Abstrak —Dengan  pertumbuhan  penduduk,  perumahan,  dan industry,  dan  juga  untuk  meningkatkan  kapasitas  penyediaan energi  litrik  dimasa  mendatang  maka  perlu  ditambah  adanya pembangkit  baru  untuk  mengatasi  kebutuhan  listrik  tersebut. Karena  alasan  tersebut  maka  di  bangunlah  PLTU  Tanjung Awar-Awar sebagai unit pembangkit baru di PLN-APP Madiun. Pembangunan  PLTU  Tanjung  Awar-Awar  menyebabkan perubahan  konfigurasi  jaringan  tenaga  listrik,  khususnya  dalam jaringan  transmisi  tegangan  tinggi.  Konfigurasi  Saluran  Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang berubah akibat adanya PLTU ini salah  satunya  adalah  SUTT  Mliwang  -  Tuban.  Umumnya  setiap perubahan  konfigurasi  jaringan  tentunya  akan  disertai  dengan perubahan  setting  pengamannya.  Untuk  itu  perlu  di  adakan  re- setting  ulang  koordinasi  pengaman  pada  jaringan  yang  baru. Hasil dari resetting dan analisa di dapat bahwa setting pada zona 1  dan  zona  2  hampir  sama  dengan  setting  existing PLN, namun di  zona  3  berbeda,  maka  dari  itu  perlu  di  lakukan  pengkajian ulang system proteksi transmisi yang ada.
Kata Kunci — koordinasi proteksi, rele jarak, rele arus lebih.

## I. PENDAHULUAN
ENULISAN  pertumbuhan  penduduk,  perumahan,  dan industry,  dan  juga  untuk  meningkatkan  kapasitas penyediaan  energi  litrik  dimasa  mendatang  maka  perlu ditambah adanya pembangkit baru untuk mengatasi kebutuhan listrik  tersebut.  Karena  alasan  tersebut  maka  di  bangunlah PLTU  Tanjung  awar-awar  sebagai  unit  pembangkit  baru  di PLN-APP Madiun. Pembangunan PLTU Tanjung Awar-Awar menyebabkan  perubahan  konfigurasi  jaringan  tenaga  listrik, khususnya dalam jaringan transmisi tegangan tinggi.
Konfigurasi  Saluran  Udara  Tegangan  Tinggi  (SUTT)  yang berubah  akibat  adanya  PLTU  ini  salah  satunya  adalah  SUTT Mliwang-Tuban.  Umumnya  setiap  perubahan  konfigurasi jaringan  tentunya  akan  disertai  dengan  perubahan  setting pengamannya.  Untuk  itu  perlu  di  adakan  re-setting  ulang koordinasi pengaman pada jaringan yang baru.
Fungsi sistem proteksi adalah untuk memutus arus gangguan yang muncul dengan cepat dan selektif. Ketika arus gangguan muncul  maka  sistem  proteksi  harus  dapat  memutus  arus gangguan  tersebut  dengan  cepat  sebelum  terjadi  kerusakan pada  peralatan  serta  membatasi  dampak  gangguan  agar  tidak
meluas ke seluruh sistem. Oleh sebab itu, sistem proteksi harus di-setting  sedemikian  rupa  agar sistem proteksi tersebut dapat melakukan fungsinya dengan baik.
Penambahan  pembangkit  tersebut    dapat  menyebabkan setting proteksi yang ada tidak sesuai lagi dengan kondisi yang baru.  Pada  Tugas  Akhir  ini  akan  membahas  mengenai koordinasi  proteksi  SUTT  antara  GI  Mliwang-Tuban  akibat adanya penambahan pembangkit Tanjung Awar-Awar. Analisa koordinasi  proteksi  SUTT  antara  GI  Mliwang-Tuban  yang meliputi  breaking  capacity,  perhitungan  resetting  proteksi (relai  jarak,  relai  arus  lebih).  Sehingga  dengan  adanya  desain dan  setting  yang  tepat  maka  diharapkan  sistem  proteksi menjadi  efisien  dan  dapat  bekerja  dengan  cepat  dan  selektif memutus arus gangguan.
Sistem proteksi tenaga listrik karena berbagai macam factor dapat  mengalami  kegagalan  operasi  sehingga  diperlukan proteksi  cadangan  atau  back-up  protection  yang  akan  bekerja jika  proteksi  utama  gagal  bekerja.  Saluran  udara  tegangan tinggi  menggunakan  rele  jarak  sebagai  proteksi  utama  dan dilengkapi  proteksi  cadangan  local  serta  proteksi  cadangan jauh.  Sistem  proteksi  cadangan  local  menggunakan  rele  arus lebih (OCR), sedangkan proteksi cadangan jauh menggunakan zona dua rele jarak dari gardu induk yang lain. Sistem proteksi utama dan proteksi cadangan harus dikoordinasikan agar dapat bekerja secara selektif.

