Abstrak —Rusunawa  Penjaringan  Sari  1  dan  2  merupakan rumah  susun  sederhana  sewa  yang  terdapat  di  Surabaya  dan terletak  di  Jalan  Penjaringan  Sari,  Kecamatan  Rungkut, Surabaya.  Sebagai  konsekuensi  dari  kegiatan  yang  terdapat  di rumah  susun  maka  dihasilkan  limbah  domestik  yang  berupa black  water dan grey  water. Kualitas  air  limbah  domestik  yang berasal  dari efluen tangki  septik  dan grey  water memiliki konsentrasi BOD 191 mg/L, COD 311 mg/L, dan TSS 127 mg/L. Sedangkan  kuantitas  air  limbahnya  sebesar  258  m 3 /hari. Berdasarkan  Pergub  Jatim  No  72  Tahun  2013  Baku  Mutu  Air Limbah  Domestik  [Permukiman  ( Real  Estate ),  Rumah  Makan (Restoran), Perkantoran, Perniagaan, Apartemen, Perhotelan dan Asrama],  kadar  polutan  di  Rusunawa  Penjaringan  Sari  1  dan  2 masih  melampaui  baku  mutu.  Oleh  sebab  itu  diperlukan  suatu perencanaan  unit  pengolahan  air  limbah  domestik  dari efluen tangki septik dan grey water di Rusunawa Penjaringan Sari 1 dan 2  sebelum  memasuki  saluran  drainase  umum.  Pada  perencanaan ini  digunakan reed-bed tipe sub-surface  horizontal  flow dengan menggunakan Canna  indica (Tanaman  kana)  dan  media gravelly sand. Unit  pengolahan  air  limbah  domestik  di  Rusunawa Penjaringan Sari 1 dan 2 akan dilengkapi dengan bak ekualisasi, reed-bed, dan  bak  penampung.  Berdasarkan  kualitas  dan kuantitas  air  limbah  di  Rusunawa  Penjaringan  Sari  1  dan  2 direncanakan dimensi dari 2 reed-bed masing-masing yaitu 9 m x 71  m,  atau  seluas  1278  m 2 .  Hasil  perencanaan  menunjukkan efisiensi BOD, COD, dan TSS masing-masing sebesar 86%, 89%, dan 84% pada waktu detensi satu hari.
Kata  Kunci —Air  limbah  domestik, Canna  indica , Reed-bed, Rusunawa.

## I. PENDAHULUAN
EBAGAI kota metropolitan di Jawa Timur, Kota Surabaya telah  mengalami  pertumbuhan  yang  sangat  pesat  dalam berbagai  bidang.  Begitu  pula  dengan  kenaikan  kebutuhan rumah  layak  huni  bagi  seluruh  masyarakat  Kota  Surabaya. Oleh  karena  itu  pemerintah  membangun  rumah  susun sederhana  sewa  sebagai  alternatif  hunian  layak  bagi masyarakat  berpenghasilan  rendah.  Namun  keberadaan rusunawa  membawa  beberapa  masalah  seperti  kecenderungan menjadi kumuh dan kondisi sanitasi yang buruk  [1].
Salah  satu  rumah  susun  sederhana  sewa  yang  terdapat  di Surabaya  adalah  rusunawa  Penjaringan  Sari  1  dan  2  yang terletak  di  Jalan  Penjaringan  Sari,  Kecamatan  Rungkut, Surabaya.  Sebagai konsekuensi dari kegiatan yang terdapat di rumah  susun  maka  dihasilkan  limbah  domestik  yang  berupa
black  water dan grey  water. Karakteristik  air  limbah  di Rusunawa Penjaringan Sari I dan II memiliki kandungan BOD 191  mg/L,  COD  311  mg/L,  dan  TSS  127  mg/L.  Berdasarkan Pergub  Jatim  No  72  Tahun  2013  Baku  Mutu  Air  Limbah Domestik  (Permukiman  ( Real  Estate ),  Rumah  Makan (Restoran),  Perkantoran,  Perniagaan,  Apartemen,  Perhotelan dan  Asrama),  kadar  polutan  di  Rusunawa  Penjaringan  Sari  1 dan  2  masih  melampaui  baku  mutu.  Berdasarkan  Permen  PU No  5  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Teknis  Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi diwajibkan adanya pengolahan terhadap air limbah domestik sebelum dibuang ke saluran  drainase  umum.  Hal  ini  sejalan  dengan  UU  No  32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  yang  menekankan  pada  upaya  pencegahan terjadinya  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan hidup. Oleh sebab itu diperlukan suatu perencanaan pengelolaan air limbah dari efluen tangki  septik  dan grey  water di  Rusunawa Penjaringan Sari 1 dan 2 agar tidak terjadi pencemaran limbah domestik terhadap saluran drainase umum di sekitar rusunawa.
Salah  satu  jenis  pengolahan  air  limbah  domestik  yang  saat ini  sedang  dikembangkan  adalah  dengan  prinsip  pengolahan biologis  menggunakan reed-bed.  Reed-bed adalah  salah  satu alternatif  pengolahan  biologis  yang  ekonomis  dan  mudah dalam  pengoperasiannya.  Prinsip  kerja  sistem  pengolahan limbah  tersebut  dengan  memanfaatkan  simbiosis  antara tumbuhan  air  dengan  mikroorganisme  dalam  media  di  sekitar sistem perakaran (Rhizosphere) tanaman tersebut. Pada perencanaan ini akan direncanakan reed-bed tipe sub- surface horizontal flow dengan menggunakan tanaman Canna indica (Tanaman  kana).  Penggunaan  tanaman  kana  dapat meningkatkan  tingkat  penyisihan  organik  hingga  90%    [1]. Pada perencanaan reed-bed ini diharapkan mampu memperbaiki  kualitas  air  limbah  yang  akan  menuju  badan  air sehingga  memenuhi  baku  mutu  yang  telah  ditetapkan  pada Pergub Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013.

