Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering (JJEEE)

## Rancang Bangun Sistem Pengontrol dan Monitoring pH Air Hidroponik Menggunakan Aplikasi Blynk
Devita Gude Jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Gorontalo
Gorontalo, Indonesia devigude15@@gmail.com Wahab Musa* Jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo, Indonesia wmusa@ung.ac.id* Syahrir Abdussamad Jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo, Indonesia syahrirabdussamad@ung.ac.id Diterima : Juni 2023 Disetujui : Januari 2024 Dipublikasi
: Januari 2024
Abstrak-Dalam  praktik  budidaya  hidroponik,  pengaturan keseimbangan  pH  air  menjadi  aspek  penting  dalam memastikan  pertumbuhan  dan  produktivitas  tanaman mencapai  level  terbaik.  Oleh  karena  itu,  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  merancang  dan  membangun sebuah sistem yang dapat mengontrol dan memantau pH air dalam  tanaman hidroponik, menggunakan metode penelitian  Research  and  Development  (R&D)  dengan menggunakan  aplikasi  Blynk  berbasis  ESP32.  Dalam  tahap perancangan,  peneliti  menggunakan  sensor  pH  air  4502C untuk  mengukur  tingkat  pH  air  dalam  sistem  hidroponik. Mikrokontroler ESP32 bertugas sebagai penghubung antara sensor  dan  aplikasi  Blynk  yang  dijalankan  pada  perangkat seluler. Hasil dari eksperimen ini menunjukkan bahwa sistem monitoring  dan  pengontrolan  pH  air  pada  hidroponik menggunakan aplikasi  Blynk berbasis ESP32 dan sensor pH air  4502C  berhasil  secara  akurat  dan  responsif  memantau dan mengontrol tingkat pH air. Dengan demikian, Sistem ini efisien  dalam  menjaga  keseimbangan  pH  air  dalam hidroponik  guna  mendukung  pertumbuhan  tanaman  yang optimal.
Kata  Kunci—  Hidroponik;  pH  Air; Sensor; Blynk.
Abstract- In hydroponic cultivation practices, regulating the pH balance of water is an important aspect in ensuring plant growth and productivity reaches the best level. Therefore, the aim of this research  is  to  design  and  build  a  system  that  can  control  and monitor the pH of water in hydroponic plants, using Research and Development  (R&D)  research  methods  using  the  ESP32-based Blynk application. In the design stage, researchers used a 4502C water pH sensor to measure the pH level of water in a hydroponic system. The ESP32 microcontroller serves as a link between the sensor and the  Blynk application running on the mobile device. The results of this experiment show that the water pH monitoring and control system in hydroponics using the ESP32-based Blynk application  and  the  4502C  water  pH  sensor  succeeded  in accurately and responsively monitoring and controlling water pH levels. Thus, this system is efficient in maintaining the pH balance of water in hydroponics to support optimal plant growth..
Keywords: Hydroponics; Air pH; Sensors; Blynk.

