## Peningkatan Faktor Penuaan Arester Tanpa Sela Isolasi Polymer Akibat Kontaminan Kalsium Karbonat
Novizon * , Nofriadi, Dano Yustasia Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia
* Corresponding author, e-mail: novizon@eng.unand.ac.id
Abstrak —Arus  bocor  arester  tanpa  sela  dapat  digunakan  sebagai  indikator  untuk  menentukan  tingkat penuaan  arester.  Arus  bocor  dipengaruhi  oleh  kontaminan  yang  ada  pada  isolasi  arester.  Paper  ini menganalisa  pengaruh  kontaminasi  terhadap  arus  bocor  arester  sebagi  indikator  penuaan  arester. Kontaminan yang digunakan adalah kalsium karbonat di tambah kaolin yang di larutkan kedalam air, untuk menentukan tingkat kontaminan kalsium karbonat maka digunakan metode ESDD ( Equivalent Salt Deposit Density ). Arester yang sudah berkontaminasi diukur arus bocor yang mengalir pada elemen blok dan pada isolasi arester. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, kenaikan arus bocor arester pada elemen blok bahwa kenaikan arus bocor untuk tingkat kontaminasi ringan,sedang dan berat naik rata-rata 17.5 % untuk semua tegangan uji. Sementara pada kontaminasi rendah dan sedang arus bocor yang terjadi pada isolasi polimer  arester  tidak.  singnifikan  perubahannya,Arus  bocor  yang  dihasilkan  linier  dengan  tingkat kontaminan  pada  badan  arester.  Secara  jelas  dapat  disimpulkan  bahwa  pengaruh  kontaminasi  sangat signifikan dalam perubahan arus bocor.
Kata Kunci : Arester tanpa sela, Arus bocor, Kontaminasi, Penuaan,
Abstract —Gapless arester leakage current can be used as an indicator to determine the aging level of the arester. Leakage current is influenced by contaminants present in the arester insulation. This paper analyzes the effect of contamination on arester leakage currents as an indicator of arester aging. Contaminants used are  calcium  carbonate  plus  kaolin  dissolved  into  water,  to  determine  the  level  of  calcium  carbonate contaminants,  the  ESDD  ( Equivalent  Salt  Deposit  Density )  method  is  used.  Contaminated  aresters  are measured  as  leakage  currents  flowing  to  the  block  elements  and  to  the  arester  insulation.  Based  on experiments that have been carried out, the increase in leakage current of the arester on the block element that increases the leakage current to the level of light, medium and heavy contamination rises by an average of 17.5% for the voltage of all test voltages. While at low and moderate contamination the leakage current that occurs in the polymer arester insulation does not significantly change, the leakage current generated is linear  with  the  level  of  contaminants  in  the  arester  body.  It  can  clearly  be  concluded  that  the  effect  of contamination is very significant in changes in leakage currents.
Keywords : Gapless arester, Leakage current, Kontamination, Aging,

## Pendahuluan
Tegangan  lebih  dari  awan  ke  tanah  adalah suatu  peristiwa  alam  yang  tidak  terdeteksi  kapan dan dimana terjadinya. Hal ini merupakan ancaman bagi sistim tenaga atau bangunan diatas tanah [1].
Dengan posisi yang terletak di jalur khatulistiwa  maka  Indonesia  merupakan  negara beriklim  tropis.  Curah  hujan  yang  tinggi merupakan  ciri-ciri  negara  beriklim  tropis  seperti Indonesia  dengan  hari  Guruh    sebesar  200  hari guruh/tahun. Curah  hujan  yang  tinggi  berdampak pada  jumlah  hari  guruh  pertahun  yaitu  200  hari guruh  per  tahunnya. Secara statistik angka ini jauh lebih besar dari pada beberapa negara di dunia seperti
Amerika  Serikat  100,  Afrika  dan  Brasil  masing- masing  60  dan  40  hari  gutruh/tahun  [2].  Dengan demikian  hari  guruh kerapatan  petir  di  Indonesia dapat mencapai 10 sambaran/km 2 /tahun [3].
