tertera pada Gambar 2.
III. METODE PENELITIAN
Proses  penelitian  terbagi  menjadi  4  tahapan  yaitu pengumpulan  data  dan  studi  literatur.  Data  yang  digunakan antara  lain  sistem  kelistrikan  PT.  Petrokimia  Gresik, spesifikasi  generator  GTG  GGCP.  Yang  kedua  evaluasi setting  eksisting  relay  generator.  Menghitung  setting eksisting  relay  berdasakan  acuan  standar  yang  berlaku kemudian diilustrasikan pada plot grafik dalam Ms. Excel.
Tahap  Re-setting  relay  eksisting  generator.  Tahap  ini dilakukan  apabila  hasil  pada  tahap  2  belum  memenuhi standar yang berlaku. Langkah dan prosedur hitungan sama seperti  pada  tahap  sebelumnya.  Yang  terakhir  melakukan analisis  perbandingan  antara  setting  eksisting  dan  setting rekomendasi.  Komparasi  antara  kondisi  rele  proteksi  pada generator  GTG  GGCP  26  MW  berdasarkan  standar  yang berlaku untuk memitigasi kondisi abnormal pada generator. Flowchart metode penelitian tertera pada Gambar 3.
IV. HASIL DAN DISKUSI
A. Sistem Kelistrikan PT. Petrokimia Gresik
PT.  Petrokimia  Gresik  memiliki  sistem  kelistrikan  yang tergolong  besar  dan  kompleks.  Pada  gambar  4,  diketahui terdapat 5 pabrik yang beroperasi pada sistem kelistrikan PT. Petrokimia Gresik yaitu Pabrik 1, Pabrik 2, Pabrik 3A, Pabrik 3B, dan Amurea 2. Sistem kelistrikan PT. Petrokimia Gresik
Gambar  4.  Single  line  diagram  PT.  Petrokimia  Gresik  yang disederhanakan.
Gambar 5. Perbandingan setting eksisting dan rekomendasi rele 24.
Tabel 2.
Setting eksisting dan rekomendasi Rele Overexcitation (ANSI 24) Setting Eksisiting Rekomedasi Parameter 1 Parameter 2 Parameter 1 Parameter 2 Function Enabled Enabled Enabled Enabled VHZ Voltage Mode L-G L-G L-G L-G Pickup 1.05 pu 1.17 pu 1.05 pu 1.17 pu Curves Inverse Curve A Definite Time Inverse Curve A Definite Time TD Multiplier 2.50 s 0.5 s 10 s 0.5 s Time Reset 600 s 600 s 600 s 600 s Block OFF OFF OFF OFF Target Latched Latched Latched Latched Events Enabled Enabled Enabled Enabled Tabel 3. Setting eksisting dan rekomendasi Rele Overfrequency dan Underfrequency (ANSI 81) Setting Eksisiting Rekomedasi Parameter 1 Parameter 2 Parameter 1 Parameter 2 Relay 81O Function Enabled Enabled Enabled Enabled Block OFF OFF OFF OFF Pickup 51.5 Hz 53 Hz 53 Hz 55 Hz Pickup Delay 10 s 1 s 10 s 1 s Reset Delay 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s Relay 81U Function Enabled Enabled Enabled Enabled Block OFF OFF OFF OFF Pickup 48.5 Hz 47 Hz 48.5 Hz 47 Hz Pickup Delay 5 s 0.5 s 300 s 0.5 s Reset Delay 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s
telah  hampir  terintegrasi  antara  satu  pembangkit  dengan pembangkit  lainnya,  kecuali  pada  Pabrik  3A  dimana  pada operasinya  menggunakan  pembangkit  mandiri  yaitu  TG-65 dan TG-66. Single line diagram PT. Petrokimia Gresik tertera pada Gambar 4.

## B. Perhitungan dan Evaluasi Relay GTG GGCP 26,8 MW
Perhitungan  dan  evaluasi  dilakukan  pada  rele  24  untuk overexcitation ,  rele  81U  untuk underfrequency ,  rele  81O untuk overfrequency ,  rele  32  untuk directional  reverse power , rele 46 untuk generator unbalance , dan rele 40 untuk loss of excitation .