## I. P ENDAHULUAN
Pengembangan  teknologi,  kombinasi  sistem  hidroponik dengan  membran  mampu  mendayagunakan  air,  nutrisi,  pestisida secara nyata lebih efisien ( minimalis system ) dibandingkan dengan
kultur  tanah  (terutama  untuk  tanaman  berumur  pendek)  [1]. Hidroponik berkembang pesat karena metode ini memiliki banyak keunggulan. Keunggulan utamanya adalah tanaman dapat tumbuh dan berproduksi lebih baik dibandingkan dengan teknik penanaman tradisional [2]. Pada tanaman hidroponik yang bersifat netral memungkinkan  tanaman  dapat  tumbuh  dengan  baik  dan dapat  bertahan  hidup  dalam  jangka  waktu  yang  maksimal. Unsur  hara  yang  terdapat  pada  larutan  nutrisi hidroponik memiliki skala pH antara 5.5 – 7.0 dapat diserap dengan baik oleh  akar  tanaman  sehingga  tanaman  cukup mendapatkan makanan yang dibutuhkan [3].
Laju pertumbuhan tanaman hidroponik bisa mencapai 50%  lebih  tinggi  dibandingkan  tanaman  yang  ditanam  di lahan dengan kondisi yang sama [4]. Air yang kaya nutrisi harus  terus  mengalir  melalui  akar  tanaman  untuk mendukung pertumbuhan yang optimal. Biasanya dilaksanakan  di  dalam rumah  kaca  (greenhouse)  untuk menjaga supaya pertumbuhan tanaman secara optimal dan benar–benar  terlindung  dari  pengaruh  unsur  luar  seperti hujan,  hama  penyakit,  iklim  dan  lain–lain  [5].  Perubahan pH,  suhu,  jumlah  air,  dan  perubahan  intensitas  cahaya sangat  mempengaruhi  kualitas  tanaman  khususnya  sayur [6]. Pengontrolan pH air yang dilakukan secara manual oleh manusia  tidak  efektif.  Oleh  karena  itu,  diperlukan pengembangan sistem kontrol dan monitoring yang mampu secara otomatis mengatur tingkat pH dalam air hidroponik.
Karena  pH  mempengaruhi  proses  fotosintesis  pada tanaman,  maka  perlu  dilakukan  pengendalian  pH  larutan berair  untuk  mencegah  kerusakan  pada  tanaman  [7].  PH yang  tidak  memadai  dapat  mempengaruhi  pertumbuhan tanaman karena tanaman tidak dapat menyerap unsur hara yang dibutuhkannya [8]. Dalam beberapa aplikasi, pH yang terlalu  tinggi  atau  terlalu  rendah  dapat  menyebabkan kerusakan  atau  kematian  pada  organisme  hidup  yang sensitif terhadap perubahan pH.
Saat  ini  budidaya  hidroponik  disebut  juga soilless farming atau pertanian tanpa tanah.  Ada enam jenis sistem hidroponik:  teknologi  film  nutrisi  (NFT).[9].  Salah  satu kunci  sukses  menanam  sistem  hidroponik  NFT  adalah pemberian  nutrisi  dan  pengaturan  pH  yang  tepat  sesuai kebutuhan tanaman.[10].
Dalam  konteks  tersebut,  pengembangan  sistem
pengontrolan pH otomatis menjadi solusi yang diinginkan. Sistem  tersebut  akan  menggunakan  sensor  pH  yang terhubung  dengan  unit  pengontrol  ESP32,  yang  secara otomatis  akan  mengukur  pH dan  mengontrol  aliran  bahan kimia pengatur pH untuk menjaga pH dalam rentang yang diinginkan.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa penggunaan  sistem  pengontrolan  otomatis  lebih  baik dibandingkan  dengan  penampungan  hidroponik  tanpa pengontrolan otomatis.[11].

## II. M ETODE

## Metode pada penelitian ini sebagai berikut:
1) Studi Pustaka
Studi  pustaka  dilakukan  melalui  pencarian  informasi  dari berbagai  sumber.  Pendekatan  ini  melibatkan  membaca  dan mempelajari  artikel  serta  jurnal  yang  relevan  dengan  topik penelitian.  Dalam  rangka  mendapatkan  pemahaman yang mendalam,  sumber-sumber  tersebut  dipelajari  secara komprehensif.
2) Eksperimen
Penelitian  ini  menggunakan  eksperimen  secara  langsung pada  pembuatan  alat  serta  dilakukan  pengujian.  Penelitian melakukan  ekperimen  pada  beberapa  alat  dan  komponen seperti  Node  MCU  ESP21,  Sensor  pH  meter  air  4502C, Modul  Relay  2 Channel, Pompa  Air  Mini,  yang kemudian komponen  ini  dirancang  dan  dilakukan  pengujian  apakah dapat  bekerja  dengan  baik.  Dalam  penelitian  ini, pembahasan  akan  mencakup  beberapa  aspek  penting, termasuk  alat  dan  bahan  yang  digunakan,  blok  diagram sistem, perancangan perangkat keras, perancangan perangkat lunak,  serta  pengujian  dari rancangan  sistem  kontrol  dan monitoring.  Setiap  aspek  ini  akan  dijelaskan  secara  rinci sebagai berikut:

## A. Alat dan Bahan
Perangkat lunak dan perangkat keras diperlihatkan pada tabel 1 dan tabel 2 .
Tabel 1. Perangkat Lunak No Nama Bahan 1 Aplikasi Blynk Iot 2 Software Arduino IDE Tabel 2. Perangkat Keras No Nama Bahan Jumlah 1 Laptop 1 2 Smartphone 2 3 NideMCU ESP32 1 4 Modul Relay 2 Channel 1 5 Sensor pH Meter Air 4502C 1 6 Pompa Air Mini 2 7 Kabel Female dan Male Secukupnya
B. Blok Diagram
Blok  diagram  pengontrolan  dan  monitoring  dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1. Blok Diagram sistem
Fungsi setiap blok diagram Gambar 1:
a. Smartphone digunakan  sebagai  pemonitoring  jarak jauh dengan menggunakaan aplikasi Blynk [12].
b. Wifi sebagai media yang menghubungkan smartphone dengan  ESP32  [13],  [14].  Penggunaan  aplikasi Blynk pada penelitian ini didasari oleh mudahnya implementasi  program Blynk dengan mikrokontroler, mudahnya pemasangan pada smartphone, penyusunan tampilan  aplikasi  bisa  disesuaikan  sendiri  sesuai dengan selera, dan aplikasi Blynk ini gratis.[15].
c. Node  Mcu ESP32  [13]  sebagai  pengendali  sensor  pH meter  air  dan  pengelolah  data  seluruh  kinerja  alat. ESP32  menggunakan  mikroprosesor  Tensilica  Xtensa LX6  dual-core  atau  single-core  dengan  clock  rate hingga  240  MHz.  ESP32  sudah  terintegrasi  dengan built-in  antenna  switches,  RF  balun,  power  amplifier, low-noise receive  amplifier,  filters,  and  power management modules.[16].
d. Sensor pH air, prinsip kerja pH meter adalah didasarkan pada  pengukuran  pH  secara potensiometrik.  Sistem pengukuran dalam  pH meter berisi elektroda kerja dan elektroda  refrensi.  Perbedaan  potensial  antara  2 elektroda tersebut sebagai fungsi dari pH dalam larutan yang diukur.[17].
e. Relay  adalah  komponen  elektronika  yang  berfungsi untuk  memutuskan  atau  menghubungakan  suatu rangakain  elektronik  yang  satu  dengan  rangkaian elektronika lainnya.[18].
f. Mini water pump, pompa air ini akan dikendalikan oleh relay  yang  dikontrol  oleh  ESP32.  Jika  pH  terlalu rendah,  pompa  akan  diaktifkan  untuk  mengalirkan cairan  pH  up  ke  dalam  sistem  hidroponik,  begitupun sebaliknya.
g. Adaptor 5V, digunakan untuk menyediakan daya listrik yang stabil dan sesuai ke  berbagai komponen. Adaptor untuk  mengonversi  tegangan  listrik  AC  (arus  bolak- balik)  menjadi  tegangan  DC (arus  searah)  yang  sesuai dengan kebutuhan komponen seperti ESP32, relay, dan komponen lainnya.

## A. Perancangan Alat
Dalam  proses  perancangan  perangakat  keras  sistem pengontrol dan monitoring pH air pada tanaman hidroponik menggunakan  aplikasi Blynk berbasis  ESP32  ini,  pada rangkaian sistem menggunakan adaptor 5V sebagai sumber tegangan dan Node MCU ESP32 bekerja sebagai pengendali utama akan memproses data masukan dari sensor PH-4502C yang  nanti  akan  menjadi  pengambil  keputusan  untuk mengendalikan  relay  yang  terhubung  dengan  pompa pengontrol  pH  air.  Untuk  memantau  kondisi  pH  air  pada smartphone dibutuhkan  aplikasi Blynk serta  jaringan  WiFi. Sistem  dirancang  untuk  mempertahankan  nilai  pH  pada
angka 6 dengan menggunakan Arduino Uno [14], [19]–[22], sebagai mikrokontroler, kit pH meter sebagai input, dan dua buah  pompa  motor  DC  sebagai  aktuator.  Skema wiring perancangan alat dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Skema wiring perancangan alat