Tanpa peralatan pelindung dari sambaran petir maka  sistem  tenaga  listrik  sangat  dan  mudah terkena sambaran petir. Sistem perlindungan petir sangat dibutuhkan di daerah dengan kerapatan petir yang  tinggi.  Untuk  perlindungan  petir  umumnya digunakan adalah arester . Arester akan bekerja bila ada  tegangan  lebih  hingga  mencapai  batas  aman peralatan tersebut Tingkat ketahanan Isolasi (BIL) . Pada  keadaan  normal  tanpa  gangguan  arester bersifat  sebagai isolator. Walaupun pada keadaan
normal  arester  bersifat  isolator  tetapi  arus  bocor tetap menggalir dalam orde mikroamper.
Untuk  menentukan  tingkat  penuaan  atau degradasi arester maka arus bocor dapat digunakan [4-6].  Arus  bocor  yang  terjadi  pada  arester merupakan gabungan dari arus bocor dalam akibat elemen  blok  arrester  dan  arus  bocor  luar  akibat pengotoran  dari  isolasi  arester.  Arus  bocor  dalam (internal)  adalah  arus  bocor  akibat  dari  penuaan elemen arester dan arus bocor eksternal adalah arus bocor akibat kontaminan yang terjadi pada badan arester.  Pada  keadaan  bersih  (tanpa  kontaminan) hanya  ada  arus  bocor  internal  yang  mengalir  ke tanah,  inilah  yang  mengakibatkan  penuaan  pada elemen  arester.  Jika  ada  kontaminasi  pada  bodi arester, maka arus bocor adalah kontribusi dari arus bocor  akibat  penuaan  elemen  arester  dan  akibat kontaminasi  [7].  Untuk  mengetahui  seberapa banyak  pengaruh  arus  bocor  eksternal  terhadap penuaan  arester  maka  kedua  arus  bocor  ini  perlu dipisahkan.
Pengaruh kalium karbonat terhadap pengotoran isolasi  arester  dan  hubungan  dengan  arus  bocor dijelaskan secara rinci pada jurnal ini. Arus bocor pada  arester  terdiri  dari  arus  bocor  dalam  blok arester  dan  arus  bocor  yang  terjadi  di  luar  yaitu pada  isolasi  atau  bodi  arester  itu  sendiri.  Untuk mengetahui  pengaruh  kontaminasi  pada  isolasi arester maka pengukuran arus bocor  dilakukan di kedua sumber arus bocor tersebut.

## Arester Tanpa Sela
Arester  tanpa  sela  yaitu  jenis  arester  dengan material  non  linearnya  dominan  berupa  material Zinc Oxide. Arester jenis ini adalah jenis tanpa sela sehingga  yang  berperanan  menahan  arus  pada keadaan  normal  adalah  tahanan  dari  elemen  blok arester  itu  sendiri  [8].  Tahanan  arester  ini  akan menjadi sangat kecil ketika terjadi tegangan lebih akibat sambaran petir atau suja hubung. Pada saat itu  arester  berperan  sebagai  konduktor  yang mengalirkan  arus  lebih  ke  tanah.  Dan  apabila gangguan  tegangan  lebih  berakhir  maka  fungsi arester akan kembali seperti semula [9].
Kelebihan  arester  tanpa  sela  ini  bahwa  respon yang  sangat  cepat  ketika  tegangan  lebih  terjadi sehingga  pembuangan  arus  lebih  ke  tanah  dapat diatasi  secepatnya.  Kelemahan  arester  tanpa  sela sangat  tergantung  pada  material  dalam  arester tersebut.  Tahanan  dalam  arrester  blok  dan  arus bocor  mempengaruh  suhu  pada  arrester  tersebut. Selain dari itu pengotoran pada isolasi arester juga mempengaruhi kinerja dari arester.