## II. TEORI PENUNJANG

## A. Gangguan Hubung Singkat
Dalam setiap sistem kelistrikan di industri tidak dapat lepas dari  kemungkinan  adanya  gangguan,  baik  gangguan  yang bersumber  dari  dalam  sistem  sendiri  (internal)  maupun  dari luar (external). Gangguan yang sering terjadi pada suatu sistem kelistrikan industri adalah gangguan hubung singkat. gangguan ini  disebabkan  adanya  saluran  fasa  yang  terhubung  dengan saluran fasa lainnya atau terhubung dengan ground. Gangguan ini  dapat  meyebabkan  terjadinya  arus  yang  sangat  besar sehingga  dapat  merusak  peralatan  listrik  yang  ada  di  sekitar titik gangguan. Besarnya arus gangguan hubung singkat dapat ditentukan  berdasarkan  impedansi  dari  peralatan  listrik  pada

## Koordinasi Proteksi Saluran Udara Tegangan Tinggi pada Gardu Induk Mliwang – Tuban Akibat Penambahan Penghantar Pltu Tanjung Awar-Awar
Henry Haskarya, Margo Pujiantara, dan Arif Musthofa Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : margo@ee.its.ac.id, arif@ee.its.ac.id
P
sistem  tersebut.  Gangguan  hubung  singkat  dapat  terjadi  tiga fasa, dua fasa, satu fasa ke tanah, dua fasa ke tanah, atau 3 fasa ke tanah.

## B. Rele Jarak
Pada  proteksi  saluran  udara  tegangan  tinggi,  rele  jarak digunakan  sebagai  pengaman  utama  sekaligus  sebagai pengaman  cadangan  untuk  saluran  transmisi  yang  berdekatan. Hal  ini  didasarkan  bahwa  impedansi  saluran  transmisi berbanding  lurus  dengan  jaraknya  sehingga  memungkinkan dilakukan  pengukuran  impedansi  berdasarkan  panjang salurannya.  Prinsip  dasar  dari  rele  jarak  atau  distance  relay adalah  berdasarkan  rasio  perbandingan  tegangan  dan  arus gangguan  yang  terukur  pada  lokasi  rele  terpasang  (apparent impedance),  untuk  menentukan  apakah  gangguan  yang  terjadi berada  di  dalam  atau  di  luar  zona  yang  diproteksinya.  Rele jarak hanya bekerja untuk gangguan yang terjadi antara lokasi rele dan batas jangkauan (reach setting) yang telah ditentukan. Rele  jarak  juga  dapat  bekerja  untuk  mendeteksi  gangguan antar  fasa  (phase  fault)  maupun  gangguan  ke  tanah  (ground fault)..  Berikut  skema  pada  rele  jarak  di  tunjukan  pada  pada gambar 1.1
Rele  jarak  pada  umumnya  telah  dilengkapi  elemen directional  untuk  menentukan  arah  atau  letak  gangguan sehingga  membuat  rele  menjadi  lebih  selektif.  Gambar dibawah  ini  menjelaskan  secara  sederhana  prinsip  kerja  rele jarak  elektro-mekanis  yang  didisain  agar  torsi  operasi (operating  torque)  sebanding  dengan  arus  yang  terukur  dan torsi  penyeimbang  (restraint  torque)  sebanding  dengan tegangan  yang  terukur.  Ketika  terjadi  gangguan  akan  timbul arus  yang  besar  relatif  terhadap  tegangannya  sehingga  rasio V/I  (impedansi)  menjadi  lebih  kecil  dan  torsi  operasi  yang dihasilkan  akan  lebih  besar  daripada  torsi  penyeimbang. Kondisi ini akan menyebabkan kontak rele tertutup (trip).
Karakteristik  mho  ketika  digambar  dalam  diagram impedansi  R-X  merupakan  lingkaran  dimana  diameter lingkaran  tersebut  memotong  titik  pusat  dari  sistem  koordinat dan  besarnya  diameter  tersebut  menggambarkan  setelan jangkauan  dan  sudut  fasa  dari  karakteristik  mho.  Setelan jangkauan dan sudut fasa karakteristik mho dapat di atur sama dengan  impedansi  saluran  transmisi  yang  diproteksinya.  Rele jarak dengan karakteristik mho akan bekerja apabila impedansi yang  terukur  berada  didalam  lingkaran.  Rele  jarak karakteristik mho seperti gambar 2.2

