Heri Darmawan 1) , Rudi Kurnianto 2) , Rudi Gianto 3) , Ismail Yusuf 4) , Purwoharjono 5)

## ANALISIS SISTEM JARINGAN TEGANGAN MENENGAH 20 kV DI KAWASAN INDUSTRI KELAPA SAWIT PT. BUMITAMA GUNAJAYA AGRO
Oleh:
Heri Darmawan 1)
Rudi Kurnianto 2)
Rudi Gianto 3) Ismail Yusuf 4)
Purwoharjono 5)
Politeknik Negeri,Ketapang 1)
Universitas Tanjung Pura, Pontianak 2,3,4,5)
E-mail: heridarmawan212@yahoo.co.id 1) rudikurnianto@gmail.com 2) rudigianto@gmail.com 3) ismailyusuf@gmail.com 4)
purwoharjono@gmail.com 5)

## ABSTRACT
This  study  analyzes  the  repair  of  the  electricity  distribution  network  of  PT.  BGA,  due  to  a voltage  drop  in  the  existing  electricity  network  up  to  -20%  and  the  plan  to  increase  the electrical  load  from  118.6  kW  to  334.35  kW  in  the  form  of  models  and  simulations.  The improvement  method  is  to  make  a  configuration  of  a  new  electricity  distribution  network system and analyze the power flow with ETAP. The results of the improvement by upgrading the  distribution  voltage system  to  20  kV,  the  distribution  of  the  electrical  load  is  made  into four clusters, namely, clusters A, B, C and D, upgrading the step up transformer to 500 kVA, step down transformer cluster A 200 kVA, cluster B and C 125 kVA, cluster D 160 kVA, the primary  distribution  cable  network  uses  the  AAAC  type  (3x70  mm 2 ),  the  secondary distribution  network  for  each  cluster  uses  the  NFA2X-T    (3x70+1x50  mm 2 )  and  the  home connection  line  uses  the  NFA2X  (4x10  mm 2 ,  4x16  mm 2 and  4x25  mm 2 ).  The  results  of  the power  flow  analysis  with  ETAP,  after  repairs,  where  the  voltage  drop  that  occurs  in  the entire electric load bus ranges from 0.3 to 4.7% or 0.379 kV to 0.362 kV, where the value is still within the allowable voltage standard, namely for low voltage network (JTR) variation is a maximum of + 5% and a minimum of -10% of the nominal voltage (SPLN1: 1995).
Keywords : JTM 20 kV, Voltage Drop, ETAP

## ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis  perbaikan jaringan distribusi listrik PT. BGA, dikarenakan terjadi jatuh  tegangan  pada  jaringan  listrik  existing  sampai  -20  %    dan  rencana  peningkatan  beban listik dari 118,6 kW menjadi 334,35 kW dalam bentuk model dan simulasi. Metode perbaikan yaitu  membuat  konspigurasi  sistem  jaringan  distribusi  listrik  baru  dan  menganalisis  aliran daya  dengan  ETAP  .  Hasil  perbaikan  dengan  mengupgrading  sistem  tegangan  distribusi menjadi 20 kV, pendistribusian beban listrik di buat menjadi empat kluster  yaitu, cluster A, B,  C  dan  D,  upgrading  transformator  step  up  menjadi  500  kVA,  transformator  step  down
Heri Darmawan 1) , Rudi Kurnianto 2) , Rudi Gianto 3) , Ismail Yusuf 4) , Purwoharjono 5)
cluster A 200 kVA, cluster B dan C 125 kVA, cluster D 160 kVA, jaringan kabel distribusi primer menggunakan  jenis AAAC (3x70 mm) 2 , jaringan distribusi sekunder masing-masing cluster  menggunakan  jenis  NFA2X-T  (3x70+1x50  mm) 2 dan  Saluran  sambungan  rumah menggunakan  kabel  jenis  NFA2X  (4x10  mm 2 ,  4x16  mm 2 dan  4x25  mm) 2 .  Hasil  analisis aliran  daya  dengan  ETAP,  setelah  dilakukan  perbaikan,  dimana  jatuh  tegangan  yang  terjadi pada  keseluruhan  bus  beban  listrik  berkisar  antara  0,3  sampai  4,7  %  atau  0,379  kV  sampai 0,362  kV,  dimana  nilai  tersebut  masih  dalam  standar  tegangan    yang  di  ijinkan  yaitu  untuk jaringan  tegangan  rendah  (JTR)  variasinya  adalah  maksimal  +  5  %  dan  minimal  -10  % terhadap tegangan nominal  (SPLN1: 1995).
Kata Kunci : JTM 20 kV,Tegangan Jatuh, ETAP