1) Rele Overexcitation (ANSI 24)
Setting eksisting nilai pickup yang diterapkan pada rele ini telah  sesuai  dengan  standar  yang  ada  (Parameter  1  sebesar 1.05  pu;  Parameter  2  sebesar  1.17  pu)  tertera  pada  Tabel  2 dimana eksitasi berlebih dari generator akan terjadi bila rasio tegangan  terhadap  frekuensi  (V/Hz)  yang  diterapkan  ke terminal  generator  melebihi  1,05  pu  (basis  generator). Selanjutnya  adalah  menghitung  efektifitas  setting  kurva sesuai dengan standar perhitungan inverse time curve A IEC 255-4.
Idealnya,  parameter  1  pada  setting  rele  24  berfungsi sebagai trigger  alarm sehingga  rele  24  tidak  boleh  bekerja terlalu  cepat  apabila  terjadi  gangguan  eksternal  generator. Namun  yang  terjadi  adalah  sebaliknya.  Berdasarkan  hal
tersebut maka setting eksisting perlu dirubah sesuai dengan standar  yang  ada,  dimana  pada  GE  G60  nilai  TDM  yang direkomendasikan  adalah  10  dengan  nilai  pickup  1.05  pu. Perbandingan  setting  eksisting  dan  rekomendasi  rele  24 tertera pada Gambar 5.
2) Rele Overfrequency dan Underfrequency (ANSI 81)
Terdapat dua stage setting rele 81O ( overfrequency ) dan r ele 81U ( underfrequency ) dalam kelompok proteksi  kondisi operasi  abnormal  generator  PT.  Petrokimia  Gresik.  Setting pertama  untuk  rele  81O  diambil  nilai  pickup  low-set  pada frekuensi 51,5 Hz dan nilai pickup high-set pada frekuensi 53 Hz.  Sedangkan  setting  kedua  untuk  rele  81U  diambil  nilai pickup  low-set  48,5  Hz  dan  nilai  pickup  high-set  pada frekuensi 47 Hz. Selanjutnya dilakukan perhitungan kinerja rele  ANSI  81.  Hal  ini  tertera  pada  Tabel  3.  Gambar  6 menunjukkan  kemampuan  tipikal  generator  saat  frekuensi tidak normal.
Akibat acuan pengaturan eksisting yang belum terupdate, generator  bekerja  secara  tidak  efisien.  Terlihat  bahwa generator  akan  terus  bekerja  secara  normal  pada  frekuensi 58,2 Hz atau setara dengan 97% hingga frekuensi 61 Hz atau setara dengan 102%. Kemudian pada waktu operasi terbatas pada frekuensi 61 Hz atau setara 102 % hingga 66 Hz atau setara dengan 110% diizinkan beropersi hingga 10 menit atau selama 600 detik. Selanjutnya pada IEEE Std C37.102 2006 dijelaskan  pada  kondisi  underfrequency  waktu  operasi terbatas  pada  rentang  frekuensi  57,8  Hz  atau  setara  96% hingga 58,5 Hz atau setara 97,5% diizinkan hingga 10 menit atau  600  detik.  Dengan  demikian,  direkomendasikan  untuk mengubah setting pada bagian berikut :
1. Pickup low-set rele 81O menjadi 53 Hz dan nilai pickup high-set pada frekuensi 55 Hz.
2. Nilai Pickup Delay rele 81U menjadi 300 detik.
Gambar  6.  Kemampuan  tipikal  generator  saat  frekuensi  tidak  normal berbasis 60 Hz IEEE C37.106 2004.
Gambar  7.  Perbandingan  setting  eksisting  dan  rekomendasi  rele  81O dan 81U.
Gambar 8. Plot setting eksisting dengan kurva kapabilitas generator.
Gambar 9. Perbandingan setting eksisting dan rekomendasi rele 40.
Perbandingan setting eksisting dan rekomnedasi rele 81O dan 81U tertera pada Gambar 7.

## 3) Rele Directional Reverse Power ANSI 32
Besarnya  daya  maksimum  yang  diizinkan  mengalir menuju generator sebesar 5% dari daya aktif generator atau - 5% dari kemampuan generator dalam menyuplai suatu sistem kelistrikan.  Rating  daya  generator  GGCP  yang  digunakan sebesar  26,8  MW  dimana  nilai  daya  selama  reverse  power yang  diizinkan  untuk  diserap  generator  yaitu  sebesar  1340 kW. Setting eksisting dan rekomendasi rele ANSI 32 tertera pada Tabel 4.
