BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 4 No 1,  2023, pp. 366-375 DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.4097

## Bantuan Teknik Dan Perencanaan Pembiayaan Revitalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Kampung Bunikasih Desa Bukanagara Kecamatan Cisalah Kabupaten Subang
Novandri Tri Setioputro 1* , Kasda 2 , Muhtar Kosim 3 , Sugeng Sutikono 4 , Ari Ajibekti Masriwilaga 5 1,2,3 Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Subang, Subang, Indonesia 4 Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Subang, Subang, Indonesia
5 Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Subang, Subang, Indonesia *e-mail korespondensi: novandri_ms@unsub.ac.id

## Abstract
Bunikasih Rural community and the Faculty of Engineering at the University of Subang took the initiative to build the Bunikasih Micro Hydro Power Plant (MHP) in 2013, with financial support from CRS BNI Go Green. The Bunikasih MHP is situated in the Bunikasih area of Cupunagara Village, Cisalak District, Subang Regency, West Java Province, Indonesia. The Bunikasih MHP was initially utilized to supply electricity for the Bunikasih Rural community, which at the time was off grid. In 2018, an earthquake occurred therefore it made MHP Bunikasih  malfunctioning.  The  Engineering  Faculty  team  and  the  Bunikasih  community  undertook  Focus Group Discussion/FGD activities prior to the MHP Bunikasih damage survey. The results of the FGD activities are  the  revitalization  of  the  Bunikasih  MHP  so  that  it  can  operate  again.  It  was  also  proposed  that  MHP Bunikasih is to be utilized to support the increase in the processing of agricultural production.
The survey revealed that Bunikasih MHP suffered heavy damage. The channel was cracked and broken. The penstocks was bent. The roof of the turbine house was collapsed. The generator and electrical controls were fried. Damage to civil buildings can be repaired by making a new building structure in the damaged part. The bent pen stock is repaired by cutting the bent part and replacing it with a new pipe. A new roof is installed to the  turbine  house.  The  generator  and  control  system  are  fixed  and  new  components  are  installed.  In general, all components of the Bunikasih MHP that were damaged can be repaired and revitalized. The cost for the revitalization is Rp. 213,700,000.00.
Keywords: Bunikasih MHP; Crash Repair; Revitalization

## Abstrak
Masyarakat  Bunikasih  dan  Fakultas  Teknik  Universitas  Subang  berinisiatif  membangun  Pembangkit  Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Bunikasih pada tahun 2013, dengan dukungan dana dari CRS BNI Go Green. PLTMH Bunikasih terletak di kawasan Bunikasih Desa Cupunagara, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. PLTMH Bunikasih awalnya digunakan untuk memasok listrik bagi masyarakat Pedesaan Bunikasih yang pada saat itu mati jaringan. Pada tahun 2018 terjadi gempa sehingga membuat PLTMH Bunikasih tidak berfungsi. Tim Fakultas Teknik dan masyarakat Bunikasih melakukan kegiatan Focus Group  Discussion/FGD  sebelum  survei  kerusakan  MHP  Bunikasih.  Hasil  dari  kegiatan  FGD  tersebut  adalah revitalisasi  PLTMH  Bunikasih  agar  dapat  beroperasi  kembali.  Diusulkan  pula  PLTMH  Bunikasih  akan dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan pengolahan produksi pertanian.
Survei mengungkapkan bahwa PLTMH Bunikasih mengalami kerusakan berat. Saluran mengalami retak dan rusak. Pipa pesat mengalami rusak bengkok. Atap rumah turbin runtuh. Generator dan kontrol listrik rusak terbakar. Kerusakan bangunan sipil dapat diperbaiki dengan membuat struktur bangunan baru pada bagian yang rusak. Pipa pesat yang bengkok diperbaiki dengan memotong bagian yang bengkok dan menggantinya dengan  pipa  baru.  Atap  baru  dipasang  ke  rumah  turbin.  Generator  dan  sistem  kontrol  diperbaiki  dan komponen baru dipasang. Secara umum, seluruh komponen PLTMH Bunikasih  yang rusak dapat diperbaiki dan direvitalisasi. Biaya untuk revitalisasi adalah Rp. 213.700.000,00.
Kata Kunci: PLTMH Bunikasih; Perbaikan Kerusakan; Revitaliasi.
Accepted: 2022-12-24
Published: 2023-01-11