## 1. PENDAHULUAN
Berisi  Pertumbuhan  produksi  kelapa sawit  di  PT.  BGA  (Bumitama  Gunajaya Agro) terus meningkat dan sudah sewajarnya  hal  tersebut  harus  didukung dengan  ketersediaan  pasokan  listrik  yang handal.  Untuk  saat  ini  beban  listrik  yang terpakai  sebesar  118,6  kW,  dimana pendistribusian  nya  sering  mengalami gangguan  yang  di  sebabkan  kapasitas peralatan  sistem  jaringan  distribusi  tidak memadai,  penempatan  beban  listrik  yang tidak  merata  dan  kerusakan  cacat  fisik pada  kabel  jaringan  distribusi  sehingga menyebabkan  terjadi  jatuh  tegangan. Rencana  kedepan  nya,  kebutuhan  daya listrik  di  kawasan  industri  kelapa  sawit akan ditingkatkan menjadi 334,35 kW dari sektor  perumahan  dan  sarana  penunjang yang    umumnya    bersifat    beban  induktif dan  resistif.    Hal  tersebut  secara  tidak langsung  menyebabkan  profil  tegangan listrik pada jaringan tersebut akan menjadi lebih buruk. Kondisi tersebut
menimbulkan  kerusakan  pada  alat-alat listrik seperti motor listrik, air conditioning, kulkas. karna tegangan kerja yang  di  terima  tidak  sesuai  standar  yang diijinkan
Penggunaan listrik pada untuk saat ini masih  dikelola  secara  mandiri  dimana proses pembangkitan dihasilkan dari turbin uap  dengan  kapasitas  1600  kW  dengan bahan bakar limbah sawit . Sistem saluran distribusi  kelistrikan  utama  yang  ada  saat ini  menggunakan  tipe  saluran  radial dengan mengoperasikan satu unit transformator  step  up  120  kVA  dengan tegangan  kerja  0,38/1  kV,  satu  unit transformator step down 120 kVA dengan tegangan kerja 1/0,38 kV, kabel penghantar  jaringan  distribusi  primer menggunakan  tipe  NFA2X-T  jenis  udara dengan  ukuran  ukuran  3x95+1x70  mm2 dan  kabel  penghantar  jaringan  distribusi sekunder    menggunakan  tipe  NFA2X-T jenis udara dengan ukuran ukuran 3x70+1x50 mm2.
Heri Darmawan 1) , Rudi Kurnianto 2) , Rudi Gianto 3) , Ismail Yusuf 4) , Purwoharjono 5)