Pada  setting  eksisting  rele  32  akan  bekerja  untuk mendeteksi  kondisi  tidak  normal  pada  generator  dengan  2 tahap, yaitu stage 1 dengan daya yang disuplai oleh generator mencapai 238 kW dengan waktu seketika 0 detik dan stage 2 sebesar 476 kW dengan waktu tunda selama 3 detik. Kondisi setting  tersebut  masih  dalam  batas  nilai  yang  diizinkan. Berdasarkan hasil diatas, setting eksiting rele 32 sudah tepat.

## 4) Rele Generator Unbalance ANSI 46
Kemampuan  generator  untuk  mengakomodasi  arus  tidak
seimbang  dijelaskan  pada  IEEE  Std  C50.12,  IEEE  Std C50.13, dan IEC 60034-1 dalam hal arus urutan negatif (I 2 ). Standar  tersebut  menentukan  kemampuan  arus  I 2 kontinyu pada generator, yang ditentukan pada istilah I 2 2 t = K.
Setting eksisting dengan nilai K 18 dan kurva kapabilitas generator dengan nilai 20 diplot menggunakan Ms. Excel dan didapatkan hasil seperti pada Gambar 8.
Gambar 8 menunjukkan bahwa setting rele 46 sudah sesuai karena  letak  kurva  setting  eksisting  dengan  nilai  I 2 2 t  =  K sebesar  18  berada  dibawah  kurva  kapabilitas  generator dengan  nilai  I 2 2 t  =  K  sebesar  20.  Selain  itu,  sesuai  dengan acuan pada GE G60 untuk mengatur setting rele 46 Stage 1 pickup  adalah  kapabilitas  arus  negative  sequence  pada generator dimana  pada setting eksisting juga di atur sebesar 8%.  Stage  1  Tmin  pada  GE  G60  diatur  sebesar  0,25  detik dengan  Stage  1  Tmax  diizinkan  hingga  10  menit  atau  600 detik dan untuk  Stage 1 K-reset diatur pada 4 menit atau 240 detik.  Kemudian  untuk  mengatur  nilai  pickup  pada  stage  2 menggunakan  perhitungan  Pickup  Stage  2  =  70%  x  I 2 Capability  =  70%  x  8%  =  5,6  %.  Dilihat  dari  beberapa  hal tersebut dapat dikatakan setting rele 46 sudah tepat. Setting
Tabel 4.
Setting eksisting dan rekomendasi Rele Directional Reverse Power (ANSI 32) Setting Eksisiting Rekomendasi Function Enabled Tidak ada perubahan Sens Dir Power RCA 180 deg Sens Dir Pwr Calibration 0.2 deg Stage 1 SMIN 238 kW 0.005 pu Stage 1 Delay 0 s Stage 2 SMIN 476 kW 0.01 pu Stage 2 Delay 3 s Block VT FAILURE On (VO11) Targets Self-reset Event Enabled Tabel 5. Setting eksisting dan rekomendasi Rele Generator Unbalance (ANSI 46) Setting Eksisiting
Rekomendasi
Function
Enabled Tidak ada perubahan
Source
NEUT (SRC 1)
Inom 0.703 pu / 1758 A Stage 1 Pickup 8.00% Stage K-Value 18 Stage 1 Tmin 0.100 s Stage 1 Tmax 300.0 s Stage 1 K-reset 240.0 s Stage 2 Pickup 5.60% Stage 2 Pickup Delay 2.0 s Block OFF Target Latched Event Enabled Tabel 6. Setting eksisting dan rekomendasi Rele Loss of Field (ANSI 40) Setting Eksisiting Rekomendasi Function Enabled Enabled Source TERM (SRC 2) TERM (SRC 2) Center 1 56.21 ohm 56.26 ohm Radius 1 45.15 ohm 45.15 ohm UV Supervision Enable 1 Enabled Enabled Pickup Delay 1 0.05 s 0.05 s Center 2 100.55 ohm 97.79 ohm Radius 2 89.49 ohm 86.69 ohm UV Supervision Enable 2 Disabled Enabled Pickup Delay 2 0.5 s 0.5 s UV Supervision 0.7 pu 0.7 pu Block VT FAILURE ‘ON (VO11) VT FAILURE ON (VO11) Target Latched Latched Event Enabled Enabled
eksisting dan rekomendasi ANSI 46 tertera pada Tabel 5.