## Isolasi Polymer
Untuk  isolasi  digunakan  material  polymeric seperti dalam Gambar1. Material polymeric adalah senyawa  non  logam  yang  terbuat  dari  material organik.  Bahan  bukan  logam  mempunyai  sifat afinitas yang membagi elektron denan membentuk ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan antara gabungan  dua  atau  lebih  atom  yang  sama  atau berdeda  untuk  membentuk  molekur  yang  besar atau makro.
Gambar 1. ZnO arester dengan isolasi polimer
Material  kontaminasi mempunyai massa  jenis. Parameter  ini  menentukan bobot  dari  material  itu sendiri. Massa jenis kecil dalam volume yang sama jauh lebih ringan dari material dengan massa jenis tinggi. Polimer merupakan material dengan massa jenis yang keci sehingga berat polimer lebih ringan dari  pada  berat  material  logam.  Sifat  ini  menjadi ciri khas  dari material polimer disamping itu juga mempunyai  sifat  menolak  air  atau  lebih  dikenal dengan sifat hydrophobicity atau sifat menolak air ( water repellent ) [10].

## Kontaminasi
Pengotoran atau kontaminasi di isolasi arester dapat terjadi  yang dapat mengakibatkan kenaikan kebocoran arus pada isolasi arester tersebut. Hal ini disebabkan  oleh  material  yang  menempel  pada lapisan  isolasi  dan  dapat  membentuk  jalur  jalan bagi  arus  menuju  ketanah.  Semakin  besar  arus yang  ang  mengalir  maka  bisa  dikatakan  tahanan isolasi tersebut berkurang. Arus ini akan bertambah sebanding  dengan  kelembaban  yang  terjadi.  Jika hal  ini  tidak  diatasi,  maka  jalur  jalan  arus  pada permukaan  isolasi  semangkin  terbentuk  dan  nilai konduktivitas nya semakin tinggi [11].
Sifat  konduktor  dari  kontaminasi  dapat mengalirkan  arus  listrik  ke  tanah  melalui konduktor  pentanahan.  Sifat  konduktif  ini disebabkan  oleh  kandungan  beberapa  zat  yang bersifat  garam  seperti  natrium  klorida  (NaCl),
magnesium  klorida  (MgCl 2 ),  kalsium  karbonat  ( CaCO 3 ),  dan  natrium  sulfat  (Na 2 SO 4 ).  Larutan garam  ini  dapat  terurai  secara  mudah  dan  bisa mengakibatkan  tahanan  permukaan  pada  isolasi polimer  berubah  karena  lapisan  ini  akan membentuk  suatu  endapan  konduktif  pada permukaan  arester.  Lapisan  garam  yang  tidak mudah larut akan mempengaruhi tahanan permukaan  lebih  kecil  dibandingkan  dengan lapisan  garam  yang  mudah  larut.  Beberapa komponen  konduktif  pada  daerah  industri  dapat larut  membentuk  larutan  asam  yang  bersifat konduktif , seperti gas SO 2 , yang dapat membentuk H 2 SO 4 . Tabel 1 adalah pengaruh area terhadap nilai ESDD menurut standar IEC. 815
Tabel 1 Pengaruh area terhadap nilai ESDD
menurut standar IEC 815.
Tingkat Polusi Area Daerah ESDD (mg/cm 2 ) Kurang - Daerah industri dan pemukiman penduduk dengan tempat pembakaran rendah. - Derah  pertanian, pupuk dapat meningkatkan polusi
dan pegunungan. - Daerah dengan jarak kurang lebih 10 km dari laut - Derah dengan ketinggian antara 10 sampai 20 km dari laut tanpa angin secara langsung. 0.03 - 0.06 Menenga h - Daerah industri tanpa polusi gas.
- Daerah dan kawasan industri kepadatan tinggi dengan angin .
