## REKONSTRUKSI “COLD END YOKE” SEBAGAI ALAT PENGGANTIAN ISOLATOR LINK PENDEK SUTET 500 kV
Achmad Solichan 1 , Subronto 2 1,2) Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang Jl. Kasipah no 10 – 12, Semarang – Indonesia e-mail : solihan17@gmail.com

## ABSTRAK
Metode PDKB dalam pemeliharaan SUTET 500 kV memegang peranan yang sangat penting untuk menjaga keandalan dan kontinuitas sistem penyaluran sistem tenaga listrik. Metode PDKB mengalami kendala dalam pemeliharaan  isolator link pendek  karena peralatan Cold End Yoke keluaran manufactur tidak sesuai konstruksinya untuk kontruksi tower tension dengan aksesoris isolator link pendek. Untuk itu sangat perlu dilakukan rekonstruksi Cold End Yoke yang ada agar  dapat difungsikan pada konstruksi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan Cold End Yoke rekonstruksi dapat dipakai dan kuat menahan tegangan tarik sesuai kebutuhan SUTET 500 kV.
Kata kunci : keandalan, cold end yoke , rekonstruksi

## 1. Pendahuluan
Keandalan dan kontinuitas sistem penyaluran tenaga listrik merupakan hal mutlak yang harus diupayakan. SUTET 500 kV memegang peranan vital dalam sistem interkoneksi sehingga waktu pemadaman sistem ini diusahakan seminimal mungkin atau dengan kata lain metode PDKB harus digunakan. Dalam pelaksanaan pemeliharaan secara PDKB, terdapat kendala yaitu adanya aksesoris isolator link pendek pada aksesoris isolator tower tension yang tidak dapat dilakukan pemeliharaan secara online dengan menggunakan metode PDKB. Hal ini disebabkan belum adanya peralatan Cold End Yoke yang sesuai dengan konstruksi link tersebut. Karena alat buatan pabrikan (manufactur) yang ada tidak sesuai maka selama ini dilakukan pemesanan secara khusus ke pabrik tersebut (dari luar negeri) dan ini akan dibutuhkan waktu yang relatif  lama karena harus impor dan melalui banyak prosedur. Untuk itu akan dilakukan penelitian dimana dilakukan rekonstruksi ulang Cold End Yoke agar sesuai dengan kondisi link tersebut. Dengan rekonstruksi peralatan ini diharapkan dapat diperoleh Cold End Yoke yang sesuai dalam waktu yang lebih singkat dan biaya yang lebih hemat.

## 2. Tujuan
Penelitian ini bertujuan merekonstruksi ulang Cold End Yoke pabrikan sehingga dapat dimanfaatkan untuk penggantian isolator link pendek SUTET 500 kV.

## 3. Tinjauan Pustaka
3.1. Teori Dasar Link Isolator Link isolator ( ball clevis ) terbuat dari besi baja yang dilapisi dengan cat galvanis dengan tujuan
agar lebih tahan terhadap korosi. Link digunakan sebagai konektor antara isolator dan yoke , bodi tower. Link dilihat dari bentuknya ada bermacam- macam, ada yang berbentuk bulat dan ada yang berbentuk kotak. Link juga mempunyai panjang bervariasi. Link isolator ( ball clevis ) mempunyai kekuatan sampai 160 kN.
Gambar 1. Link isolator

## 3.2. Perhitungan Tarikan Konduktor
......................................................(1)
Keterangan :
 Tarikan (T) adalah Tarikan dalam kilogram (kg)
 Berat (Weight/W)adalah Masa konduktor dalam kilogram per meter (kg/m)
 Span (S) adalah Panjang antar struktur dalam meter (m)
 Sagging (s)adalah Tinggi konduktor diukur pada pertengahan gawang Rekonstruksi “cold end yoke”.....(Achmad Solichan, .....) 1 http://jurnal.unimus.ac.id

## 3.3. Jarak Aman Minimum
Personil yang melaksanakan pemeliharaan saluran bertegangan menggunakan teknik sentuhan langsung ( barehand ) harus tetap menjaga dirinya dan alat – alat tidak berisolasi yang digunakannya melebihi jarak aman minimum ( LIVE LINE MINIMUM APPROACH DISTANCES ) dan jarak minimum peralatan yang berisolasi ( hot stik ), seperti pada tabel dibawah ini, dari konduktor dan peralatan terpasang yang bertegangan, dan juga berlaku pada saat tangga dan rope terpasang, termasuk ketika  mendekati, meninggalkan atau diikat pada peralatan atau konduktor bertegangan. Pelaksana barehand harus menjaga dirinya dan sistem pendukungnya pada jarak dari tower  tidak kurang dari jarak yang ditentukan dari fasa ke ground atau konduktor ke ground.
Tabel 1. Jarak Aman Minimum Tegangan Operasi Fasa ke ground Konduktor ke ground Fasa ke fasa 46.1 to 72.5 kV AC 900 mm 1050 mm 72.6 to 121 kV AC 950 mm 1290 mm 138 to 145 kV AC 1090 mm 1500 mm 150 kV AC 1200 mm 1600 mm 161 to 169 kV AC 1220 mm 1710 mm 500 kV AC 3400 mm 5500 mm