## 5) Rele Loss of Field ANSI 40
Fungsi dari proteksi ini adalah untuk mendeteksi hilangnya eksitasi  pada  mesin  sinkron.  Eksitasi  dapat  hilang  karena terbukanya  circuit  breaker  secara  tidak  sengaja,  dan  open circuit  atau  short  circuit  pada  belitan  medan.  Kehilangan eksitasi  dapat  merusak  mesin  dan  merusak  pengoperasian sistem.  Ketika  generator  sinkron  kehilangan  eksitasi,  maka generator sinkron akan bertindak sebagai generator induksi, generator beroperasi di atas kecepatan normal, dan menerima eksitasi  (VAR)  dari  sistem.  Kejadian  tersebut  dapat mengakibatkan  kerusakan  thermal  apabila  terjadi  terus- menerus. Setting eksisting dan rekomendasi ANSI 40 tertera pada Tabel 6.
Terdapat dua kurva karakteristik mho untuk memodelkan wilayah  operasi  relay  loss  of  excitation  (relay  40).  Fungsi kurva  mho  yang  pertama  digunakan  untuk  mendeteksi beberapa  penyebab  kegagalan  eksitasi  dengan  sebuah  time delay yang singkat. Sedangkan kurva mho yang kedua diatur untuk dapat mendeteksi semua penyebab kegagalan eksitasi akan  tetapi  dengan  time  delay  yang  lebih  lama  untuk keamanan  selama  kestabilan  sistem  dalam  kondisi  swing. Perbandingan setting rele 40 tertera pada Gambar 9. Terlihat perbedaan  luasan  antara  zona  2  eksisting  dan  zona  2 rekomendasi serta zona 1 yang saling berhimpitan sehingga diperlukan perubahan setting nilai center dan radius pada rele 40 sesuai dengan hasil perhitungan.

## V. KESIMPULAN
Melalui  studi  evaluasi  setting  generator  GGCP  PT. Petrokimia  Gresik,  diperoleh  kesimpulan  sebagai  berikut Setting eksisting rele pada generator GTG GGCP 26,8 MW perlu  dilakukan  setting  ulang  karena  pada  setting  eksisting terdapat  parameter  yang  belum  sesuai  dengan  standar  yaitu
pada rele overexcitation (ANSI 24), rele overfrequency dan underfrequency (ANSI 81), rele generator unbalance (ANSI 46), dan rele loss of field (ANSI 40).
Setting rekomendasi rele pada generator GTG GGCP 26,8 MW pada rele overexcitation (ANSI 24) disesuaikan dengan standar  dengan  memilih  nilai  TDM  10  sebagai  nilai parameter  baru  dalam  setting  rele,  rele  overfrequency  dan underfrequency  (ANSI  81)  dilakukan  setting  ulang  dengan acuan  standar  baru  yaitu  IEEE  C37.106  2004  dan  IEEE C37.102 2006 dengan nilai 81O stage 1 53 Hz dan stage 2 55 Hz serta 81U stage 1 48,5 Hz dan stage 2 47 Hz, rele loss of field  (ANSI  40)  dilakukan  setting  ulang  berdasarkan  hasil dari  perhitungan  dan  data  generator  GGCP  dengan  nilai center 1 56,26 ohm, radius 1 45,15 ohm, center 2 97,79 ohm, dan radius 2 86,69 ohm.
Hasil studi koordinasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengoptimalisasi  kondisi  generator  turbin  gas  di  lokasi penelitian. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian serupa dengan  standar  yang  disesuiakan  dengan  kondisi  dan spesifikasi peralatan proteksi generator sehingga didapatkan beragam  komparasi.  Selanjutnya,  hasil  komparasi  tersebut dapat  digunakan  untuk  memperbaiki  sistem  proteksi generator  GGCP PT. Petrokimia Gresik  untuk mewujudkan rencana mitigasi yang tepat guna.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  T.  Hutauruk, Pengetanahan  Netral  Sistem  Tenaga  &  Pengetanahan Peralatan . Jakarta: Erlangga, 1999.
[2]  P.  M.  Anderson, Power  System  Control  and  Stability .  Piscataway: IEEE Press, 2019.
[3]  IEEE Standard, IEEE Std PC37.102/D8 . New Jersey: IEEE, 2006.
[4]  F.  U.  N.  Silalahi,  “Koordinasi  Proteksi  Generator  Dengan Mempertimbangkan Kontrol Eksitasi Generator Dan Kurva Capability Generator  Di  Pt.  Antam  Sulawesi,”  Departemen  Teknik  Elektro: Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2015.