- Daerah yang berjarak kra- kira tidak terlalu jauh dari pantai. 0.06 - 0.1 Lebih - Daerah dekat dengan laut dan berangin - Daerah industri dan
perkotaan dengan tingkat pembakaran tinggi - Daerah padang pasir tanpa hujan yang berlangsung lama > 0.1

## Arus Bocor
Apabila  tegangan  yang  harus  ditahan  sebuah arester  melebihi  dari  kemampuan  arester  maka akan  terjadi  aliran  arus  yang  disebut  dengan  arus
bocor.  Timbul  arus  bocor  diawali  oleh  lapisan konduktif  pada  permukaan badan arrester  [12]. Lapisan  konduktif  terbentuk  akibat  adanya senyawa  garam  dan  bahan  tak  larut  diudara terutama di daerah pantai, akan terbawa angin dan menempel pada permukaan badan arester.
Pada  keadaan  bersih,  permukaan  arester memiliki  tahanan  listrik  yang  besar  [13]. Pembentukan lapisan konduktif disebabkan karena kontaminasi  pada  permukaan  badan  arester sehingga  menyebabkan  penurunan  nilai  tahanan pada permukaan arester. Penurunan ini menyebabkan  terjadi  arus  bocor  pada  permukaan arester.  Representasi  model  sederhana  arus  bocor arester dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2  Pemodelan arus bocor total, resistif dan kapasitif [4].
Gambar 3  Arus total dan kapasitif dari arus bocor arester [4].
Arus  kapasitor  ( I C )  dan  arus  tahanan  ( I R ) berbanding lurus terhadap nilai komponen R dan C tersebut  [14].  Komponen  resitif  dari  arus  bocor tersebut  bertanggung  jawab  terhadap  tingkat penuaan dari arester blok [15].  Bentuk gelombang arus dapat dilihat Gambar 3.
C R I R I C I R
Gambar 4 Diagram vektor dari I T , I R dan I C
Fungsi arus dan waktu dari arester blok tersebut dapat  dilihat  pada  persamaan  dibawah  ini. Sementara I T , I R dan I C bisa ditulis sebagai berikut: [6].
) ( ) ( ) ( t I t I t I C R T   (1)
sementara
) ( ) ( ) ( t I t I t I C T R   (2)
Dengan keterangan :
I T (t)  = Arus bocor total arester I R (t)  = Arus bocor komponen resistif arester I C (t)  = Arus bocor komponen kapasitif arester
Komponen  arus  resistif  dapat  diperoleh  dengan mengurangi  komponen  arus  kapasitif  dari  total kebocoran  arus  [16].  Seperti  yang  digambarkan pada vektor diagram pada Gambar 4.

## Metodologi
Dalam  penelitian  ini  keseluruhan  proses  yang dilakukan  dijelaskan  dengan  gambar  berupa diagram  alir  penelitian  agar  mudah  di  pahami. Selanjutnya setiap proses yang ditampilkan dalam diagram alir tersebut dijelaskan satu persatu.
Gambar  5 menampilkan  diagram  alir  dari  alur penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini. Diagram alir penelitian ini pat dilihat pada Gambar 5  dibawah  ini.  Secara  singkat  dapat  dijelaskan bahwa  sebelum  arester  diuji  dengan  memberikan tegangan tinggi sesuai dengan skenario percobaan, maka  arester  diberi  kontaminasi  terlebih  dahulu sesuai dengan tingkat pengotoran.
Tingkat  kontaminasi  atau  pengotoran  dibuat secara  manual  dengan  mencampurkan  beberapa unsur-unsur  kimia.  Campuran  dibuat  sedemikian rupa dengan kadar dan proses yang sesuai sehingga diperoleh  larutan  yang  dapat  digunakan  sebagai larutan pengotoran.