## B. Perancangan Perangkat Lunak
Pada  proses  perancangan  sistem  pengontrol  dan monitoring  pH  air  pada  tanaman  hidroponik  menggunakan aplikasi Blynk berbasis ESP32, akan menggunakan perangkat lunak  Arduino  IDE  untuk  membuat  sketch pemrograman yang  nantinya  akan  di  unggah  pada  Node MCU  ESP32. Untuk bisa terhubung dengan seluruh rangkaian sistem harus menghidupkan seluruh komponen pada rangkaian sehingga mikrokontroler ESP32, sensor PH4502C  , relay dan pompa air  mini  bisa  berfungsi.  Setelah  seluruh  rangkaian hidup, hubungkan  mikrokontroler  ESP32  pada  Wifi  atau koneksi internet.  Selanjutnya  periksa  apakah  mikrokontroler ESP32 telah  terhubung  dengan  aplikasi Blynk pada  smartphone. Apabila  seluruh  rangkaian  sistem  telah  terhubung  maka sensor  PH-4502C  akan  membaca  nilai  pH  air  pada  wadah hidroponik. selanjutnya nilai pH diproses pada mikrokontroler  ESP32  yang  kemudian  akan  ditampilkan pada  smartphone  melalui  server  Blynk.  Jika  nilai  pH  air pada wadah hidroponik kurang dari rentang nilai pH normal maka ESP32 akan mengirimkan perintah pada modul relay untuk menghidupkan pompa penaik pH air dan jika nilai pH air  melebihi  rentang  nilai  pH  normal  maka  ESP32  akan mengirimkan  perintah  pada  relay  untuk  menghidupkan pompa penurun pH air. Pompa akan otomatis berhenti apabila nilai pH air pada wadah hidroponik telah mencapai rentang nilai pH normal. Sistem  pengontrol pompa otomatis pH air akan  terus  berfungsi  meskipun  tidak  lagi  terhubung  pada jaringan WiFi atau koneksi internet.

## III. H ASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Perancangan Perangkat Keras
Seluruh  komponen  perangkat  keras  yang  dirangkai dalam  sistem  pengontrol  dan  monitoring  pH  air  pada tanaman  hidroponik  menggunakan  aplikasi Blynk berbasis ESP32  terdiri  dari  mikrokontroler  ESP32,  sensor  PH- 4502C, modul relay 2 channel , pompa air mini serta adaptor 5V.  Hasil  perancangan  perangkat  keras  dapat  dilihat  pada Gambar 4.
Gambar 4. Skema wiring perancangan alat
Modul relay akan menerima sinyal dari mikrokontroler ESP32  untuk  menghidupkan  pompa  cairan  penaik  atau penurun pH air otomatis apabila nilai pH tidak berada dalam rentang  nilai  pH  normal  dan  pompa  akan  berhenti memompa  cairan  jika  nilai  pH  air  sudah  berada  dalam rentang  nilai  pH  normal.  Fungsi  kontrol  pompa  otomatis dapat dilihat pada Gambar 5.

## Gambar 5. Fungsi Kontrol Pompa Otomatis
B. Hasil Perancangan Perangkat Lunak
Dalam perancangan perangkat lunak, perangkat lunak yang digunakan  pada  sistem  pengontrol  dan  monitoring  pH  air pada  tanaman  hidroponik  menggunakan  aplikasi Blynk berbasis ESP32 meliputi aplikasi Arduino IDE pada laptop serta Blynk IoT pada smartphone Android. Pada Gambar 6. merupakan hasil pada aplikasi Blynk IoT.
Gambar 6. Hasil Perancangan Pada Blynk IoT

## C. Pengujian ESP32
Untuk mengetahui apakah ESP32 bekerja dengan baik maka  dilakukan  pengujian  komunikasi  data  antara  ESP32 dengan  Software  yang  sudah  terinstal  pada  komputer  yang dapat  melakukan  komunikasi  serial  secara  dua  arah  baik mengirim  maupun  menerima  informasi.  Pengujian  ini menggunaka  Software  Arduino  IDE  versi  2.0.4.  Berikut adalah program untuk pengujian ESP32
void setup() {
Serial.begin(9600);  //  Memulai  komunikasi  serial dengan kecepatan 9600 baud delay(1000); //  Memberikan  waktu  untuk  memastikan ESP32 siap } void loop() { Serial.println("ESP32 berfungsi dengan baik!"); delay(1000); }
Gambar Software Arduino IDE yang berisi kode program untuk menguji ESP32 apakah berfungsi dapat dilihat pada Gambar 7.