## State of The Art
Indra  Roza  [5]  melakukan  penelitian yang  berjudul  “Analisa  Perbaikan  Drop Voltage  Dengan  Trafo  Sisip  Sistem Distribusi  JTR  di  PT.  PLN  (persero) Rayon Perbaungan Dengan Aplikasi Program Etap”. Dimana terjadi penurunan tegangan  akibat  penggunaan  trafo    yang menerima  beban  relatif  besar  mendekati beban  maksimal  80%  (  real  76,22  %), berakibat tidak bisa berfungsinya sebagaian  alat  listrik  di  perumahan. Penelitian ini dilakukan untuk memperbaiki  voltage  drop  yang  terjadi pada  jaringan  distribusi  sekunder  dengan melakukan perhitungan rumus dan software  ETAP  12.6.  Dimana  untuk mengatasi  masalah  drop  tegangan  ujung adalah  dengan  memasang  transformator sisipan, dengan prinsip kerja membagi dua beban  yang  terdapat  pada  transformator sebelumnya
Suprianto melakukan penelitian tentang  Analisa  Tegangan  Jatuh  pada Jaringan  Distribusi  20  kV  PT.PLN  Area Rantau  Prapat  Rayon  Aek  Kota  Batu. Penelitian ini di lakukan untuk memperbaiki  kualitas  tegangan  pada sistem  distribusi  tenaga  listrik  tersebut. Metode yang di gunakan adalah Mempelajari perhitungan penurunan tegangan (voltage drop) dengan
menggunakan  software  ETAP.  Hasil  jatuh tegangan  terbesar    pada  bus  utama,  bus sub    utama  dan  bus  lateral  pada  saat LWBP  berturut-turut  adalah    92,47% ,91,7%  dan  91,52%,  nilai  tersebut masih dalam        batas    standard    untuk        under voltage    maksimum  yaitu  10%.  Untuk jatuh tegangan terkecil    pada  bus  utama, bus  sub  utama  dan  bus lateral    berturut- turut    adalah    96,84%    ,    96,43%    dan 96,38%.
Perbedaan  yang  dilakukan  pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya  adalah  dari  sisi  upaya perbaikan yang dilakukan secara menyeluruh dengan melakukan upgrading sistem tegangan kerja, upgrading tranformator step up, upgrading  step  down,  upgrading  kabel penghantar jaringan distribusi dan penataan  kabel  saluran  rumah  pada masing masing clustering area yang akan dialiri  listrik.  Kemudian  tools  yang digunakan  untuk  melakukan  simulasi adalah  aplikasi  Electrical  Transient Analyzer  Program  (ETAP)  19.1.  dimana ETAP  19.1  merupakan  versi  baru diharapkan  memiliki  fitur-fitur  tambahan yang dapat mendukung penelitian ini.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Aliran  beban  (atau  aliran  daya) merupakan  solusi  untuk  kondisi  operasi keadaan  normal  dari  suatu  sistem  tenaga
Heri Darmawan 1) , Rudi Kurnianto 2) , Rudi Gianto 3) , Ismail Yusuf 4) , Purwoharjono 5)
listrik.  Secara  umum,  perhitungan  aliran
daya  dilakukan  untuk  perencanaan  sistem tenaga  dan  perencanaan  operasional  dan untuk  operasi  dan  kendali  sistem.  Data yang  diperoleh  dari  studi  aliran  daya digunakan  untuk  studi  operasi  normal, analisis kontingensi, penjadwalan optimum dan stabilitas.
Masalah aliran daya dapat
didefinisikan  sebagai  perhitungan  dari aliran-aliran  daya  saluran  dan  tegangan- tegangan  bus  dari  suatu  sistem  tenaga listrik pada kondisi beban dan pembangkitan tertentu. Dengan menggunakan hukum Kirchhof untuk arus:
………..………………………………………………  (2.1)
Dengan mengambil konjuget dari (2.1), diperoleh:
….…………………………………………………………..…..(2.2)
Kemudian mengalikannya dengan V i :
………………………………………………………………………..…….…..…...(2.3)
Atau SGi = SLi + STi .. ………………………………………………………....….…..(2.4) dimana:
S Gi = daya pembangkitan tiga-fasa yang mengalir ke bus i S Li = daya beban tiga-fasa yang mengalir keluar dari bus i S Ti = daya yang ditransmisikan tiga-fasa yang mengalir keluar dari bus i
Oleh karena:
Sgi PGi jQGi …………………………….…(2.5a)
Sli Pli jQLi ……………………….………..(2.5b)
STi PTi jQTi ……………………………..(2.5c)
maka:
Pgi PLi Pti ………………………………..  (2.6a)
Qgi  QLi Qti ……………………..….…...  (2.6b)
Aliran  Daya  Dengan  Metoda Newton-

## Raphson
Metoda  Newton-Raphson  adalah
metoda  yang  paling  sering  digunakan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan  nonlinier.  Dalam  mencari
Heri Darmawan 1) , Rudi Kurnianto 2) , Rudi Gianto 3) , Ismail Yusuf 4) , Purwoharjono 5)
solusi, metoda Newton-Raphson menggunakan  teknik  iteratif.  Dengan teknik iteratif ini, pencarian solusi dimulai dengan  estimasi  awal  untuk  variabel  yang ingin  dicari.  Estimasi  tersebut  kemudian diperbaiki  secara  berturutan  sampai  solusi yang diinginkan diperoleh. Apabila
solusinya  telah  didapat,  maka  dikatakan bahwa solusinya telah konvergen.
Langkah  iteratif  dari  metoda  Newton- Raphson  dalam  mencari  solusi  adalah dengan  menyelesaikan  persamaan  berikut secara berturutan:
X ( k1 ) X ( k ) X ( k ) ………………………………………….… (2.7)
dimana:
X ( k ) J ( X ( k ) 1 J ( X ……………………………………….… (2.8) Pada (2.44), J ( X ) merupakan Jacobian dari F ( X ) dan dihitung melalui:
( ) [ ]
…….………………………… (2.9)
Dengan  demikian,  langkah-langkah  dari metoda Newton-Raphson dalam mencari solusi adalah sesuai algoritma berikut:
Langkah  1:  Set k =  0,  dan  tentukan estimasi  awal  untuk  solusi X ( k ) dan toleransi
Langkah  2:  Cek  apakah:  maks| F ( X ( k ) )|< Jika  ya,  stop  dan  solusinya  adalah X ( k ) .Jika  tidak, lanjutkan ke Langkah 3.
Langkah  3:  Hitung  Jacobian J ( X ( k ) )  dan X ( k ) melalui (2.44).
Langkah  4:  Hitung X ( k+1 ) atau  perbaiki nilai estimasi melalui (2.43).
Langkah 5: Set k = k + 1, dan kembali ke
Langkah  2.