Untuk  jenis  kontaminasi ringan  dibuat  dengan cara mencampur 40 gr Kaolin dan 100 gr Kalium karbonat  (CaCO 3 )  dengan  6  liter  air  bersih.  Agar kontaminan  dapa  menempel  pada  bodi  arester maka  arester  direndam  kedalam  larutan  polutan tersebut dan dibiarkan selama 10 menit. Setelah itu arester  diangkat  kemudian  dikeringkan  selama  ± 24 jam dalam suatu ruangan untuk pengeringan.
Untuk  tingkat  pengotoran  sedang  6  liter  air dicampur  dengan  40gr  kaolin  dan  500gr  CaCO 3 . Agar kontaminan dapa menempel pada bodi arester maka  arester  direndam  kedalam  larutan  polutan tersebut dan dibiarkan selama 10 menit. Setelah itu arester  diangkat  kemudian  dikeringkan  selama  ± 24 jam dalam suatu ruangan untuk pengeringan.
Kemudian  untuk  jenis  pengotoran  lebih  berat dibuat dengan cara menambahkan 40gr Kaolin dan 900gr Kalsium karbonat ke dalam 6 liter air. Untuk menempelkan kontamina pada bodi  arester  sama seperti  proese  sebelumnya  yaitu  dengan  proses yang  sama  dicelupkan  kedalam  polutan  dan dibiarkan selama 10 menit kemudian dikeringkan selama ± 24 jam dalam suatu ruangan.
I T I R I C
Rangkain  percobaan  untuk  menentukan  arus bocor arester dapat dilihat pada Gambar 6. Arester dihubungkan  dengan  rangkaian  pembangkitaukn tegangan  tinggi  bolak  balik.  Tegangan  yang diinputkan ke arester diukur mengunakan pembagi kapasitor  dan  hasilnya  di  lihat  pada  channel  1 osiloskop  dan  arus  bocor  diperoleh  dengan menempatkan  tahanan  sebesar  1kΩ  pada  kedua terminal  pentanahan  arester.  Arus  bocor  dari arester  blok  ditampilkan  pada  channel  2  dan  arus bocor  dari  isolasi  polimer  pada  channel  3 osiloskop.
Gambar 6 Rangkaian percobaan Tabel 2 Arus bocor internal dan eksternal arester isolasi polimer Tegangan Uji (kV) Arus bocor dalam blok (µA) Arus bocor pada isolasi (µA) Ringan Sedang Berat Ringan Sedang Berat 14 213.3 279.9 334.7 2.2 2.6 4.5 18 289.4 354.2 423.6 2.9 3.3 6.4 20 312.2 387.9 454.8 3.4 3.6 7.5 22 379.4 420.2 489.2 3.8 4.2 8.6 24 405.7 445.3 521.7 4.6 4.8 9.8

## Hasil Penelitian
Tingkat kontaminan ringan, sedang, dan berat dapat dilihat pada Gambar 7 dibawah ini:
Gambar 7  Tingkat kontaminasi arester, (a) ringan (b) sedang dan (c) berat.
Gambar  7  menampilkan  hasil  dari  proses pengotoran yang terdapat pada bodi arester setelah diberi  kontaminasi.  Gambar  7  (a)  mengambarkan
tingkat  kontaminasi  rendah  dimana  kontaninan hanya menempel pada ujung isolator. Selanjutnya gambar  7  (b)  dan  (c)  adalah  hasil  dari  proses pengotoran bodi arester  untuk  tingkat sedang dan berat.

## Gambar 8 Pengujian polymer arester tanpa sela
Regulator tegangan befungsi untuk mengatur  tegangan  keluaran  pada  transformator. Trafo  tegangan  tinggi 100  kV ini berfungsi untuk  menghasilkan  tegangan  tinggi  yang  akan
diterapkan pada arester. Sementara resistor 40 kΩ, digunakan  untuk  melindungi  trafo  dari  tegangan yang  cukup  besar.  Kapasitor  digunakan  sebagai penyearah  dari  tegangan  tinggi  AC  ke  tegangan tinggi  DC  dan  meredam  dengung  dari  tegangan AC.  Dan  untuk  mengukur  tegangan tinggi
digunakan pembagi kapasitif dengan rasio 1:450. Sebagai  sensor  arus  bocor  digunakan  resistor sebear 1kΩ.yang dihubungkan ke osiloskop. Tabel 2 adalah hasil pengukuran arus bocor internal dan eksternal arester isolasi polimer.