## Gambar 7. Pengujian ESP32
D. Pengujian Sensor pH Air Untuk  menguji  rangkaian  sensor  pH  air  dapat  bekerja sebagai  mana  mestinya,  maka  dilakukanlah  serangkaian pengujian. Tujuan pengujian ini untuk menguji keakuratan dari  sensor  pH  menggunakan  pH buffering dengan  nilai 4.01,  6.85,  dan  9.18  serta  hasil  pengujian  menggunakan bubuk larutan pH air akan ditampilkan pada aplikasi Blynk Iot.  Berikut  merupakan  hasil  pengujian  pengujian menggunakan bubuk larutan pH air.
Gambar 8. Pengujian Menggunakan Larutan pH 4
Gambar 9. Pengujian Menggunakan Larutan pH 6.86

## Gambar 10. Pengujian Menggunakan Larutan pH 9.18
Untuk  mengubah  data  analog  menjadi  data digital, dibuthkan  rumus  konversi  ADC,  rumus  konversi  ADC dengan resolusi 12bit dapat ditulis dengan persamaan:
ADC = 𝑉 𝑖𝑛 𝑥 4096
𝑉 𝑟𝑒𝑓
Keterangan :
V in = Nilai pembacaan pada masukan ADC = Nilai ADC Vref       = Tegangan referensi 4096       = Resolusi 12bit ADC
Lain  halnya  jika  mengubah  data  ADC  menjadi  satuan tegangan,  maka  rumus  yang  gunakan  dapat  dilihat  pada persamaan berikut:
Tegangan = ADC 𝑉𝑟𝑒𝑓 4096
Ketarangan Tegangan = Nilai tegangan yang akan dibaca (0-3,3)
ADC = Nilai ADC
Vref = tegangan referensi
4096 – 1 = Resolusi 12 Bit ADC

## Pada program dituliskan sebagai berikut
float Rumus_pH()
{ float tegangan = analogRead(phPin) / (4096.0 – 1) * 3.3; float nilai_pH = 7.00 + ((tegangan_pH7 - tegangan) /
((tegangan_pH4 - tegangan_pH7) / 3));
}
Hasil  pengujian  sensor  pH  menggunakan  larutan buffering didapatkan  hasil  yang  sama.  Hanya  saja  pada  setiap  detik pembacaan pH air sering kali berubah dikarenakan sistem ini membaca sensor secara terus menerus, maka didapatkan hasil yang  terus  menerus  berubah tetapi  hasil  pembacaan  sensor tidak pernah berbeda jauh.

## A.
Pengujian Relay
Relay menggunakan tegangan dari adaptor dan dikendalikan  oleh  ESP32.  Fungsi  relay  disini  sebagai pemutus  dan  penghubungan  tegangan  pada  pompa  air. Relay  yang  digunakan  pada  rangkain  sistem ini menggunakan jenis relay 2 channel active low . Berikut ini merupakan pengujian relay menggunakan ESP32 yang  akan ditampilkan pada Gambar 11.