## II. METODE PERENCANAAN

## A. Tahap Pengumpulan Data
Data  yang  diperlukan  dalam  perencanaan  ini  meliputi  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dengan melakukan tinjauan lapangan secara langsung. Sedangkan data sekunder  diperoleh  melalui  dinas  yang  terkait  dan  pengelola

## Perencanaan

## Reed-bed dalam Pengolahan Air Limbah Domestik Menggunakan Tanaman Canna Indica (Studi Kasus: Rusunawa Penjaringan Sari 1 dan 2)
Rinda Meylia Widyasari dan Bieby Voijant Tangahu Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia e-mail : voijant@enviro.its.ac.id
S
Rusunawa Penjaringan Sari 1 dan 2. 1) Data Primer
a. Debit  air  bersih,  diperoleh  dari  data  rekening  tagihan  air unit  rusunawa  dari  masing-masing  ketua  RT  di  Rusunawa Penjaringan Sari 1 dan 2. Data penggunaan air bersih yang digunakan adalah data selama 3 bulan terakhir yaitu bulan Januari 2016, Februari 2016, dan Maret 2016. b. Parameter uji air limbah meliputi BOD, COD, TSS, pH, dan suhu  yang  akan  dianalisis  di  laboratorium  Jurusan  Teknik Lingkungan-ITS. Pengambilan sampel air limbah dilakukan  pada  saat  Q peak dan  dilakukan  pengulangan sebanyak  tiga  kali.  Q peak terjadi  ketika  debit  air  limbah berada  dalam  kondisi  puncak  yang  akan  terjadi  pada  saat jam  puncak  penggunaan  air  bersih.  Pengambilan  sampel pada  saat  Q peak akan dilakukan pada sekitar pukul 08.00  – 09.00  WIB  pada  hari  Senin.  Hal  ini  didasarkan  pada asumsi  bahwa  pada  hari  Senin  terjadi  aktivitas  puncak penggunaan air bersih.
c. Jumlah  unit  dan  jumlah  penghuni,  diperoleh  dari  data  dari UPT Rusunawa Penjaringan Sari dan dari data ketua RT.
d. Luas  lahan  yang  tersedia  untuk  pembangunan  unit pengolahan diperoleh dengan menggunakan google-earth.
2) Data Sekunder
Sedangkan  data  sekunder  yang  dibutuhkan  adalah  peta  dan site  plan Rusunawa  Penjaringan  Sari  I  dan  II,  dan  data presentase removal BOD, COD, dan TSS oleh tanaman Canna indica .