Gambar 9. Diagram batang arus bocor internal
Gambar 9 dan gambar 10 adalah diagram batang arus bocor yang terjadi didalam blok dan di isolasi arester.  Kondisi  kontaminasi  rendah,sedang  dan berat  diuji  untuk  masing masing  tegangan  14,  18, 20, 22, dan 24 kV.
Gambar 10. Diagram batang arus bocor eksternal

## Analisa
Gambar  9  adalah  grafik  arus  bocor  pada  blok arester  untuk  kondisi  kontaminasi  ringan  sedang dan  berat.  Arus  bocor  yang  terjadi  di  dalam  blok arester blok dipengaruhi oleh kontaminasi dari luar. Dapat  dilihat  pada  grafik  Gambar  10  bahwa kenaikan  arus  bocor  untuk  tingkat  kontaminasi ringan,sedang dan berat naik rata-rata 17.5 % untuk
tegangan  semua  tegangan  uji.  Hal  ini  disebabkan oleh  panas yang  dihasilkan  akibat  stress  tegangan sinusoidal  pada  arester  tidak  dapat  dilepas  secara sempurna  melalui  isolasi  polimer  karena  ditutupi oleh kontaminasi. Panas yang tidak dapat dibuang keluar tersebut akan mengakibatkan kenaikan suhu dalam blok arester sehingga arus bocor dari dalam blok arester menjadi tinggi.
Gambar 10 adalah grafik arus bocor yang terjadi pada isolasi  polimer arester.  Dari  gambar 10 jelas terlihat  bahwa  kontaminasi  pada  isolasi  polimer arester  sangat  mempengaruhi  arus  bocor  yang terjadi. Antara kontaminasi rendah dan sedang arus bocor  yang  terjadi  tidak  terlalu  singnifikan perubahannya,  tetapi  pada  kontaminasi  berat  arus bocor yang terjadi naik menjadi dua kali lipat pada tegangan  uji  18  sapai  dengan  24  kV.  Hal  ini menunjukan bahwa kontaminasi yang terjadi pada isolasi  polimer  menjadi  media  untuk  mengalirnya arus bocor ke tanah.

## Kesimpulan
Dari  hasil  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  arus bocor yang terjadi pada arester  berupa  arus  bocor internal  dan  eksternal.  Pengaruh  kontaminasi sangat signifikan dalam perubahan besar arus bocor ekternal dan dapat mempengaruhi  perkiraan umur arester. Untuk mengetahui arus bocor yang terjadi pada elemen blok arester maka pengaruh arus bocor dari  isolasi  ini  perlu  dipishakan.  Arus  bocor  yang terjadi pada elemen blok arester adalah arus bocor dikurangi  dengan  arus  bocor  yang  terjadi  pada isolasi  polimer.  Dengan  penelitian  yang  akurat dapat  dinyakan  persentasi  kontribusi  arus  bocor isolasi  sehingga  dapat  ditentukan  faktor  koresi dalam  menentukan  umur  dari  arester  denga mengukur arus bocor keseluruhan.

## Acknowledment
Terima  kasih  kepada  Jurusan  Teknik  Elektro Universitas  Andalas  yang  telah  membantu pembiayaan  penelitian  ini  melalui  skema  hibah penelitian jurusan dengan nomor kontrak 091/UN16.09.D/PL/2019.