## C. Setting Rele Arus Lebih Waktu Terbalik (Invers Time)
Rele  arus  lebih  waktu  terbalik  memiliki  batas  setting  yaitu rele  tidak  boleh  bekerja  saat  beban  maksimum,  sehingga setting  arus  dari  rele  ini  harus  lebih  besar  dari  arus  beban penuh dari peralatan yang akan diamankan.
Pada  rele  arus  lebih  waktu  terbalik  terdiri  dari  dua  bagian setting yaitu setting pickup dan setting time dial. Pada pickup besarnya arus pickup ditentukan dengan pemilihan tap. Untuk mengetahui  setting  rele  arus  lebih  digunakan  persamaan  2 berikut :
1.05 I FLA < I set < 1.4 I FLA
Setting  time  dial  digunakan  untuk  menentukan  waktu operasi  rele.  Untuk  menentukan  nilai  time  dial  dari  masing- masing  kurva  karakteristik  invers  rele  arus  lebih  dapat digunakan persamaan 3 dibawah.
Dimana : td = waktu operasi (detik) T  = time dial I  = nilai arus (Ampere) Iset  = arus pickup (Ampere) k  = koefisien invers 1 (lihat pada tabel 1.1) α  = koefisien invers 2 (lihat pada tabel 1.1) β  = koefisien invers 3 (lihat pada tabel 1.1)

## D. Setting Rele Arus Lebih Seketika (Instantaneous)
Rele  arus  lebih  seketika  ini  akan  bekerja  seketika  jika  ada arus lebih yang mengalir melebihi batas yang diijinkan. Untuk menentukan setting pickup dari rele arus lebih seketika dengan menggunakan  nilai  ISC  min  atau  nilai  arus  hubung  singkat antar  fasa  ( 〖 Ihs 〗 _2φ)  pada  pembangkitan  minimum. Persamaan  dibawah  memperlihatkan  setting  dari  rele  arus lebih seketika :
Iset ≤ I SC min
Dalam  melakukan  setting  rele  arus  lebih  seketika  terdapat pertimbangan  khusus  pada  pengaman  feeder  yang  dipisahkan oleh  sebuah  transformator  yang  diperlihatkan  pada  gambar  3. Persamaan  yang  digunakan  dalam  menentukan  setting  pickup adalah sebagai berikut :
I SC max bus 2 ≤ Iset ≤ 0.8 x I SC min bus 1
Dimana  nilai  Isc  max  bus  2  merupakan  nilai  arus  hubung singkat tiga fasa maksimum ( 〖 Ihs 〗 _3φ) pada titik 2, sedangkan ISC min bus 1 merupakan arus hubung singkat minimum pada titik  1.  Jika  persamaan  5  terpenuhi  maka  setting  time  delay pada  rele  diatas  transformator  boleh  kembali  pada  time  delay 0.1.
III. SISTEM TRANSMISI 150 KV GI MLIWANG-TUBAN