## B. Tahap Perencanaan
Dalam perencanaan reed-bed ini meliputi:
a. Penentuan  debit  rata-rata  penggunaan  air  bersih  dari  data rekening  pelanggan  PDAM  di  Rusunawa  Penjaringan  Sari 1 dan 2.
b. Penentuan  debit  air  limbah  berdasarkan  asumsi  80% penggunaan air bersih.
c. Penentuan  kualitas  air  limbah  yang  meliputi  parameter BOD,  COD,  TSS,  pH,  dan  suhu  yang  dilakukan  di Laboratorium Teknik Lingkungan ITS.
d. Penentuan waktu detensi, jenis media, dan kedalaman bak.
e. Perhitungan dimensi reed-bed.
f. Perhitungan Mass Balance dan Water Balance.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Data Penghuni Rusunawa Penjaringan Sari 1 dan 2
Rusunawa  Penjaringan  Sari  1  dan  2  terletak  di  Jalan Penjaringan  Sari,  Kecamatan  Rungkut,  Surabaya.  Rusunawa Penjaringan  Sari  1  dan  2  terbagi  dalam  6  blok  dan  memiliki 508  unit.  Setiap  unitnya  diisi  oleh  1  KK  yang  maksimal  diisi oleh  4  orang.  Rusunawa  Penjaringan  Sari  1  terdiri  dari  220 unit dengan rincian gedung A terdiri dari 74 unit dan gedung B serta  gedung  C  terdiri  dari  73  unit.  Sedangkan  Rusunawa Penjaringan  Sari  2  terdiri  288  unit  dengan  masing-masing gedung  terdapat  96  unit. Pada  perencanaan  ini  akan diasumsikan seluruh unit dihuni oleh 4 orang dimana rusunawa pada  kondisi  maksimal  terisi.  Maka  jumlah  penghuni  di Rusunawa  Penjaringan  Sari  1  dan  2  saat  kondisi  maksimal
adalah 2032 orang.
Gambar. 1.  Lokasi Rusunawa Penjaringan Sari 1 dan 2

## B. Kuantitas Air Limbah Domestik
Besarnya  debit  rata-rata  air  limbah  domestik  di  Rusunawa Penjaringan  Sari  1  dan  2  diperoleh  dengan  mengasumsikan 80% penggunaan air bersih akan menjadi air limbah. Debit air bersih  diperoleh  dari  data  rekening  tagihan  air  bersih  di  unit Rusunawa  Penjaringan  Sari  1  dan  2  selama  3  bulan  terakhir. Pengambilan  data  untuk  mengetahui  debit  air  bersih  rata-rata dilakukan  dengan  teknik  sampling  acak  menggunakan  rumus sebagai berikut [3].
D = 4 2
B (1)
n = ) 1 ( ) 1 ( )) 1 ( ( p p D N p p N     (2)
Keterangan: n : jumlah sampel N : jumlah populasi p : proporsi pengambilan sampel
B : error tolerance
Berdasarkan  rumus  tersebut  diperoleh  hasil  96  responden. Jumlah  data  yang  dibutuhkan  jika  dalam  1  unit  rusunawa terdapat 4 orang adalah:
= 96 orang ÷ 4 orang
= 24 unit
Hasil  perhitungan  debit  rata-rata  air  bersih  di  Rusunawa Penjaringan Sari 1 dan 2 terdapat pada Tabel 1:
Maka, debit air limbah dapat ditentukan sebagai berikut:
Q (air bersih) = 4,755 m 3 /orang.bulan
Rusunawa
Tabel 1. Kebutuhan Air Bersih Rusunawa Penjaringan Sari 1 dan 2 Bulan Kebutuhan Air Bersih Total (m 3 ) Kebutuhan Air Bersih per Orang (m 3 /hari) Januari 494 5,14 Februari 444 4,63 Maret 431 4,49 Total 456 4,76
= 0.158 m 3 /orang.hari Q (total air bersih) = 0.158 m 3 /orang.hari x 2032 orang = 322,04 m 3 /hari Q (air limbah) = 80% x Q (total air bersih) = 80% x 322,04 m 3 /hari = 257,63 m 3 /hari ≈ 258 m 3 /hari

## C. Kualitas Air Limbah Domestik
Berdasarkan hasil analisis laboratorium terhadap kualitas air limbah  domestik  yang  berasal  dari grey  water dan efluen tangki septik di Rusunawa Penjaringan Sari 1 dan 2 diperoleh hasil pada Tabel 2 berikut:
Sehingga  rata-rata  kualitas  air  limbah  di  Rusunawa Penjaringan Sari 1 dan 2 untuk setiap parameter yaitu. BOD 5 = 191 mg/L
COD  = 311 mg/L TSS = 127 mg/L pH = 6,91 Suhu = 29 o C