0 2 4 6 8 10 12 14 18 20 22 24 Ringan Sedang Berat Arus boc or (  A) Tegangan uji (kV) 0 100 200 300 400 500 600 14 18 20 22 24 Ringan Sedang Berat Arus boc or (  A) Tegangan uji (kV)

## Daftar Pustaka
[1]. T. Gunawan, Pandiangan, L. N. L, "Analisis Tingkat  Kerawanan  Bahaya  Sambaran  Petir dengan Metode Simple Additive Weighting," 2014
[2]. H.  T.  R.D.  Purianto,  dan  Widiastuti,  A.N,
"Perbandingan Tegangan Residu Arester SiC dan ZnO Terhadap Variasi Front Time," vol. 2.0, p. 8, 2016.
[3]. L.  A.  I.E  Wibowo,  dan  M.  T.  Prasetyo, "Evaluasi Perlindungan Gardu Induk 150 kV Pandean  Lamper  di  Trafo  III  60  MVA Terhadap Gangguan Surja Petir," 2012.
[4]. N.  P.  Gesang,  T.Haryono,  dan  Suharyanto, "Karakteristik Tegangan Arus Arester Bocor SiC  Pada  Suhu  dan  Kelembapan  Berbeda," 2014.
[5]. D.  I.  S.  d.  S.  Handoko,  "Pemakaian  dan Pemeliharaan Arester Pada Gardu Induk 150 kV Srondol PT. Pln (Persero) P3B JB Region Jawa  Tengah  dan  DIY  UPT  Semarang," 2012.
[6]. Novizon.  Z.  Abdul-Malek,  dan  Aulia,,  "A New  Method  to  Extract  the  Resistive Component of the Metal Oxide Surge Arester Leakage Current," 2008.
[7]. Y.D.  Dhimas,  "Pengaruh  Penambahan  CuO Terhadap Karakteristik Elektrik Pada Keramik  Varistor  ZnO  Dengan    Suhu
Penyinteran 13000 C," 2010.
[8]. Z.A.-Malek,  Novizon,  Nouruddeen  Bashir, dan  Aulia,  "Condition  Monitoring  of    Zinc Oxide Surge Aresters," 2011.
[9]. A. Syakur, "Pengaruh Kelembaban dan Suhu Terhadap  Karakteristik  Arus  Bocor  Pada Isolator Bahan Resin Epoksi dengan Pengisi
Bahan Pasir Silika," 2015.
[10]. P. Wahyu, "Analisis Dan Upaya Pengurangan Efek Harmonisa Pada Generator Set (Genset) Dengan Penambahan Beban Non Linier," Tugas Akhir, 2014
[11]. S.  Asep  Andang,  "Unjuk  Kerja  Permukaan Isolator Pasangan Luar Polimer Epoxy Resin
20 kV pada Berbagai Kondisi Lingkungan,"
2005.
[12]. D.  Y.  T.  Purba,  "Pengaruh  Temperatur Terhadap Tegangan  Lewat Denyar AC Pada Isolator  Piring  Terkontaminasi  Polutan," Tugas Akhir, vol. Teknik Elektro USU, 2016.
[13]. Z. Abdul-Malek, N. Yusoff, and M. F. M.
Novizon, "Field experience on surgearrester condition  monitoring  -  Modified  Shifted Current  Method,"  in 45th  International Universities Power Engineering Conference UPEC2010 , 2010, pp. 1-5.
[14]. Z.  Abdul-Malek,  N.  Yusoff,  and  M.  F.  M. Yousof,  "Performance  analysis  of  modified shifted  current  method  for  surge  arrester condition monitoring," in 2010 International Conference  on  High  Voltage  Engineering and Application , 2010, pp. 649-652.
[15]. P. M. De Oliveira-De Jesus, "A New Method to Determine Incremental Costs of Transmission Lightning Protection Systems," Electric  Power  Components  and
Systems, vol. 47, pp. 1759-1774, 2019/12/14 2019.
[16]. G.  Dobric,  Z.  Stojanovic,  and  Z.  Stojkovic, "MOSA  monitoring  using  unsynchronised measurements  of  voltage  and  leakage current,"  in Mediterranean  Conference  on
Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MedPower 2016) , 2016, pp. 1-5.