## Gambar 11. Pengujian Relay
B. Pengujian Pompa Air Mini Pada  pengujian  ini,  pompa  air  akan  berada  dalam keadaan ON jika diberi tegangan. Dalam hal ini pompa akan dikoneksikan  dengan  relay  yang  akan  memutus  atau menyambungkan  pompa  dengan  sumber tegangan. Pengujian dilakukan menggukan software Arduino IDE dan akan  menampilkan  fungsi  pompa  bekerja  pada serial monitor .
C. Pengujian Blynk Pada  pengujian  aplikasi Blynk ini  setelah  terinstal aplikasinya kemudian perintah pada aplikasi meminta untuk memasukan  email  aktif.  Perintah  memasukan  email  aktif tersebut  untuk  mengirim  nomor  token  yang  kemudian nomor  tersebut  akan  diisi  pada  program  Arduino  IDE, sehingga pada saat program diupload dari Arduino IDE ke ESP32  komunikasi  antara  ESP32  dan Blynk akan  berjalan sesuai dengan yang diperintahkan.
Setelah  memasukan  kode  token Blynk pada  Arduino IDE  berikut  adalah  tampilan serial  monitor  pada  Software Arduino  IDE  untuk  mengecek  apakah  ESP32  sudah terkoneksi ke server.
D. Hasil Pengujian Sistem
Dalam  pengujian  keseluruhan  sistem  digunakan  pH Meter  sebagai  pembanding  keakuratan  pembacaan  sensor pH agar pembacaan nilai pH pada wadah hidroponik sesuai dengan  kondisi  pH  air  semestinya.  Dari  hasil  pengujian sensor  pH  dan  pH  meter  diperoleh  perbandingan  nilai selisih  eror  serta  persentase  error  seperti  pada  tabel  3  dan tabel 4.

## Tabel 3. Tabel Hasil Pengukuran
Sensor pH pH Meter Pompa Up Pompa Down Substansi pH Selisih 4 4,01 On Off Asam -0,1 5,07 5,12 On Off Asam -0,05 6,59 6,97 Off Off Normal -0,38 6,59 7,00 Off Off Normal -0,41 7,19 7,06 Off On Basa 0,13
Rata-rata selisih error = (−0.1 + (−0.05) + (−0.38) + (−0.41) + 0.13) / 5 = -0.81 / 5 = -0.162
Galat  Presentase  Error  (%)  =  (Nilai  Sensor  pH  –  Nilai pH Meter / Nilai pH meter) x 100%

## Tabel 4. Galat Presentase Eror
Pengukuran Sensor pH pH Meter Galat Presentase Error (%) 1 4 4.01 -0.25% 2 5.07 5.12 -0.98% 3 6.59 6.97 -5.85% 4 6.59 7.00 -5.85% 5 7.19 7.06 1.85%
Rata – rata presentase error =  -0.25 + (-0.98) + (-5.45) + (- 5.85) + 1.85 = -11.68 / 5 = -2.33%
Berdasarkan tabel 3 dan tabel 4 di atas dapat diamati bahwa pembacaan  sensor  dan  pH  meter  menunjukan  perbedaan yang tidak signifikan. Hal ini menunjukan konsistensi antara kedua  perangkat  dalam  mengukur  pH  air  dan  pada penggunaan  sensor  dapat  memberikan  hasil  yang  dapat diandalkan dalam memantau dan mengontrol pH air.

## IV. KESIMPULAN
Sistem  ini  memungkinkan  pengontrolan  pH  air  secara otomatis.  Melalui  pembacaan  sensor  pH  4502c,  ESP32 dapat memantau dan menganalisis nilai pH larutan nutrisi. Jika  nilai  pH  tidak  sesuai  dengan  target  yang  ditetapkan, ESP32  dapat  mengambil  tindakan  pengontrolan  dengan mengaktifkan  relay  untuk  menghidupkan  pompa  pH. Dengan menggunakan sistem ini, pH air dalam hidroponik dapat  dijaga  dalam  rentang  yang  diinginkan.  Hal  ini memastikan  bahwa  tanaman  mendapatkan  nutrisi  dengan keseimbangan  yang  tepat,  yang  berdampak  positif  pada pertumbuhan  dan  kesehatan  tanaman.  Melalui  aplikasi Blynk dan  penggunaan  mikrokontroler  ESP32  ,  pengguna dapat  memantau  nilai  pH  secara real-time dan mengendalikan  pengontrol  pH  dari  jarak  jauh.  Ini memberikan kemudahan dalam mengawasi dan mengontrol lingkungan hidroponik, bahkan jika pengguna tidak berada di  lokasi  penanaman  hidroponik.  Dengan  adanya pengontrolan  pH  yang  otomatis,  waktu  dan  upaya  yang diperlukan  untuk  memantau  dan  mengontrol  pH  secara manual  dapat  dikurangi.  Ini  dapat  meningkatkan  efisiensi dalam  pengelolaan  sistem  hidroponik  dan  meningkatkan produktivitas tanaman.