## D. Perhitungan Reed-bed
Perencanaan  unit  pengolahan  air  limbah  domestik  di meliputi bak ekualisasi, pompa, reed-bed tipe subsurface flow , dan bak penampung.
1. Bak ekualisasi Bak  ekualisasi  berfungsi  untuk  mengatur  debit  air  limbah yang  akan  diolah  dan  menyeragamkan  konsentrasi  zat pencemar  sehingga  proses  pengolahan  dapat  berjalan  secara stabil.  Selain itu dapat juga dijadikan sebagai bak aerasi awal pada  saat  terjadi  beban  secara  tiba-tiba (shock  load). Bak ekualisasi  yang  direncanakan  berbentuk  persegi  panjang dengan  perhitungan  dimensi  sebagai  berikut.  Adapun perhitungan bak ekualisasi  menggunakan faktor pemakaian air bersih  sebagai  pembagian  debit  tiap  jam  dalam  1  hari,  faktor pemakaian  maksimum  sebesar  1,5  dan  faktor  pemakaian minimum 0,3. Debit rata-rata air bersih sebesar 13,42 m 3 /jam. Fluktuasi debit air limbah dapat dihitung dengan mengasumsikan 80% air bersih akan menjadi  air limbah yaitu dalam Tabel  3.
Tabel 3 (Lanjutan) Fluktuasi Air Limbah Periode Faktor Pemakaian Air Pemakaian Air Bersih (m 3 /jam) Air Limbah (m 3 /jam) Selisih (m 3 /jam) 05.00-06.00 1,4 18,8 15,0 -4,2 06.00-07.00 1,6 21,5 17,2 -6,4 07.00-08.00 1,8 24,2 19,3 -8,5 08.00-09.00 1,0 13,4 10,7 0,0 09.00-10.00 0,8 10,7 8,6 2,2 10.00-11.00 0,8 10,7 8,6 2,2 11.00-12.00 1,1 14,8 11,8 -1,0 12.00-13.00 1,1 14,8 11,8 -1,0 13.00-14.00 1,0 13,4 10,7 0,0 14.00-15.00 0,8 10,7 8,6 2,2 15.00-16.00 1,2 16,1 12,9 -2,1 16.00-17.00 1,6 21,5 17,2 -6,4 17.00-18.00 1,8 24,2 19,3 -8,5 18.00-19.00 1,8 24,2 19,3 -8,5 19.00-20.00 1,5 20,1 16,1 -5,3 20.00-21.00 1,2 16,1 12,9 -2,1 21.00-22.00 1,0 13,4 10,7 0,0 22.00-23.00 0,8 10,7 8,6 2,2 23.00-00.00 0,5 6,7 5,4 5,4 Total 323 258
Dari  tabel  diatas  diambil  nilai  tertinggi  (9,7)  dan  terendah  (- 8,5). Nilai tertinggi merupakan volume maksimal perhari yang dihasilkan  pada  waktu  tertentu.  Nilai  terendah  merupakan volume  yang  tidak  tertampung  pada  waktu  tertentu.  Maka perhitungan volume bak ekualisasi sebagai berikut : Volume (v)  = surplus maksimum – defisit minimum.
= 9,7 – (-8,5) = 18,2 m 3 Direncanakan: P : L    = 1 : 1 Kedalaman (h)   = 2 m, maka:
As  = h v = 2 2 , 18 = 9,1 m 2
Dimensi bak ekualisasi
Lebar (L  )  = As = 1 , 9 = 3 m
Panjang (P)  = L    = 3 m Freeboard (Fb) = 0,2 m
Gambar. 2. Bak Ekualisasi
Tabel 2.
Kualitas Air Limbah Rusunawa Penjaringan Sari 1 dan 2
Parameter Analisis 1 Analisis 2 Analisis 3 BOD 195 mg/L 184 mg/L 194 mg/L COD 282 mg/L 317 mg/L 336 mg/L TSS 100 mg/L 120 mg/L 160 mg/L pH 6,53 6,89 7,31 Suhu 29 o C 29 o C 29 o C BOD/COD 0,69 0,58 0,58
Tabel 3. Fluktuasi Air Limbah Periode Faktor Pemakaian Air Pemakaian Air Bersih (m 3 /jam) Air Limbah (m 3 /jam) Selisih (m 3 /jam) 00.00-01.00 0,3 4,0 3,2 7,6 01.00-02.00 0,1 1,3 1,1 9,7 02.00-03.00 0,1 1,3 1,1 9,7 03.00-04.00 0,3 4,0 3,2 7,6 04.00-0.500 0,5 6,7 5,4 5,4
a. Kebutuhan Pompa
Pada  perencanaan  ini  akan  digunakan  pompa submersible untuk  mengalirkan  air  dari  bak  ekualisasi  menuju reed-bed. Berikut adalah perhitungan head pompa.  Head Total Pompa Perhitungan head total  pompa  diperoleh  dengan menggunakan rumus 2.12:
H= H s + ΔH p +H a + H l + g v 2 2
(3)
 Head static (Hs) Head static adalah perbedaan tinggi muka air dan sisi isap pompa. Head static yang direncanakan, yaitu: Hs   = 1,9  m  Pressure head (ΔHp) Pressure head yaitu  perbedaan head yang  bekerja pada  kedua  permukaan  air.  Pada  perencanaan  ini tekanan dianggap sama (ΔHp = 0).
 Head mayor
Head mayor  adalah  kerugian head yang  terjadi  di sepanjang pipa.
Hf = L          85 , 1 2,63 D C 0,2785 Q (4) = 56 85 , 1 63 , 2 0796 , 0 130 2785 , 0 00298 , 0   
     
