RECONNECTING SAMBUNGAN RUMAH (SR) PADA GARDU 079 SOVIA UNTUK MENGURANGI LOSSES DI PT PLN (PERSERO) RAYON BUKITTINGGI
(MENGGUNAKAN APLIKASI JARINGAN SYARAF TIRUAN)
oleh
Junaidi Asrul, S.ST, MT 1 ., Firmansyah, ST,MT 2 ,
Staf Pengajar Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Padang-PNP 1,2
E-mail : junaidi_8189@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Dengan  melakukan  reconnecting  dapat  mengatasi  rugi-rugi  energi.  Pada  titik sambungan  percabangan  disambungan  rumah  sampai  ke  kWh  meter  digantikan  dengan compression  Connector.  Terminal  pada  kWh  meter  sering  terjadi  loss  kontak.  Dengan sering  terjadinya  loss  kontak,  maka  terminal  pada  kWh  meter  digantikan  dengan menggunakan joint sleeve bimetal.
Besarnya  rugi  jaringan  disebabkan  oleh  penggunaan  tap  connector  pada  titik sambungan  dan  terminal  pada  kWh  meter  pelanggan.  Digardu  079  Sovia  area  kerja  PT. PLN (Persero) rayon  Bukittinggi mengalami rugi kWh salur pada bulan desember 2013- januari  2014  sebesar  13  %.  Setelah  dilakukan  reconnecting,  rugi  kWh  salur  menurun menjadi  4,48%  pada  bulan  Mei  2014.  Dengan  menggunakan  jaringan  Syaraf  Tiruan, dapat dilihat kinerja untuk rugi kWh salur setelah dilakukan reconnecting lebih baik.
Kata Kunci : Reconnecting jaringan Tegangan Rendah, Compression Connector (CCO),
Tap Connentor, Joint Sleeve Bimetal, Rugi jaringan (Rugi kWh Salur)

## PENDAHULUAN
Rugi-rugi  energi  merupakan  suatu kondisi atau keadaan dimana jumlah energi yang  disalurkan  tidak  sama  dengan  energi yang diterima pada sisi penerimaan.Terjadinya  rugi-rugi  energi  ini dapat  disebabkan  oleh berbagai  faktor, seperti  jauhnya  daerah  penyaluran  tenaga listrik  dari  sumber/suplai,  drop  tegangan, ketidakseimbangan beban, umur peralatan, diameter penghantar dan lain- lain.
Rugi-rugi  energi  menyeluruh  tetapi hanya  bisa  diminimalkan.  Loss  situation  di dalam  jaringan  distribusi  tenaga  listrik adalah  suatu  kondisi  atau  keadaan  dimana suatu sistem distribusi di dalam pendistribusian tenaga listriknya mengalami rugi-rugi energi yang tinggi.
Kecendrungan meningkatnya kebutuhan  akan  sarana  sambung  kabel jaringan  tegangan  rendah  ke  sambungan rumah,  seiring  dengan  adanya  peningkatan ekspansi  maupun  kerusakan  jaringan  kabel tembaga  yang  diakibatkan  susut  teknis,
maka  muncul  kendala  dengan  adanya  jenis sarana sambungan kabel.
Jarak  gardu  ke  konsumen  terlalu  jauh, penampang  kabel  terlalu  kecil,  dan  titik sambung merupakan penyebab susut teknis. Cara  pengerjaan  titik  sambung  yang  tidak sesuai dengan Standard Operating
Procedure (SOP) dan kualitas titik sambung  yang  kurang  baik  merupakan penyebab  dari  susut  teknis.  Maka  di lakukan  penggantian titik    sambung padaSambungan  Rumah  (SR)  dari Tap Konektor menjadi Compression  Connector (CCO).  Sedangkan  pada  kWh  meter terminal  yang  digunakan  sebagai  titik sambung  di  ganti  dengan Joint  Sleeve
Bimetal. Dengan
menggunakan Compression Connector (CCO) d a n Joint Sleeve  Bimetal ini diharapkan  dapat mengurangi  rugi-rugi  tegangan  dititik sambung  dalam  upaya  penurunan  rugi jaringan PT PLN (Persero) Rayon Bukittinggi,  sehingga  dapat  memberikan kontribusi  dalam  rangka  penekanan  susut
kWh  yang  berdampak  bagi  peningkatan efisiensi  dan  kinerjanya.  Dari  penjelasan tersebut  maka  penulis  akan  membahas tentang  “ Reconnecting Sambungan  Rumah (SR)  Pada  Gardu  079  Sovia  untuk Mengurangi Losses (kWh salur) di PT.PLN (Persero) Rayon Bukittinggi (Menggunakan Aplikasi Jaringan Syaraf Tiruan)”.

## TUJUAN  PENELITIAN
Adapun tujuan penelitian adalah : 1. Menghitung  losses  (kWh  salur)  pada sambungan  rumah  sebelum  dilakukan reconnecting dan  menghitung  losses (kWh  salur)  pada  sambungan  rumah setelah dilakukan reconnecting.
3. Mengetahui pengaruh dan kinerja dengan dilakukannya reconnecting sambungan rumah.
4. Menggunakan  metoda  Jaringan  Syaraf Tiruan  untuk  melihat  kinerja dari reconnecting  terhadap  losses  (kWh salur).