## REFERENSI
[1]  Mas’ud  H,  “Sistem  Hidroponik  dengan  Nutrisi  dan Media  Tanam  Berbeda  Terhadap  Pertumbuhan  dan Hasil Selada,” Media Litbang Sulteng, vol. 2, no. 2, pp. 131–136,  2009,  [Online].  Available:,” Media  Litbang Sulteng ,  vol.  2,  no.  2,  pp.  131–136,  2009,  [Online]. Available: http://jurnal.untad.ac.id
[2]   and C. Y. S. Sutarni, L. Irawati, B. Unteawati, “Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Sayuran Hidroponik  Di  Kota  Bandar Lampung,” J.  Food  Syst. Agribus , vol. 2, no. 1, 2019, doi: 10.25181/jofsa.v2i1.1107.
[3]  R.  Nalwade  and  T.  Mote,  “Hydroponics  farming,” International Conference on Trends in Electronics and Informatics (ICEI),” pp. 645–650., 2017.
[4]   and  L.  B.  A.  Sariwati,  M.  Shofi,  “Pelatihan pemanfaatan  limbah  botol  plastik  sebagai  media pertumbuhan  tanaman  hidroponik,” J.  Community Engag. Employ , vol. 1, no. 1, pp. 6–13, 2018.
[5]  I. S.  Roidah,  “Pemanfaatan  Lahan  Dengan Menggunakan  Sistem  Hidroponik”,  pp.  43-49,  Jun. 2015.,” J. BONOROWO , vol. 1, no. 2, pp. 43–49, doi: https://doi.org/10.36563/bonorowo.v1i2.14.
[6]  K. M. S. Mohammad Ridwan, “Penerapan IoT Dalam
Sistem  Otomatisasi  Kontrol  Suhu,  Kelembaban,  dan Tingkat  Keasaman  Hidroponik,” J.  Tek.  Pertan. Lampung ,  vol.  10,  no.  4,  pp.  481–487,  2021,  doi: 10.23960/jtep-l.v10i4.481-487.
[7]  Rahib Lentera Alam; Aris Nasuha, “Sistem Pengendali pH  Air  dan  Pemantauan  Lingkungan  Tanaman Hidroponik menggunakan Fuzzy Logic berbasis IoT,” Elinvo , vol.
5, no. 1, 2020, doi: 10.21831/elinvo.v5i1.34587.
[8]   and  S.  R.  B.  Yasri,  Suprijanto,  N.  N.  Husna, “Pengendalian  Kadar  Ph  Tanaman  Tomat  (Solanum Licopersycum)  Berbasis  Iot  pada  Hidroponik  DBS Semi  Otomatis  dengan  Platform  Telegram,” J. Pendidik. dan Konseling , vol. 4, no. 6, pp. 1349–1358, 2022.
[9]  D.  R.  Wati  and  W.  Sholihah,  “Pengontrol  pH  dan Nutrisi Tanaman Selada pada Hidroponik Sistem NFT Berbasis  Arduino,”  vol.  7,  no.  1,  2021,  doi: 10.32722/multinetics.v7i1.3504.
[10]   and S. S. F. Karoba, R. Nurjasmi, “Pengaruh Perbedaan pH  terhadap  Pertumbuhan  dan  Hasil  Tanaman  Kailan (Brassica  oleraceae)  Sistem  Hidroponik  Nft  (Nutrient Film Tecnique),” J. Ilm. Respati Pertan , vol. 7, no. 2, pp. 529–534, 2015.
[11]  M. Fakhruzzaini  and  H.  Aprilianto,  “Sistem Otomatisasi  Pengontrolan  Volume  Dan  PH  Air  Pada Hidroponik,” Jutisi J. Ilm. Tek. Inform. dan Sist. Inf , vol. 6,  no.  1,  pp.  1335–1344,  2017,  [Online].  Available: available:%09http://ojs.stmik-