= 0,35 m  Head Minor Head minor  adalah  kerugian head yang  disebabkan aksesoris  pada  pipa.  Pada  perencanaan  ini  aksesoris pipa  yang  digunakan  adalah knee 90 O sebanyak  4 buah, dan percabangan sebanyak 3 buah.
Head minor akibat knee 90 O , nilai k = 1,5
Hf = n
        g v k 2 2
(5)
= 4          81 , 9 2 2 6 , 0 5 , 1 = 0,11 m
Head minor akibat percabangan, nilai k = 0,96 Hf   = 6          81 , 9 2 2 6 , 0 96 , 0 = 0,11 m Head minor total Hf   = 0,11 m + 0,11 m = 0,22 m
 Head total pompa Hf   = 1,9 m + 0 + 0,35 m + 0,22 m + 0,018 = 2,488 m
 Head loss pada reed-bed Berdasarkan  Hukum  Darcy headloss dari reed-bed dapat  dihitung  dengan  menggunakan  persamaan berikut [4].
W 2 = hf Dw K As Q    (6)
sehingga besarnya head loss adalah:
hf = 2 W Dw K As Q    = 2 9 6 , 0 5000 1278 289    = 1,48 m
 Besarnya total head loss keseluruhan adalah:
= 2,488 m + 1,48 m
= 3,968 m ≈ 4,0 m
Dari  perhitungan  tersebut  diketahui head total pompa yaitu 4,0  m  dan  besarnya  debit  yaitu  258  m 3 /hari  atau  3  L/s  maka jenis  pompa  yang  akan  digunakan  dapat  ditentukan.  Pada perencanaan  ini  digunakan  pompa  merk  Grundfos  dan pemilihan  jenis  pompa  dilakukan  menggunakan  aplikasi WinCAPS.  Berikut  adalah  hasil  dari sizing pompa menggunakan  WinCAPS:
Jenis pompa : Submersible pump
Merk : Grundfos Tipe : SEV.80.80.11.A.4.50D
2. Reed-bed
Pada  perencanaan  ini  sistem  pengaliran reed-bed adalah subsurface  flow (SFS).  Desain  sistem  SFS  yang direncanakan berjumlah  dua  unit  agar  terjadi  aliran  yang  intermiten  dan mempermudah maintenance. Berikut perhitungan perencanaan dari reed-bed :
Debit (Q)       = 258 m 3 /hari Jumlah unit      = 2 unit
Debit tiap unit    = unit hari m 2 / 3 258 = 129 m 3 /hari BOD influen (Co)  = 191 mg/L BOD efluen (Ce)    = 30 mg/L Suhu (T)          = 29 o C Tipe vegetasi       = Canna indica Media            = Gravelly sand Slope (s)          = 0,5% (flat bottom)
 Kedalaman
Kedalaman unit pengolahan reed-bed ditentukan berdasarkan jenis vegetasi yang akan digunakan pada sistem. Pada  perencanaan  ini  jenis  vegetasi  yang  digunakan  adalah tanaman Canna indica yang memiliki kemampuan penetrasi rizhoma  hingga  10-60  cm.  Oleh  sebab  itu  kedalaman reed- bed dalam perencanaan ini adalah 60 cm (0,6 m).
 Nilai α, k s , dan K 20 Nilai  α,  k s ,  dan  K 20 menyesuaikan  pada  media  yang  akan digunakan  pada  sistem.  Pada  perencanaan  ini  digunakan media berupa gravelly sand . Nilai α, k s , dan K 20 untuk media gravelly sand adalah: α  = 0,35 k s = 5000 m 3 /m 2 .hari K 20 = 0,86
 Nilai K T
Besarnya  nilai  K T dipengaruhi  oleh  temperatur  air  dengan menggunakan persamaan sebagai berikut: K T = K 20 (1,1) (T-20) (7) K 29 = 0.86 x (1,1) (29-20)
K 29 = 2,03 hari -1
 Waktu detensi pore-space (td) Definisi  dari  waktu  detensi pore-space (td)  adalah  waktu detensi teoritis berdasarkan porositas dari media [5].
td  = - Kt Co Ce ln (8) = - 03 , 2 191 30 ln
= 0,913 hari ≈ 1 hari
 Cross sectional area (Ac)
Ac diperoleh dengan menggunakan perhitungan berikut:
Ac   =
S Ks Q  (9) = 005 , 0 5000 129  = 5,16 m 2
 Lebar (W)
Lebar dari reed-bed diperoleh dengan perhitungan berikut:
W   = d Ac
(10)
= 6 , 0 16 , 5 = 9 m
 Panjang (L)
Panjang  dari reed-bed diperoleh  dengan  perhitungan berikut:
L  = a d W Q t    ' (11)
=
35 , 0 6 , 0 9 129 1    = 71 m
 Luas Permukaan
Luas permukaan dari reed-bed diperoleh dari perhitungan: As = L x W = 9 m x 71 m  = 614 m 2 Perbandingan p : l = 1 : 8,3  Hydraulic Loading Rate (Lw)
Lw didefinisikan sebagai jumlah volume dari air limbah per hari  dibanding  luasan  area  yang  digunakan  untuk pengolahan  limbah  Perhitungan  Lw  mengacu  pada perhitungan berikut:
Lw  = As Q
(12)
= 614 129
= 0,21 m 3 /m 2 .hari = 21 cm/hari
HLR pada saat pengurasan :
Lw  = 614
258 = 0,42 m 3 /m 2 .hari = 42 cm/hari (OK)