## Aliran  Daya  Dan  Rugi-Rugi  Daya Saluran
Setelah  algoritma  dari  metoda Newton-Raphson  berhasil  mendapatkan solusi,  aliran  daya  pada  saluran-saluran dan besar pembangkitan daya dari bus-bus pembangkit dapat dihitung. Bila dimisalkan bahwa saluran yang menghubungkan  bus p dan q memiliki admitansi seri y pq dan admitansi shunt total y’ pq , maka arus yang mengalir pada saluran tersebut akan diberikan oleh : ( ) ……………………………………………….(2.10)
Sehingga, aliran daya dari bus p ke q diberikan oleh:
( )
..................................................................................................(2.11) Dengan cara yang sama, aliran daya dari bus q ke p diberikan oleh:
( )
...................................................................................................(2.12)
Rugi-rugi  daya  pada  saluran p-q dapat dihitung  dengan  menjumlahkan P pq +jQ pq dan P qp +jQ qp .
Daya  yang  dibangkitkan  pada  bus  slack dapat  dihitung  dengan  menjumlahkan semua  aliran  daya  pada  saluran  yang keluar  dari  bus  tersebut.  Alternatif  lain adalah dengan menggunakan (2.6).

## 3. METODE PELAKSANAAN
Berisi  Menguraikan  langkah  kerja dalam melakukan sebuah penelitian sangat
penting  sebelum  melakukan  penelitian secara  langsung  dan  pengambilan  data secara langsung terhadap objek penelitian, dikarenakan  langkah  kerja  ini  menjadi acuan dalam penelitian ini untuk menyatakan  penelitian  ini  menemukan hasil atau sebaliknya. Untuk mempermudah  membaca  langkah  kerja maka uraian langkah kerja
diimplementasikan kedalam sebuah diagram  alir  penelitian  yang  dapat  dilihat pada Gamba 1
Gambar 1. Diagram alur penelitian Berdasarkan dari cara memperolehnya,  data  primer  merupakan
Mulai Menentukan Objek Penelitian Identifikasi Masalah Pengumpulan Data  Identifikasi Jaringan Distribusi Listrik PT. BGA  Menghitung Total Beban Pemakaian Listrik Existing  Pengukuran Tegangan Ujung Beban Satu Fasa dan Tiga Fasa  Pengukuran Tegangan Transformator Step Down  Pemeriksaan Kabel Distribusi Primer dan Sekunder
Pengolahan Data
 Menganalisa Jatuh Tegangan Jaringan Distribusi Existing  Pengelompokan Beban Pemakaian Listrik Berdasarkan Cluster  Membuat Single line Jaringan Distribusi  Menghitung Arus Listrik Kabel penghantar  Jaringan JTM dan JTR
Upaya Perbaikan  Menaikan Level Tegangan Dari I kV Menjadi 20 kV
 Mengelompokan Beban Menjadi Empat Cluster Yaitu A, B, C dan D  Upgrading Transformator Step Up dan Step Down  Upgrading Kabel Penghantar Jaringan Distribusi  Membuat Jaringan Listrik Cluster A Menjadi 3 Jalur
 Membuat Jaringan Listrik Cluster B dan C Masing masing 1 Jalur  Membuat Jaringan Listrik Cluster D Menjadi 2 Jalur
Analisis Tegangan Jatuh Dengan Software Etap 19.1
Kesimpulan Dan Saran
Heri Darmawan 1) , Rudi Kurnianto 2) , Rudi Gianto 3) , Ismail Yusuf 4) , Purwoharjono 5)
data  yang  diambil  secara  langsung  dari objek  penelitian.  Data  primer  dalam penelitian  ini  merupakan  data  kuantitatif dari hasil observasi secara langsung lokasi
kawasan  industri  PT.  BGA.  Diagram segaris  sistem  kelistrikan  utama  pada kawasan industri diperlihatkan pada
Gambar 2.