## A. Data dan Single Line Interkoneksi Transmisi GI

## 1) Mliwang – Tuban
Di  bawah  ini  adalah  single  line  dari  interkoneksi  transmisi yang  ada  di  GI  Mliwang-Tuban,  seperti  di  tunjukan  pada gambar 3.1
Data  sistem  transmisi  yang  di  butuhkan  untuk  perhitungan rele jarak seperti di tunjukan pada table 3.1

## B. Perancangan Perhitungan
1) Perancangan perhitungan rele jarak
Algoritma  yang  digunakan  dalam  menganalisis  unjuk  kerja relay jarak adalah:
a. Membaca  data  masukan  dari  model  sistem,  yaitu impedansi  saluran  per  kilometer,  impedansi  sumber, panjang  saluran  lokasi  gangguan,  jenis  gangguan  dan besarnya tahanan gangguan..
b. Menghitung setting rele jarak.
c. Menghitung  besarnya  tegangan  dan  arus  gangguan  yang dideteksi  oleh  rele,  sesuai  dengan  jenis  gangguan  yang terjadi.
d. Menghitung  besarnya  impedansi  gangguan  yang  dilihat tiap relay.
e. Mengevaluasi koordinasi rele jarak.
2) Perancangan perhitungan OCR
Algoritma  yang  digunakan  dalam  menganalisis  unjuk  kerja relay OCR adalah:
a. Membaca  data  masukan  dari  model  sistem,  yaitu impedansi  saluran  per  kilometer,  impedansi  sumber, panjang  saluran  lokasi  gangguan,  jenis  gangguan  dan besarnya tahanan gangguan .
b. Menghitung setting OCR.
c. Menghitung  besarnya  arus  gangguan  yang  dideteksi  oleh relay, sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi.
d. Menghitung waktu operasi OCR.

## IV. SIMULASI DAN ANALISA

## A. Perhitungan Setelan Rele Jarak Mliwang – Tuban
Setelah  di  lakukan  perhitungan  maka  di  dapatkan  hasil setting  rele  jarak  saluran  Tuban  arah  Mliwang  seperti  pada table 4.1, 4.2, 4.3
Hasil  perhitungan  rele  jarak  Mliwang  arah  Tuban  seperti pada table 4.4 dan 4.5

## B. Setting  OCR
Karakteristik  OCR  adalah  standart  inverse.  Perhitungan menggunakan CCC (CTprimer > CCC).
Rele arus lebih Tuban OC1 (Reverse)
T ocr = 0,4 detik
I set = 1.2*CCC = 1.2*973 = 1168 A
td = , TDS =
TDS  = 0,035
OC2 (Foward)
T ocr = 0,6 detik I set = 1.2*CCC = 1.2*973 = 1168 A
td = , TDS =
TDS  = 0,093
Rele arus lebih Mliwang
OC1 (Forward)
T ocr = 0,4 detik
I set = 1.2*CCC = 1.2*973 = 1168 A
td = , TDS =
TDS  = 0,062
OC2 (Reverse)
T ocr = 0,6 detik
I set = 1.2*CCC = 1.2*973 = 1168 A
td = , TDS =