## METODE PENELITIAN
Dalam pembahasan penelitian ini dilakukan  beberapa  metoda pembahasan antara lain:
a. Studi lapangan
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan cara melakukan survey lansung kelapangan dimana penulis dapat mencatat data-data yang ada dilapangan. Selain  itu  penulis  juga  melakukan wawancara  kepada  pengawas  lapangan Bagian  Distribusi  PT. PLN  (Persero) Rayon  Bukittinggi  serta  pelaksanaan pekerja  yaitu  berlokasi  di  Gardu  079
Sovia.
b. Studi Literatur Pada metoda ini dilakukan pembelajaran  terhadap  berbagai  literatur yang  menunjang dan  berkaitan  dengan masalah-masalah  mengenai  pemasangan material Compression  Conector (CCO), Joint Sleeve Bimetal dan teori-teori yang menunjang  terhadap  permasalahan  yang dibahas
c. Menggunakan  metoda  Jaringan  Syaraf
Tiruan untuk melihat kinerja reconnecting sambungan rumah sebelum dan sesudah pengerjaan.

## TINJAUAN PUSTAKA 1. Jenis-Jenis Konstruksi Sambungan Rumah
Berdasarkan jenis kontruksi sambungan Tenaga Listrik ada beberapa Tipe :
1. Konstruksi Sambungan Tenaga Listrik tipe A.
2. Konstruksi Sambungan Tenaga Listrik Tipe B.
3. Konstruksi Sambungan Tenaga Listrik Tipe C (Pada SPLN No. 56-1984 disebut Tipe D)
4. Konstruksi Sambungan Tenaga Listrik Tipe D ( Pada SPLN No. 56 -1984 disebut Tipe F).
5. Konstruksi Sambungan  Tenaga Listrik Tipe E (Pada SPLN No. 56 – 1984 disebut Tipe UG).
6. Konstruksi Sambungan Tenaga Listrik Tipe F (APP terpusat pada tiang)
7. Konstruksi Sambungan Tenaga Listrik Tipe G ( APP tersebut pada bangunan).

## 2. Joint Sleeve Bimetal
Joint sleeve bimetal digunakan sebelum  terminasi  kabel  sambungan pelayanan  pada terminal  meter  kWh, mengingat inti kabel terbuat dari alumunium dan terminal kWh terbuat dari tembaga.

## 3. Sadapan dan Terminasi (Connector

## Tap)
Sadapan  SLP  pada  saluran  udara memakai  hydraulic  press  tap  connector (tipe  H  atau tipe  O  press  connector) atau hand press  connector  untuk  berbagai macam  ukuran penampang  jenis  piercing. Jenisnya dapat berupa dari logam Al atau Cu,  penggunaan disesuaikan  dengan  jenis logam  penghantar  saluran  udaranya. Terminal pada PHB memakai terminal lug
(sepatu kabel atau kabel skun) jenis Al Cu atau bimetal.
4 Connector.
Untuk menyambung antara dua penghantar , secara umum dipakai material penyambung  yang  disebut  Connector. Secara prinsip,  fungsi  dan  tujuan  utama dari  konektor  ini  adalah  menyatukan  dua penghantar  sedemikian rupa  sehingga tahanan kontak penyambungan itu menjadi sangat kecil (kalau perlu NOL).
Pada  sambungan  JUTM,  berbagai model  konektor  juga  dipakai,  antara  lain; parallel groove,  type  H,  joint  sleeve,  dan yang  terakhir  adalah  generasi  untuk PDKB (Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan)  yaitu  LLC  (Live  Line Connector).

## Gambar 2.Connector Type Paralel- Groove
Gambar 2 merupakan jenis  konektor parallel-groove  yang  terdiri  dari  type  2 pengikat  dan  3  pengikat.  Berdasarkan prinsip  konektor  yang di definisikan  di atas, maka  type  3  pengikat lebih bagus dari type 2 pengikat, tentunya karena pada 3  pengikat  lebih  banyak  luas  permukaan kontak yang bersinggungan/menyatu antara dua kawat/penghantar.
Gambar 3.Connector tipe H
Untuk penyambung  JTM  yang  ditarik (antar tiang), maka conektor yang dipakai seharu snya  model  “ join  sleeve ”  ( gambar 4). Join  sleeve adalah  konektor  yang
berupa  selonsong  dan padanya ujung- ujung kawat dimasukkan kemudian dipress dengan alat press kabel.Untuk  tap-konektor  (tanpa  tarikan), bisa  memakai  model paralelgroove atau type H.

## Gambar 4.Joint Sleeve Bimetal
Diantara  ketiga  konektor  tersebut join sleeve adalah yang paling bagus, baik sifat mekaniknya (tarikan) maupun sifat elektrisnya  (kontak  antara  2  penghantar yang di sambung memungkinkan
Kemampuan Daya Hantar (KHA konektor =  KHA  kawat/penghantar).  Terlihat  juga dalam  gambar 10 bahwa  paralel - groove kualitas  kontak kelihatannya  kurang bagus (pakai mur - baut). Untuk sambungan  pada  JTR  dan  SR, sekarang  menggunakan connector jenis terbaru  yaitu Compression Connector
(CCO). Konektor jenis CCO ini digunakan  untuk  penyambungan  kabel alumunium  pada  jaringan  konduktor alumunium  dengan  menggunakan  sistem press.