## Gambar 2. Diagram segaris sistem kelistrikan utama PT. BGA

## Pengambolan Data Primer
Pengukuran  tegangan  dibagi  menjadi dua  bentuk  pengukuran.  Yang  pertama dilakukan  secara  kondisional  artinya dilakukan  hanya  sesekali  sesuai  dengan kondisi  yang  ada  di  lapangan.  Pengkuran ini dilakukan pada sisi  perlatan dan beban listrik.  Peralatan  listrik  yang  di  ukur  di antaranya  transformator  step  up  dan transformator  step  down  sedangkan  untuk beban  listrik  di  lakukan  pengukuran  di lokasi  perumahan  G2  Staf  untuk  sistem satu  phasa  dan  kantor  divisi  I  KNDE sistem  tiga  phasa  R,S,T,  dan  N  yang merupakan beban terjauh.   Dimana kedua lokasi tersebut pada tempat berbeda dalam jaringan yang sama. Fungsi dari
pengukuran ini untuk memeriksa besarnya tegangan jatuh (v oltage drop) yang terjadi pada  sistem  distribusi  jaringan  listrik tersebut.  Pengukuran  yang  kedua  adalah pegukuran  tegangan  secara  real  time selama  3  kali  dalam  satu  hari  pada Kawasan  industri  kelapa  sawit  PT.  BGA. Pegukuran dilakukan pada jam kerja  yaitu dari  pukul  08.00-16,00.  Hal  ini  dilakukan karena  pada  jam  ini  kegiatan  operasinal pabrik  pengolahan  sawit  dan  aktifitas kegiatan adminstratif sangat banyak menggunakan  beban  listrik  karena  pada jam  kerja  pemakain  beban  listrik  berada pada  posisi  puncak.  Hasil  pengukuran tegangan  di  perlihatkan  pada  Tabel  2.1 sampai Tabel 2.3 Tabel 1. Hasil pengukuran tegangan transformator step down (Bus 4) Hari Jam Phasa Tegangan (Volt) Variasi Tegangan (%) Keterangan Rabu 08:45 R-S R-T T-S 352 363 364 -7,4 -4,5 -4,2 Dalam Standar Dalam Standar Dalam Standar Rabu 11:00 R-S R-T T-S 346 358 350 -9 -5,8 -7,9 Dalam Standar Dalam Standar Dalam Standar Rabu 15:45 R-S R-T T-S 342 358 354 -10 -5.8 -6,8 Dalam Standar Dalam Standar Dalam Standar Tabel 2. Hasil pengukuran tegangan ujung pada kantor KNDE (Bus 7) Hari Jam Phasa Tegangan (Volt) Variasi Tegangan (%) Keterangan Rabu 9:30 R-S 331 -12,9 Luar Standar
Heri Darmawan 1) , Rudi Kurnianto 2) , Rudi Gianto 3) , Ismail Yusuf 4) , Purwoharjono 5)
R-T T-S 336 345 -11,6 -9,2 Luar Standar Dalam Standar Rabu 11:15 R-S R-T T-S 304 308 324 -20,0 -18,9 -14,7 Luar Standar Luar Standar Luar Standar Rabu 16:00 R-S R-T T-S 337 338 332 -11,3 -11,1 -12,6 Luar Standar Luar Standar Luar Standar Tabel 3. Hasil pengukuran tegangan ujung pada rumah staf G2 (Bus 5) Hari Jam Phasa Tegangan (Volt)  Variasa Tegangan (%) Keterangan Rabu 9:45 R-N S-N T-N 178 184 189 -19,1 -16,4 -14,1 Luar Standar Luar Standar Luar Standar Rabu 11:30 R-N S-N T-N 175 182 191 -20,1 -17,3 -13,2 Luar Standar Luar Standar Luar Standar Rabu 16:15 R-N S-N T-N 177 16 193 -19,5 -15,5 -12.3 Luar Standar Luar Standar Luar Standar

## 4. HASIL dan PEMBAHASAN

## Upgrading Sistem Kelistrikan PT. BGA
Pada  penelitian  ini,  tegangan  sistem jaringan  distribusi  akan  dinaikan  menjadi 20  kV,  beban  pada  sistem  kelistrikan  di kawasan  industri  kelapa  sawit  PT.  BGA akan dibuat menjadi empat cluster yaitu A, B, C dan D, satu unit transformator step up 500  kVA,  satu  unit  transformator  step down untuk mensuplai cluster A 200 kVA ,  satu  unit  transformator  step  down  untuk mensuplai  cluster  B  dan  C  125  kVA,  dan satu  unit  transformator  step  down  untuk mensuplai  cluster  D  160  kVA.  Kabel jaringan distribusi primer (JTM) menggunakan jenis AAAC dengan penampang  3x70  mm 2 .  Jaringan  distribusi sekunder pada cluster A di buat menjadi 3
saluran  (JTR),    jaringan  listrik,    cluster  B dan  C  di  buat  masing  masing  1  saluran (JTR),    jaringan  listrik  ,  dan  cluster  D dibuat  menjadi  2  saluran  (JTR)  jaringan listrikkabel  jaringan  distribusi  sekunder jaringan  distribusi  sekunder  (JTR)  dengan menggunakan kabel jenis NFA2X-T dengan  penampang  kabel  3x70+1x50 mm2, dan saluran sambungan rumah ( SR) mengunakan  jenis  NFA2X,  4x10  mm2  , 4x16  mm2  dan  4x25  mm2..  Terlihat bahwa beban total untuk sistem kelistrikan PT.  BGA  adalah  334,35  kW  atau    334,35 kVA  dengan  asumsi faktor daya adalah 1. (lihat Gambar
3.1)
Gambar 3. Diagram segaris sistem kelistrikan PT. BGA
Heri Darmawan 1) , Rudi Kurnianto 2) , Rudi Gianto 3) , Ismail Yusuf 4) , Purwoharjono 5)