## PENDAHULUAN
Kampung  Bunikasi  merupakan  salah  satu  kampung yag  berada di  wilayah  Desa  Bukanagara Kecamatan  Cisalah  Kabupaten  Subang  yang  memiliki  potensi  sumbar  daya  alam  untuk dikembangkan  menjadi  kemajuan  pembangunan  kesejahteraan  masyarakatnya.  Kampung Bunikasih  salah  termasuk  kampung  miskin  karena  tingkat  pendidikan  warganya  masih  rendah (Lulus SD) dan berpenghasilan dari hasil pertanian. Selain itu Kampung Bunikasih sulit dijangkau karena  tidak  ada  akses  jalan  aspal.  Akses  jalan  menuju  kampung  Bunikasih  dilakukan  dengan kendaraan  motor  atau  jala  kakisejauh  sekitar  4,5  km  dari  akses  jalan  desa.  Kondisi  akses  jalan berupa jalan masih tanah dan berbatu.
Salah potensi sumber daya alamnya berupa energi air. Pada tahun 2013, Kampung Bunikasih mendapat  bantuan  pembangunan  sebuah  Pembangkit  Pistrik  Tenaga  Mikrohido  (PLTMH) berkapasitas  15  kW  dari  CRS  BNI  Go  Green  karena  Kampung  Bunkasih  saat  itu  belum mendapatkan  akses  listrik  dari  PT.  PLN  (Batu  Lisung,  2013).  Proses    pembangunan  PLTMH Bunikasih  mendapat  pendampingan  teknis  Dosen  dan  Mahasiswa  Fakultas  Tenik  Universitas Subang. Layout skema PLTMH Bunikasih ditampilkan dalam gambar 1.
Gambar 1. Layout skema PLTMH Bunikasih tahun 2013
PLTMH Bunikasih ini digunakan untuk pelistrikaan rumah tangga warga Kampung Bunikasih. Pada  tahun  2018,  PLTMH  Bunikasih  mengalami  kerusakan  akibat  gempa  lokal  mengakibatkan PLTMH  ini  tidak  berfungsi  dengan  baik.  Untung  saja,  warga  Kampung  Bunikasih  sudah  beralih listrik  ke  PT.  PLN  pada  akhir  tahun  2017  sehingga  tidak  mengganggu  pelistrikan  di  Masyarakat Kampung Bunikasih yang berjumlah 42 kepala keluarga.
Revitaliasi PLTMH Bunikaish ini diperlukan untuk dimanfaatkan alih fungsi untuk meningkatkan nilai  produksi  pertanian  masyarakat  Kampung  Bunikasih  seperti  pengolahan  gula  aren, penggilingan padi (heuler), pengolahan biji kopi dan produk-produk pertanian lainnya. Selain itu, revitaliasi  ini  dapat  digunakan  untuk  penerangan  jalan  dan  pelistrikan  pengembangan  kampung wisata  Kampung  Bunikaish.  Revitalisasi  PLTMH  Bunikasih  ini  diminta  oleh  pihak  Kepala  Desa Cupunagara  dan  Kelompok  Tani  Hutan  Bunikasih  Jaya.  Selanjutnya  hasil  musyawarah  antara Masyarakat Kampung Bunikasih, Aparat Desa Bukanagar dan Fakultas Teknik Universitas  Subang disepakati melalukan kegiatan revitalisasi PLTMH Bunikasih. PLTMH Bunikasih beroperasi lagi akan
Setioputro, Kasda, Kosim, Sutuikno, Masriwilaga.
dimanfaatkan  untuk  peneranggan  jalan,  dan  pengolahan  produk  pertanian  Warga  Kampung Bunikasih.