## Gambar 5.Compression Connector (CCO)
5. Perhitungan Rugi Rugi kWh Salur
Untuk mengetahui  rugi  kWh  salur yang terjadi tiap bulannya, harus dilakukan  pengukuran  stand  meter  pada kWh  induk  yag  dipasang  pada  gardu  dan stand meter kWh meter pelanggan. Rumus
untuk  mendapatkan  kWh  salur  tiap bulannya yaitu sebagai berikut:
(1)
Setelah  mendapatkan besarnya  kWh yang  disalurkan  dari  gardu  ke  pelanggan, maka akan dilakukan perhitungan  untuk mandapatkan  besarnya  selisih  kWh  salur yang  terjadi  pada  gardu  tersebut,  rumus yang digunakan yaitu:
......(2)
Untuk mendapatkan  persentase  rugi kWh  salur,  hasil  perhitungan  kWh  salur dan selisih kWh salur dimasukan kedalam rumus:
× 100 ………… (3)

## 6. Perhitungan Jatuh Tegangan
Dengan  menghitung  jatuh  tegangan, selain dipengerahui oleh  panjang,  luas penampang, dan tahanan jenis penghantar maka,  rugi  tegangan  pada  jaringan  juga ditentukan  oleh  arus  yang  mengalir  pada penghantar  dan  daya  yang  diterima  oleh beban  serta  factor  kerjanya.  Dan  rumus untuk menghitung jatuh tegangan adalah : Untuk Tegangan AC 1 Phasa
………(4)
Untuk Tegangan AC 3 Phasa
.......(5)
Dimana :
I = Arus yang mengalir pada gambar pada penghantar ( Ampere ) Δv = Rugi tegangan ℓ = Panjang penghantar ( km ) A = Luas penampang penghantar (mm² ) Vs = Tegangan sumber ( volt ) Cos Ø = Faktor kerja S = Daya beban
Untuk  menentukan  harga  daya-antar pada suatu penghantar sangat dipengaruhi oleh jenis penghantar yang dipakai. Untuk
lebih memudahkan kita dalam menentukan  besarnya  daya-antar  arus yang  dipergunakan  pada  suhu  suatu jaringan, bahan dan tahanan jenis dapat di lihat daftar table.
Rumus untuk menghitung jatuh tegangan  dengan  menggunakan  metode pada beban :
……(6)
atau
……..(7)
Δv = Jatuh tegangan ( % ) Dimana : P = Beban ( kVA ) ℓ = Panjang koduktor ( km ) R = Tahanan konduktor ( ohm/km ) X = Reaktansi konduktor ( ohm/km ) V = Tegangan fasa ke fasa ( Volt ) S = Daya ( kVA)
Beberapa  faktor  yang  menyebabkan terjadinya jatuh tegangan yaitu :
1. Besar beban terpasang
2. Daya beban
3. Impendansi jaringan, dan
4. Pengaruh cara penyambungan

## 7. Rugi Energi Listrik
Perhitungan  rugi  energi  listrik  adalah perhitungan  sederhana  beban  netral tak seimbang dengan beban daya tak seimbang. Dengan rumus untuk menghitung daya  beban  tak  seimbang sebagai berikut :
Dimana : dp =  Daya  Beban  Yang  Hilang (Watt) Ir² , Is²,It ² = Phase R & L = Daya Beban Tak Seimbang 8. Jaringan Syaraf Tiruan (JST)
1. Pengertian Jaringan Syaraf Tiruan
(JST)
Jaringan Syaraf Tiruan adalah paradigma  pemrosesan  suatu  informasi yang  terinspirasi  oleh  sistim  sel  syaraf biologi, sama seperti otak yang memproses  suatu  informasi.  Elemen
mendasar dari paradigma tersebut adalah struktur yang  baru  dari  sistim pemrosesan  informasi.  Jaringan  Syaraf Tiruan,  seperti  manusia,  belajar  dari suatu  contoh.  Jaringan  Syaraf  Tiruan dibentuk  untuk  memecahkan  suatu masalah tertentu seperti pengenalan pola atau
klasifikasi
karena
proses
pembelajaran [Smith,2003] Jaringan  Syaraf  Tiruan  berkembang secara  pesat  pada  beberapa  tahun terakhir.  Jaringan  Syaraf  Tiruan  telah dikembangkan  sebelum  adanya  suatu komputer konvensional yang  canggih dan  terus  berkembang  walaupun  pernah mengalami masa vakum selama beberapa tahun.
2.Perbandingan Jaringan Syaraf