## Perhitungan  Tegangan  Sistem  Setelah Upgrading Dengan  Simulasi ETAP
Setelah  dilakukan  upgrading  pada sistem kelistrikan PT. BGA, yang kemudian  disimulasi  menggunakan  ETAP (lihat  Gambar  4.5).  Terjadi    perbaikan
tegangan    pada  saluran  distribusi  primer (JTM),  saluran  distribusi  sekunder  (JTR) dan  saluran  rumah  (SR)    sehingga  nilai tegangan pada bus beban listrik memenuhi standar  tegangan  kerja  yang  di  ijinkan (lihat  Tabel    4.37  sampai  Tabel  4.47).
Gambar 4. Single line diagram upgrading setelah running
Tabel 4. Data tegangan transformator step up 0,4/20 kV
Bus Conection Tegangan kV Variasi Tegangan  % Keterangan 2 Primary 0,389 2,3 Dalam Standar 3 Secondary 19,92 -0,4 Dalam Standar Tabel 5. Data tegangan transformator step down 20/0,4 kV Bus Conection Tegangan kV Variasi Tegangan % Keterangan 4 Primary 19,91 -0,4 Dalam Standar 5 Secondary 0,39 2,6 Dalam Standar 6 Secondary 0,39 2,6 Dalam Standar 7 Secondary 0,4 5,2 Dalam Standar Tabel 6. Data tegangan saluran distribusi primer (JTM) Bus Tegangan kV Variasi Tegangan % Keterangan 3 19,92 -0,4 Dalam Standar 4 19,91 -0,4 Dalam Standar Tabel 7. Data tegangan saluran distribusi sekunder (JTR) Bus Cluster Saluran Tegangan kV Variasi Tegangan  % Keterangan 8 A 1 0,378 -0.5 Dalam Standar 9 A 2 0,379 -0,3 Dalam Standar 10 A 3 0,378 -0,5 Dalam Standar 11 B 1 0,377 -0,8 Dalam Standar 12 C 1 0,373 -1,8 Dalam Standar 13 D 1 0,379 -0,3 Dalam Standar 14 D 2 0,369 -2,9 Dalam Standar Tabel 8. Data tegangan beban listrik pada jaklur 1 cluster A Bus Nama Beban Tegangan (kV) Variasi Tegangan (%) Keterangan 15 Manager TC 0,378/0,218 -0,5 Dalam standar 16 GH MKNR (G6) 0,378/0,219 -0,5 Dalam standar 17 GOR 0,376/0,217 -1,1 Dalam standar 18 Rumah Staf (G1)- Future 0,367/0,212 -3,4 Dalam standar Tabel 9. Data tegangan beban listrik pada saluran 2 cluster A Bus Nama Beban Tegangan (kV) Variasi Tegangan (%) Keterangan 19  Rumah Staf (G2) 0,375/0,216 -1,3 Dalam
Heri Darmawan 1) , Rudi Kurnianto 2) , Rudi Gianto 3) , Ismail Yusuf 4) , Purwoharjono 5)
standar 20  Guest House 0,368/0,213 -3,2 Dalam standar 21 Fabrikasi Furniture MKNR 0,376/0,217 -1,1 Dalam standar 22  Kantor Divisi 1 KNDE 0,379/0,219 -0,3 Dalam standar 23  Klinik MKNR 0,377/0,218 -0,8 Dalam standar Tabel 10. Data tegangan beban listrik pada saluran 3 cluster A Bus  Nama Beban Tegangan (kV) Variasi Tegangan (%) Keterangan 24 Rumah Staff (G1)- BKCW 0,369/0,213 -2,9 Dalam standar Tabel 11. Data tegangan beban listrik pada cluster B Bus  Nama Beban Tegangan (kV) Variasi Tegangan (%) Keterangan 25  Rumah Staf (G1) 0,371/0,214 -2,4 Dalam standar 26 Rumah Karyawan (G6)- BKCW 0,371/0,214 -2,4 Dalam standar 27  Rumah Staf (G6) 0,373/0,215 -1,8 Dalam standar 28  Rumah Mandor (G6) 0,373/0,215 -1,8 Dalam standar 29  Rumah Karyawan (G6) 0,373/0,215 -1,8 Dalam standar 30 Rumah Karyawan (G6)- KNLA 0,373/0,205 -1,8 Dalam standar 31  Gereja 0,373/0,215 -1,8 Dalam standar 32  Gudang MKNR 0,370/0,214 -2,6 Dalam standar 33  TPA 0,373/0,215 -1,8 Dalam standar 34  Kantor Divisi 3 0,372/0,215 -2,1 Dalam standar 35  Kantor PAD 0,373/0,215 -1,8 Dalam standar 36  HPO 0,373/0,215 -1,8 Dalam standar 37 Rumah Karyawan (G6)- Future 0,372/0,215 -2,1 Dalam standar Tabel 12. Data tegangan beban listrik pada cluster C Bus  Nama Beban Tegangan (kV) Variasi Tegangan (%) Keterangan 38 Rumah Karyawan (G6)- PKS 0,372/0,215 -2,1 Dalam standar 39 CKNT 0,371/0,214 -2,4 Dalam standar Tabel 13. Data tegangan beban listrik pada jaklur 1 cluster D Bus Nama Beban Tegangan (kV) Variasi Tegangan (%) Keterangan 40 KNLA 0,362/0,209 -4,7 Dalam standar
Tabel 14. Data tegangan beban listrik pada saluran 2 cluster D
Bus Nama Beban Tegangan (kV) Variasi Tegangan (%) Keterangan 41 BKCW 0,368/0,213 -3,2 Dalam standar 42 Musholla 0,379/0,219 -0,3 Dalam standar 43 TK 0,379/0,219 -0,3 Dalam standar 44 SD 0,379/0,219 -0,3 Dalam standar 45 SMP 0,379/0,219 -0,3 Dalam standar 46 UPS 0,379/0,219 -0,3 Dalam standar 47 Kantor Wilayah 0,378/0,218 -0,5 Dalam standar 48 Kios 0,379/0,219 -0,3 Dalam standar