## METODE
Metode  bantuan teknis dan perencanaan pembiayaan Revitalisasi PLTMH Bunikasih adalah tahapan pelaksanaan sebagai berikut :
1. Persiapan Kegiatan persiapan terdiri dari :
a. Penelaaah Design Engineering Detail (DED) PLTMH Bunikasih tahun 2013.
b. Peralatan survey : altimeter, GPS, meteran, kamera, dan alat tulis.
c. Rapat pembentukan Tim Pengabddian Kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Teknik dan persiapan kegiatan lapangan.
2. Pelaksanaan Diskusi Kelompok Terpokus ( Focus Group Discussion/FGD)
Focus  Group  Discussion/FGD  atau  diskusi  kelompok  terfokus  merupakan  suatu  metode pengumpulan data yang lazim digunakan pada penelitian kualitatif sosial. Data atau informasi yang diperoleh  melalui  teknik  ini,  selain  merupakan  informasi  kelompok,  juga  merupakan  suatu pendapat dan keputusan kelompok tersebut (Afiyanti, 2008).
Dalam  kegiatan FGD  ini  melibatkan  seluruah  warga  Kampung  Bunikasih,  Kelompok  Tani Bunikasih Jaya, Aparat Pemerintahan Desa Cupunagara dan Tim PKM Fakultas Teknik.
Gambar 2. Kegiatan FGD Revitalisasi PLTMH Bunikasih 3. Survey kerusakan
Tujuan  dari  melakukan  survei  lokasi  adalah  untuk  mengetahui  dan  menyelidiki  kerusakan yang  terjadi  pada  PLTH  Bunikasih  akibat  gempa  lokal.  Kegiatan  survei  ini  diperlukan  untuk memperoleh data dan informasi kerusakan yang lengkap dan detail.   Selanjutnya hasil survey ini sebagai bahan perencanaan dan perhitungan biaya revitaliasi PLTH Bunikasih.
Survey kerusakan ini dilakukan secara detail disetiap bagian PLTMH. PLTMH terbagi 8 bagian utama  yaitu  bendung,  saluaran  pembawa,  bak  penenan,  pipa  pesat,  tubin  air,  generator,  sistem kontrol, dan transmisi listrik (Setioputro, 2014) (Setioputro, 2017). Bilamana salah satu kerusakan terjadi pada 8 bagian utama PLMH maka kinerja pembangkit akan turun bahkan menjadi mati.
4. Analisis kerusakan dan Perbaikan
Analisa kerusakan digunakan mendeteksi penyebab dan tingkat kerusakan yang muncul pada PLTMH  Bunikasih.  Kerusakan  dilakukan  mengidentifikasi  kerusakan  yang  muncul  dalam  bentuk kerusakan bangunan sipil, mekanikal dan elektrikal sistem PLTMH . Kerusakan bagi menjadi 3 jenis kerusakan yaitu kerusakan bangunan sipil, kerusakan mekanaikkal dan kerusakan elektrikal.
Gambar 3. Kegiatan survei lokasi PLTMH Bunkasih berserta tim 5. Desain Teknis Detail Revitaliasi
Desain teknis detail revitalisai merupakan kegiatan gambar teknis dari hasil analisa kerusakan dan  perbaikan.  Gambar  ini  diperlukan  sebagai  acuan  dalam  perencanaan  biaya  dan  pelaksanaan kegiatan revitaliasi PLTMH Bunikasih.
6. Perhitungan rencana pembiayaan
Perhitungan  rencana  pembiayaan  merupakan  perhitungan  kebutuhan  biaya  yang  diperlukan dalam kegiatan revitalisasi PLTMH Bunikasih berdasarkan Desain Teknis Detail Revitaliassi PLTMH Bunikasih.  Dalam  kegiatan  ini,  selain  berupa  kebutuhan  biaya,  hasil  lain  kegiatan  ini  berupa kebutuhan  material/barang,  tenaga  kerja  dan  rencana  waktu  kegiatan  revitalisasi  PLTMH Bunikasih.
7. Pembuatan Proposal
Bagian akhir kegiatan ini berupa pembuatan proposal yang akan digunakan sebagai ajuan ke lembaga donor baik berupa CSR Perusahaan atau dana hibah dari Lembaga lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hasil focus discuse group (FDG)
Pengabdian  kepada  masyarakat  adalah  usaha  untuk  menyebarluaskan  ilmu  pengetahuan, teknologi,  dan  seni  kepada  masyarakat.  Kegiatan  tersebut  harus  mampu  memberikan  suatu  nilai tambah  bagi  masyarakat,  baik  dalam  kegiatan  ekonomi,  kebijakan,  dan  perubahan  perilaku (sosial).  Uraikan  bahwa  kegiatan  pengabdian  telah  mampu  memberi  perubahan  bagi individu/masyarakat maupun institusi baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Kegiatan forum diskusi grop antara masyarakat Kampung Bunikasih, Kelompok Tani Bunikasih Jaya, aparat pemerintahan dan tim PKM FT Unsub menghasilkan kepakatan sebagai berikut :
a. PLTMH Bunikasih dlakukan revitalisasi agar dapat berfungsi kembali.
b. Pemanfaatan PLTMH Bunikasih dialih fungsikan untuk pelistrikan penerangan jalan dan pengolahan produksi pertanian kelompok tani Bunikasih Jaya.
c. Setiap jasa penggunaan listrik dari PLTMH Bunikasih dikenai biaya.
d. Hasil jasa penggunaan lisitrik PLTMH Bunikasih untuk diguankan biaya perawatan pembangkit, honor operator dan tabungan Kampung Bunikasih
e. Pelaksanaan kegiatan kontruksi revitalisasi PLTMH Bunikasih dilakukan secara bergotong royong antara Warga Bunikasih, Pemerintahan Desa dan Tim PKM Fakultas Teknik Universitas Subang.