## Tiruan dengan Konvensional
Jaringan  Syaraf  Tiruan  memiliki pendekatan yang berbeda untuk memecahkan  masalah  bila  dibandingkan dengan  sebuah  komputer  konvensional. Umumnya komputer konvensional menggunakan pendekatan algoritma (komputer  konvensional  menjalankan sekumpulan perintah untuk memecahkan masalah).  Jika  suatu  perintah  tidak diketahui  oleh  komputer  konvensional maka komputer konvensional tidak dapat memecahkan  masalah  yang  ada.  Sangat penting mengetahui bagaimana memecahkan suatu masalah pada komputer konvensional dimana komputer  konvensional  akan  sangat bermanfaat jika dapat melakukan sesuatu dimana  pengguna  belum  mengatahui bagaimana melakukannya.
Jaringan  Syaraf  Tiruan  dan  suatu algoritma  komputer  konvensional  tidak saling bersaing namun saling melengkapi  satu  sama  lain.  Pada  suatu kegiatan  yang  besar,  sistim  yang diperlukan biasanya menggunakan kombinasi  antara  keduanya  (biasanya sebuah komputer konvensional digunakan  untuk  mengontrol  Jaringan Syaraf  Tiruan  untuk  menghasilkan
efisiensi yang maksimal. Jaringan Syaraf Tiruan tidak memberikan suatu keajaiban  tetapi  jika  digunakan  secara tepat  akan  menghasilkan suatu  hasil yang luar biasa.
Gambar 9. Sebuah Sel Syaraf Sederhana
3.Konsep Dasar Jaringan Syaraf Tiruan Mengadopsi esensi dasar dari system syaraf biologi, syaraf tiruan
digambarkan sebagai berikut : Menerima input atau masukan (baik dari data  yang dimasukkan  atau  dari  output  sel  syaraf pada jaringan syaraf. Setiap input datang melalui  suatu  koneksi  atau  hubungan yang mempunyai sebuah bobot (weight). Setiap  sel  syaraf  mempunyai  sebuah nilai  ambang.  Jumlah  bobot  dari  input dan  dikurangi  dengan  nilai  ambang kemudian  akan  mendapatkan suatu aktivasi  dari  sel  syaraf  (Post  Synaptic Potential dari sel syaraf). Signal aktivasi kemudian  menjadi  fungsi  aktivasi  / fungsi  transfer  untuk  menghasilkan output dari sel syaraf.
Biasanya  tahapan  fungsi  jarang digunakan dalan Jaringan Syaraf Tiruan. Fungsi  aktivasi  (f(.))  dapat  dilihat  pada Gambar 10
Gambar 10. Fungsi Aktifasi
Bagaimana sel syaraf saling berhubungan?  Jika  suatu  jaringan  ingin digunakan  untuk  berbagai  keperluan maka  harus  memiliki  input  (akan membawa  nilai  dari  suatu  variabel  dari luar)  dan  output  (dari  prediksi  atau signal  kontrol).  Input  dan  output  sesuai
dengan sensor dan syaraf motorik seperti signal  datang  dari  mata  kemudian diteruskan  ke  tangan,  Dalam  hal  ini terdapat  sel  syaraf  atau  neuron  pada lapisan  tersembunyi  berperan  pada jaringan  ini.  Input,  lapisan  tersembunyi dan  output  sel  syaraf  diperlukan  untuk saling terhubung satu sama lain. Berdasarkan dari arsitektur (pola koneksi),  Jaringan  Syaraf  Tiruan  dapat dibagi kedalam dua kategori.
2. Struktur Feed forward Sebuah  jaringan  yang  sederhana mempunyai struktur feed forward dimana  signal  bergerak  dari  input kemudian  melewati  lapisan  tersembunyi dan  akhirnya  mencapai  unit  output (mempunyai  struktur  perilaku  yang stabil).  Tipe  jaringan  feed  forward mempunyai sel syaraf yang tersusun dari beberapa  lapisan.  Lapisan  input  bukan merupakan sel syaraf. Lapisan ini hanya memberi pelayanan dengan mengenalkan  suatu  nilai  dari  suatu variabel. Lapisan tersembunyi dan lapisan  output  sel  syaraf  terhubung  satu sama  lain  dengan  lapisan  sebelumnya.
Kemungkinan yang timbul adalah adanya  hubungan  dengan  beberapa  unit dari  lapisan  sebelumnya  atau  terhubung semuanya dengan baik.
Gambar 11. Jaringan Syaraf Tiruan Feed

## forward
Yang  termasuk  dalam  struktur  feed forward :
a) Single-layer perceptron
b) Multilayer perceptron
c) Radial-basis function networks
d) Higher-order networks