## 5. SIMPULAN
Berisi Dari keseluruhan hasil perbaikan  sistem  jaringan  kelistrikan akibat  penambahan  daya  listrik  dari  118,6 kW  menjadi  334,35  kW  dan  jatuh tegangan  sampai  -20  %  pada  jaringan listrik  PT.  BGA,  maka  dapat  diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Dilakukan  perbaikan  sistem  kelistrikan dengan  melakukan  upgrading  tegangan kerja  pada  jaringan  distribusi  dari  1  kV menjadi 20 kV.
2. Mengelompokan beban kelistrikan menjadi empat cluster  yaitu A,B,C dan D. Dimana    cluster  A  di  buat  menjadi  3 saluran  listrik  JTR,    cluster  B  dan  C  di buat masing masing 1 saluran  listrik JTR, dan  cluster  D  dibuat  menjadi  2  saluran listrik JTR.
3. Dilakukan  upgrading  pada  transformator step  up  menjadi  500  kVA,  upgrading transformator  step  down  pada    cluster  A sebesar 200 kVA, upgrading transformator step  down  pada    cluster  B  dan  C  sebesar
125  kVA  dan    upgrading  transformator step down  cluster D sebesar 160 kVA 4. Dilakukan  Upgrading  jaringan  kabel distribusi  dimana untuk  jaringan distribusi primer  (JTM)  menggunakan    jenis  AAAC dengan  penampang  kabel  3x70  mm2, jaringan  distribusi  sekunder  (JTR)  untuk saluran masing masing cluster menggunakan  jenis  NFA2X-T  dengan penampang  kabel  3x70+1x50  mm2,  dan saluran sambungan rumah ( SR) mengunakan  jenis  NFA2X,  4x10  mm2  , 4x16 mm2 dan 4x25 mm2.
5. Dilakukan  analisis  aliran  daya  dengan ETAP  dimana  jatuh  tegangan  yang  terjadi pada  keseluruhan  bus  beban,  berkisar antara  0,3  sampai  4,7  %  atau  0,379  kV sampai  0,362  kV.  Nilai  tersebut  masih dalam  standar  tegangan  yang  di  ijinkan untuk  jaringan  tegangan  rendah  (JTR) variasinya  adalah  maksimal  +  5  %  dan minimal -10 % terhadap tegangan nominal (SPLN1 : 1995)
Heri Darmawan 1) , Rudi Kurnianto 2) , Rudi Gianto 3) , Ismail Yusuf 4) , Purwoharjono 5)