## 2. Kerusakan PLTMH Bunikasih
PLTMH  secara  umum  umum  terbagi  3  bagian  utama  yaitu  bagian  bangunan  sipil,  kontruksi sistem makanikal dan elektrikal (Syahputra & Soesanti, 2021). Berdasarkan hal tersebut keruskan digolongkan ketiga bagian utama PLTMH. Letak kerusakan PLTMH Bunikasih dapat dilihar gambar 4 dibawah ini.
Gambar 1. Letak kerusakan PLTMH Bunikasih.
a. Bendung dan pengambilan air Kerusakan yang terjadi pada bagian bangunan bendung dan pengambilan air ditampilkan gambar 5, kerusakan berupa :
- Berlubangnya jembatan antara pilar bendung, metoda perbaikan berupa penggantian struktur jembatan baru yang lebih kuat.
- Terkelupas  dinding  bendung,  metoda  perbaikan  berupa  penambalan  denga  plesteran dan acian baru pada permukaan yang dinding yang terkelupas.
- Pendangkalan  sedimen  endapan  sungai,  metoda  perbaikan  berupa  pembersihan kembali endapan tersebut dengan membuka pintu air bendung.
a b
c
Gambar 2. Kerusakan bendung dan Pengambilan Air: (a) berlubang jembatan bendung, (b) terkelupas dinding bendung, (c) pendangkalan bendung.
b. Saluran pembawa saluran pembawa
Kerusakan  yang  terjadi  pada  bagian  saluran  pembawa  dapat  dilihat  gambar  6,  kerusakan berupa :
- Saluran mengalami keretakan atau batah, metoda perbaikan berupa penggantian struktur bangunan saluran dengan struktur yang baru.
- Saluran pembawa mengaalami jebol dan amblas, metoda perbaikan berupa penggantuan struktur bangun saluran dengan struktur baru.
- Saluran  mengalami  pendangkalan,  metoda  perbaikan  berupa  pembersihan  dari  sedimen endapan atau lumpur.
Gambar 3. Kerusakan saluran pembawa : (a) saluran retak/patah, (b) saluran jebol dan amblas,
(c) saluran pendangkalan
c. Bak pengendap dan penenang
Kerusakan bagian bak pengendap dan penenang dapat dilihat gambar 7, kerusakan berupa :
- Bak  mengalami  pendangkalan,  metoda  perbaikan  berupa  pembersihan  dari  sedimen endapan atau lumpur.
- Bak mengalami kerusakan dinding terkelupas, metoda perbaikan penambalan plesteran dan acin tembok baru.
- Saringan air dari sampah mengalami korosi, metoda perbaikan berupa pengecetan ulang.
Gambar 7. Kerusakan Bak Penenang dan Pengendap : (a) pendangkalan, (b) dinding terkelupas.
d. Rumah pembangkit
Kerusakan yang terjadi pada rumah pembangkit dapat dilihat gambar 8, kerusakan berupa :
- Atap  rumah  pembangkit  jebol,  metoda  perbaikan  berupa  pembuatan  struktur  baru  dan penggantian dengan atap genting.
a b c
a b
- Kanopi  atap  teras  lepas,  metoda  perbaikan  berupa  pembuatan  struktur  baru  dan penggantian dengan atap kanopi.
- Rabat tangga rumah turbin retak dan patah, metoda perbaikan berupa pembuatan struktur baru rabat tangga rumah pembangkit.
Gambar 8. Kerusakan rumah pembangkit : (a) atap jebol, (b) kanopi atap teras lepas, (c) warna cat terkelupas, dan (d) rabat tangga retak/patah
e. Pipa Pesat
Kerusakan terjadi pada pipa pesat dapat dilihat gambar 9, kerusakan berupa :
- Ekspansi join pipa mengalamai kebocoran, metoda perbaikan berupa penggantian lapisan segel ( seal) dari bahan kain sealer absestos.
- Pipa  mengalami  engkok,  metoda  perbaikan  berupa  memotong  pipa  bengkok  dan  diganti pipa baru yang mempunyai diameter 8 inci, tebal 3 mm panjang 3 m.
- Pelapis  cat  pipa  terkulpas  dan  korosi,  metoda  perbaikan  berupa  pengecatan  ulang  dan penghapelasan bagaian korosi.
Gambar 4. Kerusakan pipa pesat : (a) Ekspansi Join Bocor, (b) Pipa bengkok, dan (c) Cat terkelupas dan korosi permukaan
f. Turbin dan Transmisi
Kerusakan terjadi pada turbin dan sistem transmisi berupa :
a b c d a b c
- Kebocoran  air  pada  bagian  poros  bantalan  turbin,  metoda  perbaikan  berupa penggantian lapisan segel ( seal) dari bahan kain sealer absestos.
- Sabuk  karet  transmisi  turbin  dengan  generator  longgar,  metoda  perbaikan  berupa penggantian sabuk karet.
Gambar 5. Kerusakan turbin, (a) sistem transmisi dan (b) generator
g. Generator listrik
Kerusakan  terjadi  pada  generator  berupa  kebakar,  metoda  perbaikan  berupa  penggantian dengan generator kapasitas 37 kVA, 3 phase, 220 V dan 1500 rpm.
h. Kontrol elektrikal listrik Kerusakan  terjadi  pada  kontrol  elektrikal  berupa  terbakar,  metoda  perbaikan  berupa penggantian dengan kontrol listrik 15 kW dengan balast load.
3. Rencana biaya revitalisasi PLTMH Bunikasih
Kebutuhan  rencana  biaya  revitalisasi  diperoleh  ddari  hasil  analisis  kerusakan  dan  metoda perbaikan  yang  diperlukan  dalam  kegiatan  kontruksi  revitalisasi  PLTMH  Bunikasih  ddalam  bentuk desain  engineering  detail.  Hasil  perhitungan  kebutuhan  rencana  biaya  revitaliasi  sebesar  Rp. 213.700.000,00  (pembualatan)  Rincian  mengenai  kebutuah  rencana  biaya  revitalisasi  PLTMH Bunkaih ditampilkan dalam tabel 1 dibawah ini :
a b