## e) Polynomial learning networks
3. Struktur Recurrent (Feed back)
Jika suatu jaringan berulang (mempunyai koneksi kembali dari output ke input) akan menimbulkan ketidakstabilan  dan  akan  menghasilkan dinamika yang sangat kompleks. Jaringan  yang  berulang  sangat  menarik untuk  diteliti  dalam  Jaringan  Syaraf Tiruan,  namun  sejauh  ini  struktur  feed forward sangat berguna untuk memecahkan  masalah.  Yang  termasuk dalam struktur recurrent (feed back) : a) Competitive networks
b) Self-organizing maps
c) Hopfield networks
d) Adaptive-resonanse theory models
Gambar 12. Jaringan Syaraf Tiruan Feed
Back
Ketika sebuah Jaringan Syaraf digunakan. Input dari nilai suatu variabel ditempatkan  dalam  suatu  input  unit dan kemudian  unit  lapisan  tersembunyi  dan lapisan  output  menjalankannya.  Setiap lapisan tersebut menghitung nilai aktivasi  dengan  mengambil  jumlah bobot output dari setiap unit dari lapisan sebelumnya  dan  kemudian  dikurangi dengan  nilai  ambang.  Nilai  aktifasi kemudian  melalui fungsi  aktifasi  untuk menghasilkan  output  dari  sel  syaraf. Ketika  semua  unit  pada  Jaringan  Syaraf telah  dijalankan  maka  aksi  dari  lapisan output  merupakan  output  dari  seluruh jaringan syaraf.
4. Lapisan pada Jaringan Syaraf Tiruan Jaringan  Syaraf  Tiruan  biasanya mempunyai  3  group  atau  lapisan  yaitu unit-unit lapisan  input yang  terhubung
dengan lapisan tersembunyi yang selanjutnya  terhubung  dengan lapisan output.
a)  Aktifitas  unit-unit  lapisan  input menunjukkan  informasi  dasar  yang kemudian digunakan dalam Jaringan Syaraf Tiruan.
b)  Aktifitas  setiap  unit-unit  lapisan tersembunyi ditentukan oleh aktifitas  dari  unit-unit  input  dan bobot  dari  koneksi  antara  unit-unit input dan unit-unit lapisan
tersembunyi c)  Karakteristik  dari  unit-unit  output tergantung  dari  aktifitas  unit-unit lapisan  tersembunyi  dan  bobot antara  unit-unit  lapisan  tersembunyi dan unit-unit output
5. Perceptron
Perceptron  termasuk  kedalam  salah satu bentuk Jaringan  Syaraf  Tiruan yang  sederhana.  Perceptron  biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan suatu  tipe  pola  tertentu yang  sering dikenal  dengan  istilah  pemisahan  secara linear.  Pada  dasarnya  perceptron  pada Jaringan  Syaraf  dengan  satu  lapisan memiliki  bobot  yang  bisa  diatur  dan suatu  nilai  ambang.  Algoritma  yang digunakan  oleh  aturan  perceptron  ini akan mengatur parameter-parameter bebasnya  melalui  proses  pembelajaran. Fungsi  aktivasi  dibuat  sedemikian  rupa sehingga  terjadi  pembatasan  antara daerah positif dan daerah negatif.

## 6. Arsitektur Backpropagation
Di  dalam  jaringan  propagasi  balik, setiap unit  yang  berada  di  lapisan  input terhubung  dengan  setiap  unit  yang  ada pada  lapisan  tersembunyi.  Hal  serupa pula  berlaku  pada  lapisan  tersembunyi. Setiap  unit  yang  ada  pada  lapisan tersmbunyi  terhubung dengan  setiap unit yang ada di lapisan output.
Jaringan saraf tiruan propagasi balik terdiri  dari  banyak  lapisan  (Multi  Layer Network):
1. Lapisan  input  (1  buah).  Lapisan  input terdiri  dari  neuron-neuron  atau  unit- unit  input,  mulai  dari  unit  input  1 sampai unit input n.
2. Lapisan  tersembunyi  (minimal  1). Lapisan  tersembunyi  terdiri  dari  unit- unit  tersembunyi  mulai  dari  unit tersembuyi  1  sampai  unit  tersembunyi p.
3. lapisan output (1 buah). Lapisan output terdiri  dari  unit-unit  output  mulai  dari unit  output  1  sampai  unit  output  m.  n, m,  p. Struktur  Jaringan  Syaraf  Tiruan multi  layer  dapat  dilihat  Gambar berikut:
Gambar 13. Struktur Jaringan Syaraf Tiruan Multi layer Seperti  yang  diperlihatkan  pada
gambar 13, bahwa
jaringan Backpropagation terdiri dari 3 sel neuron pada  lapisan  input  sedangkan  pada lapisan  tersembunyi  terdapat  2  sel neuron  yaitu  serta  1  sel  neuron  pada lapisan  output  yaitu  y.  Nilai  bias  yang diberikan  pada  lapisan  tersembunyi bertujuan  untuk  mengolah  data  input ditambah  bobot  yang  masuk  ke  dalam sel-sel  pada  lapisan  tersembunyi  dengan bantuan  fungsi  aktifasi.  Begitupula dengan  nilai  bias  yang  diberikan  pada lapisan  keluaran  adalah  untuk  mengolah data  yang  berasal  dari  keluaran  sel  pada lapisan  tersembunyi  ditambah  bobot yang  masuk  kedalam  lapisan  keluaran dengan bantuan fungsi aktifasi. 321dan x x,x 21z dan z1b ijv 1b ijw
Algoritma Backpropagation adalah sebagai berikut :
1. Inisialisasi  bobot  (random  yang kecil, -0.5 s/d 0.5 atau – 1 s/d 1).
2. Tetapkan  maksimum  epoch,  target error dan learning rate (α)
3. Inisialisasi: Epoch=0, MSE =1
4. Berikan  harga-harga  masukan  dan keluaran  target  yang  menjadi  paket pelatihan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  pembahasan  penelitian  ini dilakukan Pencatatan  stan  kWh sebelum pemeliharaan  dilaksanakan    pada  awal bulan  Desember  2013  sampai  dengan  awal bulan Februari 2014.  Pencatatan  dilakukan di  kWh meter  induk  yang  terdapat  pada gardu distribusi Sovia dan  kWh meter pelanggan  yang termasuk kedalam jaringan gardu  Sovia.  Hasil pencatatan stand kWh meter induk pada gardu Sovia dapat dilihat pada table 5 berikut :
Tabel 5. Data pencatatan Stand kWh
Meter Induk sebelum reconnecting Bulan kWh Induk (kWh) CT Terpasang (Faktor Kali) Desember 385 250/5 A (50) Januari 1365 Februari 2396 Sumber : PT.PLN (Persero) Rayon Bukittinggi
Setelah  mendapatkan  berapa  besar kWh salur tiap bulannya, maka selanjutnya dilakukan perhitungan untuk melihat selisih kWh  yang  disalurkan  dengan  kWh  yang diterima  oleh  pelanggan.  Data  total  kWh pelanggan  setiap  bulannya  dapat  dilihat pada  tabel  6.  Untuk  mendapatkan  besarnya selisih  kWh,  maka  dilakukan  perhitungan dari Bulan Desember 2013 sampai Februari 2014,  maka  hasil  perhitungannya sebagai berikut:
Tabel 6. Data pencatatan Stand kWh Meter Pelanggan sebelum reconnecting
Bulan Jumlah Pelanggan Total kWh Pelanggan (kWh) Desember 2013 145 38045
Januari 2014 145 39980 Februari 2014 145 40513
Setelah dilakukan perhitungan, maka dapat  dilihat  pada  tabel  7  besarnya  kWh yang  disalurkan  setiap  bulannya, selisih kWh  yang  disalurkan  tiap  bulannya  dan persentase  losses  yang  terjadi  setiap bulannya.