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Agung Nugroho, dan Eko Setiawan   yang berjudul  „Analisa  perbaikan  losses dan  jatuh  tegangan  pada  jaringan sambungan  rumah  tidak  standar dengan simulasi software etap 7.5.0” Jurusan  Teknik  Elektro,  Universitas Diponegoro Semarang Andri  Van  Anugrah,  Hamzah  Eteruddin dan  Arlenny  yang  berjudul  “Studi
Pemasangan Express
Feeder
Jaringan  Distribusi  20  kV  Untuk Mengatasi  Drop  Tegangan  Pada Feeder  Sorek  PT  PLN  (Persero) Rayon  Pangkalan  Kerinci”  Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Lancang Kuning Budi  Santoso,  Albert  Gifson,  Dicky Pratama  yang  berjudul  “Perbaikan Tegangan  Pada  Jaringan  Tegangan Menengah  20  kV  Penyulang  Tomat Gardu  Induk  Mariana  Sumatera Selatan”  Teknik  Elektro,  Sekolah Tinggi Teknik – PLN Chaerul Arifin, Bambang Satriyo Purwito, dan  Ahmad  Sholihuddin,  2017  “
Studi Analisa Penempatan Transformator Distribusi
Berdasarkan  Beban  Lebih  Di  PT. PLN  (Persero)  Area  Kediri  Upj Rayon  Srengat  Blitar  “  Fakultas Teknik, Universitas Islam Balitar.
Daryanto  A,  2010,  “Pengaturan  Tegangan Sisi  Sekunder  Pada  Transformator
Daya  60  MVA  150/20  kV  Dengan Pengubah  TAP  Berbeban  Di  Gardu Induk  Keramasan  PT  PLN.  Laporan Akhir  Diploma  3  Politeknik  Negeri Surabaya.
Djiteng  Marsudi,  2006,    “  Operasi  Sistem Tenaga Listrik,” Graha Ilmu Feri Siswoyo Hadisantoso, 2016, “Analisa Penurunan Tegangan (Voltage Drop) dan  Rugi-rugi  (Losses)  Penyulang Menggunakan ETAP di Gardu Induk Bandung Selatan”, Politeknik Enjinering Indorama.
I  Wayan  Sudiartha,  I  Putu  Sutawinaya,  I Ketut TA, dan Ardy Firman, 2016 “
Manajemen  Trafo  Distribusi  20  kV Antar  Gardu  BL031  dan  BL033
Penyulang Liligundi Dengan Menggunakan  Simulasi Program
Etap  “  Jurusan  Teknik  Elektro
Politeknik Negeri Bali Bukit Jimbaran.
Indra  Roza,  2019,  Analisa  perbaikan  drop voltage  dengan  trafo  sisip  sistem distribusi  jtr  di  pt.  pln  (persero) rayon  perbaungan  dengan  aplikasi program etap, Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik dan Komputer Universitas Harapan
Medan.
Joseph  Kristian  Triyoga  ,  Ir.  Unggul Wibawa, M. Sc , Ir. Mahfudz Shidiq,
MT, “ Perencanaan Jaringan
Distribusi Yang Efisien Untuk
Suplai  Motor  Penggerak  Pompa  Air Menggunakan  Metode  Successive Backward  Di  Lahan  Tebu  PG
Asembagoes  Situbondo  “  Jurusan Teknik Elekto, Universitas Brawijaya, Malang. Maju  Binoto,  Slamet  Pambudi,  Budi Nugroho,  2020  “  Penempatan Transformator Guna Perbaikan Penyaluran Daya Listrik Pada Jaringan Distribusi Kabupaten karanganyar“  ,  Program  Studi Teknik  Elektro,  Sekolah  Tinggi Teknologi Warga
Surakarta,
Surakarta, Indonesia.
PUIL  (Peraturan  Umum  Instalasi  Listrik)
2011, Standar Instalasi Listrik
Septianissa  Azzahra,  Oktaria  Handayani,
Siti  Auliya, 2019, “ Studi Perbaikan
Jatuh Tegangan Dan Rugi Daya Pada Jaringan  Tegangan  Rendah  Dengan Pembangunan  Gardu  Sisip  Tipe Portal  “,  Teknik  Elektro,  Sekolah
Tinggi Teknik – PLN.
Suprianto, 2018 “ Analisa Tegangan Jatuh pada  Jaringan  Distribusi  20  kV PT.PLN  Area  Rantau  Prapat  Rayon Aek  Kota  Batu  “  Program  Studi Teknik  Listrik,  Jurusan  Teknik Elektro, Politeknik Negeri Medan.
Sutrado kabel katalogue.
Yoga Prastyo, Juningtyastuti,  dan karnoto,
2015  “  Perancangan  Jaringan Distribusi  20  kV  Pada  PT.  Bukit
Asam  (  persero  ),  tbk  “  Jurusan Teknik  Elektro  Fakultas  Teknik Universita Diponegoro, semarang.
Zuhal,  1995,  “  Ketenaga  Listrikan Indonesia,” PT. Ganeca Prima.