##  BOD Loading Rate
Perhitungan BOD L mengacu pada persamaan berikut:
BOD L = A C Q 
(13)
= 614 191 129  = 46,13 kg/m 2 .hari
BOD loading rate pada saat pengurasan :
BOD L =
614 191 258  = 80,25 kg/m 2 .hari (OK)
 Penyisihan TSS
Penyisihan  TSS  untuk  sistem  SFS  dapat  menggunakan persamaan berikut:
Ce = Co [0,1058 + 0,0011 (Lw)]                  (14)
Dimana : Ce = efluen TSS (mg/L) Co = influen TSS (mg/L) Lw = hydraulic loading rate (cm/hari)
Maka,
Ce = Co [0,1058 + 0,0011 (Lw)]
= 126,667 [0,1058 + 0,0011 (22,96)]
= 16,6 mg/L
Nilai Ce TSS sebesar 16,6 mg/L telah memenuhi syarat baku mutu Pergub Jatim No 72 Tahun 2013 yaitu 50 mg/L.
 Penyisihan BOD Besarnya efluen yang  dihasilkan  dari  proses  pengolahan pada reed-bed dapat  dihitung  dengan  menggunakan persamaan  berikut  untuk  jenis  reaktor  non recycle ratio 1:1[6], yaitu :
0  =  Qr(Cn) + (1/n.Q)(Co) – (Qr+(1/n.Q)(Ce)) + (K T )(Ce)V                                 (15) Keterangan :
Qr = Q recycle (karena non recycle, maka Qr = 0), m 3 /hari Cn = konsentrasi BOD efluen dari reaktor, mg/L N  = jumlah kolam wetland, unit Q  = debit aliran air pada saluran, m 3 /hari Co = konsentrasi BOD influen, mg/L Ce =  konsentrasi  BOD efluen yang  diharapkan  dari keseluruhan reaktor, mg/L K T = tetapan orde pertama dari rate-constant V  = volume tiap reaktor, m 3
Ce =
= = 26,3 mg/L
 Perhitungan Efisiensi
Efisiensi  penyisihan  dari  parameter  BOD  dan  TSS  dapat dihitung sebagai berikut:
BOD Eff = Ce Ce Co  x 100%                     (16)
= 3 , 26 3 , 26 191  x 100%    = 86% TSS Eff =
7 , 126 7 , 16 7 , 126  x 100%   = 87%
Sedangkan  untuk  efisiensi  dari  parameter  COD  akan mengacu pada literatur yaitu dengan rata-rata 89% [7]  Kebutuhan tanaman Canna Indica pada reed-bed Banyaknya tanaman kana yang ideal untuk ditanam dalam 1 m 2 adalah sekitar 4-5 batang. Jika menggunakan asumsi 1 m 2 ditanami  dengan  4  batang  tanaman,  maka  kebutuhan  total tanaman di reed-bed adalah:
Kebutuhan tanaman   = Luas x 4 batang = 1278 m 2 x 4 batang = 5112 batang
Gambar. 3. Reed bed