## Tabel 7. Data Hasil perhitungan sebelum
reconnecting Bulan kWh Salur (kWh) Selisih kWh Salur (kWh) Losses (%) Desember 2013 44100 6055 13.73 Januari 2014 46395 6415 13.83
Jadi  dari  hasil  pengumpulan  data dan  hasil perhitungan yang dilakukan sebelum dilakukan  reconnecting  maka  PT.  PLN mengalami  kerugian  yang  cukup  besar setiap bulannya akibat dari besarnyya losses dari  Sambungan  rumah  yang  di  pasang sebelumnya.
Pencatatan kWh meter setelah dilakukan  pemeliharan  dilaksanakan    pada awal  bulan  Februari  2014  sampai  dengan awal bulan Juni 2014. Pencatatan dilakukan di kWh meter  induk  yang  terdapat  pada gardu distribusi Sovia  dan kWh meter pelanggan  yang termasuk kedalam jaringan gardu distribusi  Sovia.  Hasil  pencatatan stand kWh meter induk pada  gardu distribusi  Sovia  dapat  dilihat  pada  table  8 berikut :
Tabel 8.Data Pencatatan Stand kWh Meter Induk setelah reconnecting Bulan kWh Indu k CT Terpasang (Faktor Kali)
Februari 2396 250/5 A (50) Maret 3312 April 4338 Mei 5373 Juni 6448 Sumber : PT.PLN (Persero) Rayon Bukittinggi
Dari data hasil pencatatan stand kWh meter induk  tersebut,  maka  selanjutnya dapat dilakukan perhitungan untuk
menentukan besarnya kWh yang disalurkan dari gardu ke pelanggan selama satu bulan.
Untuk  mendapatkan  besarnya  kWh  salur jaringan setiap bulannya dilakukan perhitungan berikut:
Besar  kWh  salur  jaringan  untuk  bulan Februari 2014:
kWh
Begitu juga perhitungan pada Bulan Maret, April,  Mei  dan  juni 2014,  maka  hasil perhitungan  tersebut  dapat  dilihat  pada tabel dibawah ini :

## Tabel 9. Data pencatatan Stand kWh Meter Pelanggan Setelah reconnecting
Bulan Jumlah Pelanggan Total kWh Pelanggan (kWh) Februari 145 40513 Maret 145 44563 April 145 44615 Mei 145 46210 Juni 145 42299 Setelah  mendapatkan  berapa  besar
kWh salur tiap bulannya, maka selanjutnya dilakukan perhitungan untuk melihat selisih kWh  yang  disalurkan  dengan  kWh  yang diterima  oleh  pelanggan.  Data  total  kWh pelanggan  setiap  bulannya  dapat  dilihat pada  tabel  9.  Untuk  mendapatkan  besarnya selisih  kWh,  maka  dilakukan  perhitungan sebagai berikut:
Selisih kWh bulan Februari 2014:

## kWh
Begitu  pula  cara  menghitung  selisih  kWh pada  bulan  Maret,  April  dan  bulan  Mei
2014,  seperti  terlihat  pada  tabel  10. di bawah ini