## 3.4. Dasar – Dasar Penggantian Dan Pembersihan Isolator
Di dalam pekerjaan saluran bertegangan, penggantian dan pembersihan isolator yang dilakukan di semua SUTET yang ada, sebelum pekerjaan dilakukan, isolator ( Porcelain Toughened Glass ) harus diuji dengan tipe alat meter ( Insulator Tester ). Sebelum melakukan proses penggantian dan perbersihan isolator harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Apabila selama pengujian jumlah isolator yang baik ( secara elektrik ) kurang dari seperti tersebut dalam Tabel 1, maka pekerjaan tidak bisa dilanjutkan
2. Perhitungan beban tarik dan beban berat yang akan ditanggung harus  sesuai dengan alat yang akan dipakai
3. Konstruksi tower harus sesuai dengan konstruksi peralatan PDKB TT/TET
4. Cuaca dan kelembaban udara harus memenuhi standar dilaksanakannya pekerjaan PDKB.
Tabel  2. Jumlah Minimum Isolator Laik Operasi Untuk PDKB Teg. Operasi Minimum Jumlah Isolator Laik Operasi Total Jumlah Isolator 150 kV AC 6 11 500 kV AC 16 30

## 4. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam pembuatan inovasi Cold End Yoke adalah sebagai berikut :
 Tahap Persiapan :
a. Pengamatan lapangan di transmisi SUTET
b. Mempelajari buku-buku O & M serta literature tentang transmisi
c. Melaksanakan pengukuran aksesoris terpasang link pendek SUTET 500 kV.
d. Menggambar desain alat sesuai dengan ukuran aksesoris terpasang.
 Tahap Desain :
a. Mempersiapkan bahan/material
b. Pelaksanaan pembuatan alat
c. Tahap Pengujian Tarik di Laboratorium
d. Pengujian alat Cold End Yoke secara mekanik ( uji coba tarik) di PLN Litbang
 Tahap Pengujian Implementasi :
a. Pelaksanaan uji secara offline di SUTET 500 kV Pedan – Tasik 1 phasa bawah di Tower 255.
b. Pelaksanaan pekerjaan penggantian isolator secara Online di SUTET 500 kV Pedan – Tasik I phasa bawah Tower 399.
c. Pelaksanaan pekerjaan penggantian isolator secara Online di SUTET 500 kV Rawalo - Tasik I phasa atas Tower 04.

## 5. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 3. Spesifikasi  Link Yang Terpasang
No Nama Panjang Dice Digunakan Untuk Panjang link Link Yang Terpasa ng 1 Cold End Yoke Pabrikan 10,8 cm 31 cm 31 cm 2 Inovasi Cold End Yoke 5,5 cm 22,5 cm s/d 31 cm 22,5 cm
Dengan menggunakan alat Inovasi Cold End Yoke ini, dalam pelaksanaan pekerjaan penggunaan alat sesuai dengan IKA Penggantian Isolator Tower Tension 500 kV No. Dokumen : P3B JB-TRS/IKA/05-114/PIT, 127, 135. Cold End Yoke pabrikan tidak dapat di pakai karena tidak sesuai dengan kondisi link pendek yaitu konstruksi link isolator pada obyek yang dituju lebih pendek dan tidak sesuai dengan karakter Cold End Yoke pabrikan . Gambar Cold End Yoke dapat dilihat di bawah ini :
Gambar 2. Cold End Yoke dari pabrikan
Spesifikasi :
Bahan
:  Alumunium  alloy steel
Panjang :  720 mm Panjang dice :  106 mm Lebar :  145 mm Tinggi :  116 mm Berat Total :  14,2 Kg
Kekuatan Mekani  :  7,5 ton
Setelah dilakukan rekonstruksi sesuai kondisi link pendek dihasilkan Cold End Yoke sebagaimana di bawah ini.
Gambar 3. Cold End Yoke hasil rekonstruksi
Spesifikasi dan Hasil Pengujian Bahan : ST 35
Panjang : 750 mm Panjang dice :  55 mm
Lebar :
70 mm
Tinggi : 112 mm Berat total :  20 kg Tes mekanik :  8,5 ton

## 6. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian dan implementasi dapat disimpulkan bahwa Cold End Yoke rekonstruksi dapat digunakan untuk pemeliharaan isolator link pendek SUTET 500 kV.
7. Daftar Pustaka
1. A. Arismunandar, DR., 1972 , Teknik Tenaga
Listrik Jilid II , Saluran Transmisi , Jakarta
2. Hubbel Power System, Inc, 2004, Tool catalog , Centralia USA
3. Omaka Training, 1998 , Pedoman Transmisi Saluran Bertegangan, Bleniheim,
4. PT. PLN (PERSERO) P3B Jawa Bali, 2004, Dokumen Prosedur dan Pedoman
Pelaksanaan Pekerjaan Dalam Keadaan
Bertegangan Pada Instalasi Tegangan
Tinggi/Tegangan Extra tinggi, Jakarta
5. Perusahaan Umum Listrik Negara P2JB,
1987, Metode Konstruksi Pembangunan
Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi 500 kV , Jakarta 6. The Institution of Electrical Engineers, 1994, High Voltage Engineering and Testing, London, United Kingdom