## TDS  = 0,04

## C. Koordinasi Rele Jarak dan OCR
Untuk  mendapatkan  setting  yang  tepat,  maka  koordinasi waktu  antara  rele  jarak  sebagai  proteksi  utama  dan  rele  arus lebih  sebagai  proteksi  cadangan  lokal  pada  saluran  transmisi harus  di  atur.  Waktu  trip  antar  rele  harus  memenuhi  kaidah proteksi transmisi.
Koordinasi waktu GI Tuban.
Waktu  kerja  rele  arus  lebih  untuk  selanjutnya  akan  di koordinasikan dengan waktu kerja rele jarak.
Waktu  kerja  rele  arus  lebih  untuk  selanjutnya  akan  di koordinasikan dengan waktu kerja rele jarak.
Dari  gambar  di  atas  dapat  di  simpulkan  bahwa  semakin mendekati Bus yang di proteksi, maka arus gangguan semakin besar  sehingga  rele  arus  lebih  bekerja  dengan  waktu  lebih cepat.
Rele  jarak  sebagai  pengaman  utama  saluran  transmisi  akan bekerja  lebih  dulu  saat  berfungsi  sebagai  proteksi  cadangan jauh pada gangguan di 100% zona proteksi dalam 0,4 s, maka karena itu rele arus lebih sebagai back-up di setting waktunya 0,6  s  sehingga  tidak  overlapping  dengan  rele  jarak..  Pada gangguan  zona  1  proteksi  rele  jarak,  maka  rele  jarak  akan bekerja instan dan rele arus lebih sebagai back-up akan bekerja lebih lambat 0,3 detik.
Maka koordinasi waktu rele jarak dan rele arus lebih sudah sesuai kaidah proteksi transmisi

## D. Faktor Kompensasi Urutan Nol (K0)
Pada gangguan satu fasa atau dua fasa ke tanah, pengukuran impedansi  akan  mencakup  pula  impedansi  urutan  nol.  Hal  ini dapat menyebabkan terjadinya kesalahan pengukuran (underreach) untuk gangguan satu fasa maupun
Gambar 2.1 Skema rele jarak
Gambar 2. 2 Karakteristik Mho
Setting rele jarak
Zona I Zone 1 = 0.8 x Z12 Zona II Zone 2 min = 1.2 x Z12 Zone 2 max = Z12 + 50% x k.Z23 (Z23 saluran terpendek) Zona III Zone  3 min = Z12 + 1.2 Z23 Zone  3 max = 1.2(Z12 + k.Z23) (Z23 saluran terpanjang)
1 2 Isc min 1 Isc max 2 OCR OCR
Gambar 2.3 Rele arus lebih pengaman transformator
Gambar 3.1 Single line diagram interkoneksi transmisi
Gambar 4.1 Koordinasi waktu 3 fasa
Gambar 4.2 Koordinasi waktu 3 fasa
Gambar 4.3 Koordinasi waktu 1 fasa-tanah
Gambar 4.4 Koordinasi waktu 3 fasa
Gambar 4.5 Koordinasi waktu 3 fasa
Gambar 4.6 Koordinasi waktu 1 fasa-tanah
Tabel 2.1 Koefisien invers time dial Tipe Kurva Koefisien k α β Standard Inverse 0.14 0.02 2.970 Very Invers 13.50 1.00 1.500 Extremely Inverse 80.0 2.00 0.808
Tabel 3.1 Data system transmisi SUTT 150 kV Tipe Konduktor CCC (A) Panjang Saluran (km) Impedansi Saluran (Z) per km Tj Awar- Tuban TACSR 2 X 410/67 mm 2 2730 10,7393 0.038 + j0.279 Tuban- Kerek TACSR 240 mm 2 973 14,06 0.12669 +j0.3877 Kerek- Mliwang TACSR 240 mm 2 973 9 0.12669 +j0.3877 Kerek – Semen TACSR 240 mm 2 973 2,012 0.12669 +j0.3877 Mliwang- Ngimbang ZEBRA 2 X 484.5 mm 2 1620 69,62 0,0387 +j0.28070 Tabel 4.2 Setting sekunder Tuban arah Kerek 1 Tabel 4.3 Setting sekunder Tuban arah Kerek 2
Tabel 4.4 Setting primer Mliwang arah Kerek 1 dan 2
Tabel 4.5 Setting sekunder Mliwang arah Kerek 1dan 2
Tabel 4.6 Setting OCR
Tabel 4.7 Waktu trip OCR gangguan 3 fasa
Lokasi Iset OC1 Iset OC2 TDS OC1 TDS OC2 Tuban 1168 1168 0,035 0,093 Mliwang 1168 1168 0,062 0,04
Tabel 4.9 Waktu trip OCR gangguan 1 fasa-tanah Jarak(%) 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Waktu(s) 0,7 0,52 0,61 0,7 0,75 Tabel 4.10 Waktu trip OCR gangguan 3 fasa
Tabel 4.11 Waktu trip OCR gangguan fasa-fasa
Tabel 4.12 Waktu trip OCR gangguan 1 fasa-tanah
dua fasa ke tanah.
Untuk gangguan fasa ke tanah, dengan menambahkan faktor kompensasi urutan nol pada pengukuran arus maka impedansi yang diukur adalah impedansi urutan positif penghantar.
K 0 =
K 0 = 0,3050 <-8,1 0
Keterangan : K 0 = faktor kompensasi gangguan ke tanah