## Tabel 10. Data Hasil perhitungan sebelum reconnecting
Dari hasil perhitungan selisish kWh Saluran dan  besar  losses  tersebut  maka  dilakukan evaluasi  dari  penggunaan  Tab  connector dan  terminal  pada  kWh  meter.  Dan  data penggunaan  connector  di  Gardu  079  Sovia sebelum  Reconnecting  SR  dapat  dilihat pada Tabel di bawah ini
Tabel 11. Data Penggunaan Connector di Gardu 079 Sovia Sebelum Reconnecting Sambungan Rumah
Sumber : PT.PLN (Persero) Rayon Bukittinggi
Dengan  tingginya  losses  yang  terjadi dengan  menggunakan  Tab  connector  dan terminal kWh, maka dilakukan reconnecting sambungan rumah. Reconnecting sambungan rumah ini merupakan  penggantian  seluruh  connector yang  terdapat  pada  sambungan  rumah dengan  tujuan  untuk  menekan  losses  yang terjadi  pada  connector.  Jadi  tab  connector yang telah digunakan sebelumnya digantikan dengan menggunakan
Compression  Connector.  Untuk  terminal yang  terdapat  pada  kWh  meter  digantikan dengan  Joint  Sleeve  Bimetal.  Setelah dilakukan  pergantiang,  maka  kita  dapatkan hasil  pengukuran  dari  bulan  Februari sampai  Mei  2014  kita  dapatkan  terjadi pengurangan  Losses  pada  gardu,  seperti
data  yang  ditampilkan  pada  tabel  dibawah ini.
Tabel 12. Data Penggunaan Connector di Gardu 079 Sovia Setelah Reconnecting

## SR
Sumber : PT.PLN (Persero) Rayon Bukittinggi
Tabel  13  merupakan  tabel  dari  hasil perhitungan  untuk  melihat  perbandingan kinerja  dari  penggunaan tab  connector dan terminal  kWh  meter  dengan  penggunaan CCO  dan Joint  Sleeve  Bimetal.  Dari  tabel 13  dapat  dilihat  bahwa  kinerja  dari penggunaan CCO dan Joint Sleeve Bimetal lebih  baik  dari  pada  menggunakan Tab Connector dan terminal kWh meter, karena losses dengan menggunakan CCO dan Joint Sleeve  Bimetal lebih  kecil  dibandingkan dengan  menggunakan tab  connector dan terminal  kWh  meter.  Ini  terjadi  karena, dengan  menggunakan  CCO  dan Joint Sleeve  Bimetal,  loss  kontak  yang  terjadi dapat  di  minimalisir,  sehingga  rugi-rugi yang  terjadipun  berkurang. Tabel  13.  Data Hasil Perhitungan Losses
Connector
Setelah melakukan reconnecting SR diharapkan  agar  dapat  menekan  rugi  kWh salur  yang  menyebabkan  kerugian  bagi pihak  PLN.  Berdasarkan  hasil  analisa  yang kita  lakukan    didapatkan  bahwa  sebelum
dilakukan  reconnecting  SR banyak  terjadi loss kontak pada titik-titik sambungan. Loss kontak  yang  terjadi  ini  menyebabkan  rugi kWh  salur  pada  SR.  Maka  dari  itu  untuk mengurangi  rugi  pada  kWh  salur  SR,  kita lakukan reconnecting SR. Setelah dilakukan reconnecting  SR  kita  dapatkan  bahwa  loss kontak pada pada gardu distribusi 079 sovia yang  terjadi  menurun  dan  rugi  kWh  salur juga  berkurang,  Hasil  perhitungan  rugi kWh  Salur  dapat  dilihat  pada  tabel  14  di bawah ini