## 3. Bak Penampung
Bak  penampung  difungsikan  untuk  menampung  air  hasil olahan dari reed-bed sebelum dibuang menuju badan air. Bak penampung  ini  nantinya  juga  dimanfaatkan  untuk  tendon  air siram tanaman.
Direncanakan: Waktu detensi (td) = 6 jam Debit (Q)   = 258 m 3 /hari = 10.75 m 3 /jam P : L           = 2 : 1 Kedalaman (h)   = 2 m Volume   = td x Q = 6 jam x 10.75 m 3 /jam = 64,5 m 3 Dimensi bak penampung
Lebar (L) = h l p V  
(17)
= 2 2 5 , 64
  l l = 4 m
Panjang (P)  = 2L   = 8 m Freeboard (Fb)  = 0,2 m
[1] Gambar. 4. Bak Penampung

## IV. KESIMPULAN/RINGKASAN
Pada  perencanaan  ini  yang  digunakan  adalah  jenis subsurface  flow dengan  menggunakan  tanaman Canna  indica dan  media gravelly  sand .  Diperoleh  dimensi  dari  2 reed-bed masing-masing yaitu 9 m x 71 m, atau seluas 1278 m 2 .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih penulis ucapkan kepada Dinas Pertanahan dan Bangunan  Kota  Surabaya  dan  Pengurus  UPT  Rusunawa Penjaringan Sari 1 dan 2 serta Ketua RT 01  – RT 06, RW 07 Rusunawa  Penjaringan  Sari 1 dan 2 atas fasilitasnya sehingga penelitian ini dapat terlaksana.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] N.  Hartatik,  S.  Setijanti,  Purwanita.  2010. Peningkatan Kualitas hidup penghuni  di  Rusunawa  Urip  Sumohardjo  pasca-Redevelopment .
Seminar  Nasional  Perumahan  Permukiman  dalam  Pembangunan  Kota Surabaya Tahun 2010
[2] V.  Arunbabu,,  S.  Sruthy.,  I.  Anthony,  E.  V.  Ramasamy.  2015. Sustainable  Grey  Water  Management  With  Axonopus  Compressus (Broadleaf  Carpet  Grass)  Planted  in  Subsurface  Flow  Constructed Wetland . Journal of Water Process Engineering. Vol. 7. Page 163-170 [3] D.  Purhadi,  Susilaningrum.  2002. Teknik  Sampling .  Jurusan  Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam-ITS. Surabaya.
[4] J.  Miller.  2007. Constructed  Wetlands  Technology  Assessment  and Design Guidance. Iowa Department of Natural Resources [5] Metcalf  and  Eddy.  2014. Waste  Water  Engineering,  Collection  and Pumping of Waste Water . Mc Graw Hill Book Company. New York.
[6] R.  Crites,  dan  G.  Tchobanoglous.  2003. Small  and  Desentralized Wastewater  Management    Systems ,  McGraw-Hill  Book  Company. Singapore.
[7] D.  Ariani.  2010. Perencanaan  Subsurface  Flow  Constructed  Wetland Dalam  Pengolahan  Effluen  Tangki  Septik  pada  Daerah  Air  Tanah Dangkal  (Studi  Kasus:  Perumahan  Istana  Bestari  Kota  Pasuruan). Tugas Akhir. Teknik Lingkungan FTSP-ITS. Surabaya