## E. Batasan Jangkauan Resistif Terhadap Beban
Rele  jarak  juga  harus  dapat  membedakan  antara  impedansi pada saat kondisi berbeban dengan impedansi pada saat terjadi gangguan, sehingga setelan jangkauan rele jarak harus dibatasi tidak boleh menjangkau daerah impedansi beban (load area). 1. Relay Tuban arah kerek 1
Z load = 0.5 n = 0.5 0,114 = 5 Ohm <36,86 0

## 2. Relay Tuban arah kerek 2
Z load = 0.5 n = 0.5 0,142 = 6,319 Ohm <36,86 0
3. Relay Mliwang arah kerek 1&2 Z load = 0.5 n
Setting |Ω| Setting Ω Waktu (detik) Zona 1 4,58 <71,90 0 1,4250 j4,3608 0 Zona 2 6,88 <71,90 0 2,1375 j6,5412 0,4 Zona 3 15,69 <71,90 0 4,874 j14,915 1,2 Setting |Ω| Setting Ω Waktu (detik) Zona 1 0,524 <72,09 0 0,1628 j049838 0 Zona 2 0,78 <71,90 0 0,2442 j0,7475 0,4 Zona 3 1,79 <71,90 0 0,557 j1,704 1,2 Jarak(%) 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Waktu(s) 0,3 03 0,42 0,5 0,6 Setting |Ω| Setting Ω Waktu (detik) Zona 1 0,66 <72,09 0 0,2035 j0,6229 0 Zona 2 0,98 <71,90 0 0,3053 j0,9344 0,4 Zona 3 2,24 <71,90 0 0,696 j2,13 1,2
Setting
|Ω| Setting Ω Waktu (detik) Zona 1 2,93 <71,90 0 0,91217 j2,7914 0 Zona 2 4,49 <71,84 0 1,40 j4,27 0,4 Zona 3 18,167 <71,89 0 5,643 j12,269 1,2 Setting |Ω| Setting Ω Waktu (detik)
Zona 1 0,33 <71,90 0 0,10425 j0,31902 0 Zona 2 0,51 <71,91 0 0,16 j0,49 0,4 Zona 3 2,075 <71,89 0 0,64495 j1,973 1,2
Jarak(%) 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Waktu(s) 0,4 0,55 0,65 0,7 0,81
Jarak(%) 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Waktu(s) 0,345 0,39 0,45 0,55 0,62 Jarak(%) 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Waktu(s) 0,39 0,56 0,67 0,75 0,82 Jarak(%) 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Waktu(s) 0,383 0,56 0,63 0,7 0,75
= 0.5 0,114 = 5 Ohm <36,86 0

## F. Skema Teleproteksi
Ada  dua  faktor  utama  yang  menjadi  pertimbangan digunakannya peralatan teleproteksi pada rele jarak yaitu :
Gangguan  yang  tidak  diamankan  secara  langsung  (time delay)  seperti  pada  zona  dua  rele  jarak,  dapat  menyebabkan sistem menjadi tidak stabil.
Jika  pada  saluran  transmisi  yang  diamankan  menggunakan peralatan  auto  reclose,  perbedaan  waktu  trip  di  kedua  ujung saluran tranmisi dapat mengganggu kinerja auto reclose.
Pola  teleproteksi  rele  yang  dipilih  adalah  pola  PUTT (Permissive  Underreach  Transfer  Trip),  pemilihan  pola  ini dikarenakan  pertimbangan  faktor  keamanan  yaitu  jika  terjadi kegagalan  atau  gangguan  pengiriman  sinyal,  gangguan  yang terjadi  tetap  dapat  diamankan  menggunakan  skema  rele  jarak konvensional (step distance). Prinsip kerja pola PUTT adalah :
1. Zone 1 operation → Instantaneous trip + signal transmit
2. Zone 2 operation + signal receive → Instantaneous trip