[12]  Y.  R.  Putung,  D.  Noya,  V.  Aror,  J.  Sundah,  and  M. Patabo,  “Rancang  Bangun  Pemantauan  Cairan  Infus Dengan Arduino Nano Berbasis Android,” Jambura J. Electr.  Electron.  Eng. ,  vol.  5,  no.  1,  pp.  01–06,  2023, doi: 10.37905/jjeee.v5i1.15352.
[13]  W.  Bagye,  I.  Purwata,  M.  Ashari,  and  S.  Saikin, “Perancangan  Alat  Penangkap  Gambar  Pelaku Kejahatan  Berbasis  Node  MCU  ESP32  CAM,” Jambura J. Electr. Electron. Eng. , vol. 5, no. 1, pp. 36–
40, 2023, doi: 10.37905/jjeee.v5i1.16871.
[14]  A.  W.  A.  Antu,  S.  Abdussamad,  and  I.  Z.  Nasibu, “Rancang  Bangun  Running  Text  pada  Dot  Matrix 16X160  Berbasis  Arduino  Uno  Dengan  Update  Data System Menggunakan Perangkat Android Via Bluetooth,” Jambura  J.  Electr.  Electron.  Eng. ,  vol.  2, no. 1, pp. 8–13, 2020, doi: 10.37905/jjeee.v2i1.4321.
[15]   and  D.  S.  W.  A.  Prayitno,  A.  Muttaqin,  “Sistem Monitoring  Suhu,  Kelembaban,  dan  Pengendali Penyiraman Tanaman Hidroponik menggunakan Blynk Android,” J.  Pengemb.  Teknol.  Inf.  dan  Ilmu  Komput , vol. 1, no. 4, pp. 292–297, 2017.
[16]  A.  Sanaris  and  I.  Suharjo,  “Prototype  Alat  Kendali Otomatis  Penjemur  Pakaian Menggunakan  NodeMCU ESP32 Dan Telegram Bot Berbasis Internet of Things ( IOT ),” J. Prodi Sist. Inf , vol. 1, no. 1, pp. 17–24, 2020. [17]  Ahmad  Nur  Fuad;  Muhamad  Syariffuddien  Zuhrie,
“Rancang Bangun
Sistem Monitoring Dan Pengontrolan  Ph  Nutrisi  Pada  Hidroponik  Sitem Nutrient Film Technique (Nft) Menggunakan Pengendali Pid Berbasis Arduino Uno,” J. Tek. Elektro , vol. 8, no. 2, pp. 349–357, 2019, doi:
https://doi.org/10.26740/jte.v8n2.p%25p.
[18]  Imam  Muiz,  “Smart  Akuarium  Berbasis  IOT
Menggunakan Raspberry Pi 3,” vol. 2, no. 2, 2022, doi: 10.47709/jpsk.v2i02.1742.
[19]  S. K. Sawidin, T. M. Kereh, Y. S. Rompon, and D. S. Pongoh,  “Sistem  Kontrol  Peralatan  Listrik  Dengan Aplikasi Android Voice Controller,” Jambura J. Electr. Electron.  Eng. ,  vol.  4,  no.  2,  pp.  213–217,  2022,  doi: 10.37905/jjeee.v4i2.14725.
[20]  M.  R.  Satriawan,  G.  Priyandoko,  and  S.  Setiawidayat, “Monitoring pH Dan Suhu Air Pada Budidaya Ikan Mas Koki Berbasis IoT,” Jambura J. Electr. Electron. Eng. , vol. 5, no. 1, pp. 12–17, 2023, doi: 10.37905/jjeee.v5i1.16083.
[21]  Y.  H.  Kanoi,  S.  Abdussamad,  and  S.  W.  Dali, “Perancangan Jam Digital Waktu Sholat Menggunakan Arduino Uno,” Jambura J. Electr. Electron. Eng. , vol. 1, no. 2, pp. 32–39, 2019, doi: 10.37905/jjeee.v1i2.2880.
[22]  N. K. Nento, B. P. Asmara, and I. Z. Nasibu, “Rancang Bangun  Alat  Peringatan  Dini  Dan  Informasi  Lokasi Kebakaran Berbasis Arduino Uno,” Jambura J. Electr. Electron.  Eng. ,  vol.  3,  no.  1,  pp.  13–18,  2021,  doi: 10.37905/jjeee.v3i1.8339.