## Tabel 14. Data Hasil Perhitungan Rugi kWhSalur
Setelah melakukan analisa sebelum reconnecting dan sesudah melakukan reconnecting  kita  dapatkan  hasil  yang sangat signifikan untuk mengurangi kerugian pada PT. PLN, Nah sekarang kita dapat  menghitung  dalam    bentuk  Rupiah rugi  kWh    setiap  bulannya  yang  dialami oleh  pihak  PLN  sebelum  dilakukan reconnecting dan setelah dilakukan reconnecting,  seperti  pada  tabel  di  bawah ini  ;Tabel. 15  Rugi  kWh  Dalam  Bentuk Rupiah
Dari  tabel  diatas  dapat  kita  lihat  bahwa sebelum  melakukan  reconnecting  kerugian yang  dialami  pihak  PLN  cukup  tinggi, setelah dilakukan perbaikan dengan melakukan  reconnecting  dapat  menekan
kerugian  rugi-rugi  jaringan  dalam  bentuk rupaih.
Dari tabel 14, yaitu tabel rugi kWh yang terjadi  selama  satu  bulan,  maka  dapat dibuatkan  grafik  untuk  melihat  pengaruh reconnecting terhadap rugi kWh salur yang terjadi  sebelum  dan sesudah  dilakukan reconnecting.  Grafik  rugi  jaringan  dapat dilihat pada grafik 1 berikut:
Grafik 1. Rugi kWh Salur
Selanjutnya  dari  tabel  15  yaitu  tabel rugi  kWh  salur  dalam  bentuk  rupiah  setiap bulannya,  maka  dapat  dibuatkan  grafik untuk melihat rugi kWh salur dalam bentuk rupiah  yang  terjadi  tiap  bulannya.  Dari grafik  ini  maka  akan  terlihat  dengan  jelas kerugian  yang  dialami  oleh  pihak  PLN setiap bulannya. Grafiknya sebagai berikut:
Analisa dengan Menggunakan metoda Jaringan  Syaraf  Tiruan  untuk  melihat kinerja  reconnecting  sambungan  rumah sebelum  dan  sesudah  pengerjaan.    Maka didapatkan dari data hasil perhitungan yang terdapat  pada  Tabel  10,  maka  data  tersebut digunakan untuk pemograman rugi jaringan sebelum dan sesudah melakukan
reconnecting.    Seperti  pada  tabel  di  bawah ini
Setelah menentukan dan menginput data vector masukan  dan  target seperti  tabel  16 ke  aplikasi  Matlab,  maka  akan  didapatkan hasil  pemrograman  untuk  melihat  kinerja rugi jaringan sebelum dan sesudah dilakukan reconnecting.
Grafik 3. sebelum  dilakukan  reconnecting SR
Grafik 4 Setelah dilakukan reconnecting SR
Pada  grafik  3,  yaitu  grafik  sebelum dilakukan reconnecting dapat dilihat bahwa
untuk  proses  pembelajaran  dimulai  pada titik  3,7.  Dari  proses  pembelajaran  sampai ke  proses mengenal  atau  mengerti  berjalan cukup lama yaitu selama 40 kali percobaan dan  berhenti  pada  titik -0,5.  Setelah  proses mengenal  atau  mengerti,  maka  proses selanjutnya yaitu berhenti mempelajari atau sampai  data  stabil.  Peroses  berhenti pembelajaran ini  berada pada titik -0,7.
Pada  grafik  4,  yaitu  grafik  setelah dilakukan reconnecting dapat  dilihat bahwa  untuk  proses  pembelajaran  dimulai pada  titik  4,7.  Dari  proses  pembelajaran sampai  ke  proses  mengengal  atau  mengerti berjalan sangat cepat yaitu 3 kali percobaan dan  berhenti  pada  titik -0,12.  Untuk  proses mengena  stabil  pada  titik -0.3  setelah melakukan  40  kali  percobaan.  Setelah proses  mengenal  atau  mengerti,  maka proses selanjutnya yaitu berhenti mempelajari  atau  sampai  data  stabil. Peroses  berhenti  pembelajaran  ini    berada pada titik -0,4.
Jadi  dari  kedua  grafik  dapat  dilihat bahwa  pada  grafik  kedua  kinerja  rugi  kWh salur  lebih  baik  dari  pada  grafik  pertama. Berarti  disini  hasil  prediksi  dari  jaringan syaraf tiruan sesuai dengan data perhitungan manual. Bahwa dengan melakukan reconnecting sambungan rumah (SR) dapat menekan rugi kWh salur.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan  tentang  reconnecting  sambungan rumah  (SR)  untuk  menekan  rugi  jaringan, maka  dapat  di  ambil  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Reconnecting sambungan  rumah  (SR) merupakan  penggantian tab  connector dengan compression  connector dengan tujuan untuk menekan rugi kWh salur.
2. Rugi  Kwh  salur  sebelum  dilakukan reconnecting  yaitu  sebesar  13,83%pada bulan  Januari,  jika  dirupiahkan  sebesar Rp. 5.452.750.
3. Rugi  Kwh  salur  setelah  dilakukan reconnecting yaitu sebesar 4,48% padabulan Mei, jika dirupiahkan sebesarRp. 1.840.250. 4. Dari  hasil  kinerja  reconnecting  SR  ini dianjurkan untuk melakukan reconnecting, karena dapat menekan rugi
KWh salur yang mana sebelum dilakukan  reconnecting  rugi  kWh  salur sebesar  13,83  %  (6055  kWh),  setelah dilakukan  reconnecting  rugi  kWh  salur di tekan menjadi 4,48% (2165 kWh).
5. Dengan  menggunakan  metoda  jaringan syaraf  tiruan,  dapat memudahkan  dalam mengklasifikasikan  rugi  kWh  saluran sebelum  melakukan  reconnecting  SR dan sesudah melakukan reconnecting SR dalam memperbaiki  rugi  kWh  yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]Agustin  Maria.  2012.  “ Penggunaan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation untuk Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru pada Jurusan Teknik Komputer  di Politeknik Negeri Sriwijaya ”. Tesis.
Semarang: Universitas Diponegoro.
[2] Direksi PT.  PLN (Persero). 2010, Buku
2 Standar Konstruksi Sambungan Tenaga  Listrik,  Jakarta  :  PT.  PLN (Persero).
[3] Direksi PT.  PLN (Persero). 2010, Buku 3 Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Rendah  Tenaga  Listrik,  Jakarta  :  PT. PLN (Persero).
[4]  PT.SinarindoWiranusaElektrik. 2008. Pole  Hardware  &  Cable  Accessories, (Online),
( http://www.sinarindo.com/ccs.htm , diakses 27 agustus 2014).
[5]  Siang,  Jong  Jek.  2009.  Jaringan  Syaraf
Tiruan dan Pemrogramannya Menggunnakan  Matlab.  Yogyakarta:
Andi.