## V. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Dari  analisa  dan  pembahasan  pada  Tugas  Akhir  ini,  dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Setting impedansi zona 1 dan zona 2 rele jarak baik dari data  di  di  PLN  (  Persero)  APP  Madiun  dengan  analisa perhitungan  yang  di  lakukan  perbedaanya  tidak  terlalu jauh. Sehingga setting yang terpasang masih bisa di pakai
2. Setting  impedansi  zona  3  antara  hasil  analisa  dan  dari data  setting  dari  PLN  (Persero  )  APP  Madiun  terdapat perbedaan  sehingga  perlu  peninjauan  setting  kembali untuk mendapatkan setting rele jarak yang tepat.
3. Besarnya  infeed  rele  sebanding  dengan  jarak  lokasi gangguan dari rele dan berpengaruh pada unjuk kerja rele jarak  karena  infeed  rele  menentukan  besarnya  tahanan gangguan yang dilihat oleh rele jarak .
4. Semakin  kecil  nilai  arus  hubung  singkat  maka  waktu operasi rele arus lebih (OCR) semakin besar.
5. Koordinasi  waktu  antara  relay  jarak  sebagai  pengaman utama dan OCR sebagai pengaman cadangan lokal sudah tepat  karena  grafik  waktu  operasi  masing-masing  rele tidak saling berpotongan

## B. Saran
Untuk  keperluan  pengembangan  Tugas  Akhir  ini,  maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Dilakukan  pembahasan  unjuk  kerja  rele  jarak  untuk karakteristik  yang  lain  untuk  mengetahui  pemilihan karakteristik  rele  jarak  yang  tepat  untuk  mengatasi  tipe gangguan hubung singkat yang terjadi.
2. Menambah  pembahasan  koordinasi  waktu  rele  jarak sebagai  pengaman  cadangan  jauh  (remote  backup protection) dari saluran lain.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Christopoulos, C, Wright, A. “Electrical Power System Protection”, Chapman & Hall : London : 1993
[2] Das J.C. “Power System Anayisis Short-Circuit Load Flow And Harmonic ” Marcel Dekker Inc. Newyork : 2002
[3] Gonen, Turan. “Modern Power System Analysis”. John Wiley & Son, Inc. 1988
[4] Alstom. “Network Protection & Automation Guide”. Alstom Grid : 2011
[5] Wahyudi, Ir. “Buku Pegangan Kuliah Proteksi Sistem Tenaga ” Elektro ITS: 2016
[6] Paithankar,  Y.G.  Bhide,  S.R.”Fundamental  Of  Power  System Protection”, Prentice-Hall of INDIA. New Delhi.2003.
[7] Saadat,  Hadi.  1999.  “  Power  System  Analysis  “.  New  York  :  The McGraw-Hill Companies.
[8] Lazar  irwin  “Electrical  System  Analysis  and  Design  for  Industrial Plant”, McGraw-Hill Inc., USA, Ch, 1, 1980
[9] Stevenson,  Jr,  William,  D.  “Analisa  sistem  tenaga  listrik  ”  edisi keempat, Erlangga: Jakarta : 1994
[10] Zuhal,  ”Dasar  Teknik  Tenaga  Listrik  dan  Elekronika  Daya”,  PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:1992
[11] PT.  PLN  (Persero)  P3B.  ”Pelatihan  O&M  Relai  Proteksi  Jaringan” September 2005.
[12] PT. PLN (Persero) P3B “Diklat Kursus Rele Proteksi” Semarang : 2007