## Tabel 1. Rencana biaya revitalisasi PLTMH Bunikaih

## KESIMPULAN
Kesimpulan  harus  mengindikasi  secara  jelas  hasil-hasil  yang  diperoleh,  kelebihan  dan kekurangannya,  serta  kemungkinan  pengembangan  selanjutnya.  Kesimpulan  dapat  berupa paragraf,  juga  dapat  berbentuk  point-point  dengan  menggunakan  numbering.  Kesimpulan  harus mengindikasi  secara  jelas  hasil-hasil  yang  diperoleh,  kelebihan  dan  kekurangannya,  serta kemungkinan  pengembangan  selanjutnya.  Kesimpulan  dapat  berupa  paragraf,  juga  dapat berbentuk point-point dengan menggunakan numbering (Tahoma, 10pt, spasi 1,15).
Rp. I. Perencanaan Revitalisasi PLTMH 30,000,000 II.  PEKERJAAN SIPIL 73,778,939 A. Perbaikan Bendung Bendung (Lebar 2 m) 2,678,843 B. Perbaikan Saluran Pembawa (42 m) 9,851,816 C. Perbaikan Bak Penenang 2,400,900 D. Perbaikan Pipa Pesat (Dia 20 cm & L = 146 m) 6,043,624 E. Perbaikan Rumah Turbin (4 x 4 m) 18,299,600 F. Jembatan Cipangulaan 2,749,773 G. Sayap jembatan Cipangulaan 1,825,383 H. Tangga Jalan Akses (500 m) 29,929,000 III.  PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL (15 kW) 65,000,000 A. Perbaiakan Turbin dan Aksesoris 8,000,000 B. Generator 25,000,000 C. Panel Kontrol ELC 32,000,000 IV. PEKERJAAN TRANSMISI TR 100 m 14,364,000 V. PEKERJAAN PENERANGAN JALAN UMUM 20,000,000 V. KOMISIONING/PENGUJIAN (ANDAL, AMAN DAN AKRAB) 7,500,000 VI. PERAWATAN PEMBANGKIT 3,050,000 JUMLAH TOTAL REVITALISASI PLTMH BUNIKASIH 213,692,938.50
No URAIAN JUMLAH

## DAFTAR PUSTAKA
Afiyanti, Y. (2008). Focus group discussion (diskusi kelompok terfokus) sebagai metode pengumpulan data penelitian kualitatif. Indonesian Journal of Nursing, 12(1), 58–62.
Batu Lisung. (2013). No Title. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Ae3gmqE1HJQ
Setioputro, N. T. (2014). Studi Kelayakan dan Desain Engineering Detail Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Ponggang Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang Jawa Barat Kapasitas 2, 8 Megawatt. MESA (Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Sipil, Arsitektur), 1(1), 50.
Setioputro, N. T. (2017). Potensi Energi Mikro Hidro Sungai Ciherang Desa Pasanggrahan Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta. MESA (Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Sipil,
Arsitektur), 2(1), 1.