ANALISIS KEBUTUHAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK  (IPALD) DENGAN VARIASI JUMLAH  SAMBUNGAN RUMAH (SR)
Elza Novilyansa (1) , Anwar (2) , Mirnanda Cambodia (3)
Fakultas Teknik Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai novilyansa@gmail.com, minakshaka2013@gmail.com, mirnanda.cambodia.mc@gmail.com
Abstract. Domestic wastewater is waste water that comes from the use for cleanliness, such as kitchen waste, bathroom,  laundry  (gray  water)  and  also  from  toilet  (black  water).  Installation  of  domestic  wastewater treatment technology with an Anaerobic Buffle Reactor (ABR) system is the simplest technology in terms of building structures, operating patterns and ways of maintenance. Lack of understanding from the community in  terms  of  planning  the  Domestic  Wastewater  Treatment  Unit  (IPALD)  causes  errors  in  development.  So that the treated wastewater still pollutes the environment. This research aims to provide information to the public related to wastewater debit, wastewater characteristics, and also the volume of IPAL units that will be built according to the number of House connections (SR), such as the capacity of 10 SR, 20 SR, 30 SR, 40 SR and 50 SR. This research shows the relationship between the number of house connections (SR), wastewater debit, and the volume of IPALD units  with the ABR  system. Characteristics of wastewater used on influent BOD 300 mg / l, COD 500 mg / l, TSS 400 mg / l. Reduction efficiency in the initial settling body BOD 40%, COD 40%, TSS 60% and reduction efficiency in the ABR Body i.e BOD 75%, COD 75%, TSS 95% so it’s able to produce an effluent BOD 27 mg / l, COD 75 mg / l , TSS 16 mg / l in accordance with permissible wastewater quality standards according to Minister of Environment and Forestry Regulation No. 68 of 2016.
Key words: IPAL, ABR, domestic wastewater .
Abstrak. Air Limbah domestik merupakan air buangan yang berasal dari penggunaan untuk kebersihan yaitu limbah dapur, kamar mandi, cucian ( grey water) dan juga yang berasal dari toilet ( black water ). Teknologi Instalasi  Pengolahan  air  limbah  domestic  dengan  sistem  Anaerobic  Buffle  Reactor  (ABR)  merupakan teknologi  yang  paling  sederhana  dari  sisi  struktur  bangunan,  pola  pengoperasian  maupun  cara pemeliharaannya.  Kurangnya  pemahaman  masyakat  dalam  hal  perencanaan  unit  Instalasi  Pengolahan  Air Limbah Domestik (IPALD) menyebabkan kesalahan dalam pembangunan. Sehingga air limbah yang sudah diolah masih mencemari lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarkat terkait debit air limbah, karakteristik air limbah, serta volume unit IPAL yang akan dibangun sesuai jumlah sambungan Rumah (SR) yaitu kapasitas 10 SR, 20 SR, 30 SR, 40 SR dan 50 SR.  Penelitian ini menunjukkan hubungan antara jumlah Sambungan Rumah (SR), Debit air limbah, dan Volume unit IPALD dengan sistem ABR. Karakteristik air limbah yang digunakan pada influen BOD 300 mg/l, COD 500 mg/l, TSS 400 mg/l. efisiensi penurunan  pada Bak pengendap awal BOD 40 %, COD 40 %, TSS  60% dan efisiensi penurunan pada Bak ABR yakni BOD 75 %, COD 75 %, TSS  95 % sehingga mampu menghasilkan effluent BOD 27 mg/l, COD 75 mg/l, TSS  16 mg/l sesuai dengan baku mutu air limbah yang diizinkan menurut  Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016.
Kata kunci: IPAL, ABR, Air Limbah Domestik.

## I. PENDAHULUAN
Sanitasi merupakan salah satu indikator penting  yang  sangat  mempengaruhi  derajat kesehatan masyarakat yang mengacu kepada  pemeliharaan  kondisi  higienis
melalui  upaya  pengelolaan  limbah  padat dan limbah cair.
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh pemerintah  Indonesia  untuk  mencapai target  tersebut  salah  satunya  dengan membangun Sistem Pengolahan Air Limbah  Domestik  (SPALD).  Cara  ini
Elza Novilyansa : Analisis Kebutuhan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik  (IPALD) dengan Variasi Jumlah  Sambungan Rumah (SR)
sangat  efektif  untuk  memberikan  akses sanitasi  layak  secara  massal.  SPALD merupakan  sebuah  sistem  yang  terdiri  dari unit  Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah Domestik  (IPALD)  dan  jaringan  perpipan yang tersambung dari rumah-rumah menuju unit IPALD.
Dewasa  ini  terdapat  banyak  teknologi dalam  pengolahan  air  limbah  domestik diantaranya  adalah  pengolahan  secara Anaerobic  Buffle  Reactor (ABR), Aerobic Filter (AF)  dan  kombinasi  keduanya. Teknologi  secara Anaerobic Buffle Reactor (ABR)  dinilai  teknologi  yang  paling sederhana  dari  sisi  struktur  bangunan,  pola pengoperasian
maupun
cara pemeliharaannya.  Oleh  karena  itu  sangat tepat  jika  dibangun  di  area  perdesaan  yang memiliki  luas  lahan  yang  cukup  luas  dan kontur tanah yang cukup untuk mengalirkan air limbah secara gravitasi.
Sebelum  membangun  sebuah  IPALD, tentunya harus diawali perencanaan terlebih dahulu  sesuai  dengan  kapasitas  IPALD yang dibutuhkan. Seringkali terjadi kebingungan  di  masyarakat,  pemerintah ataupun pihak swasta saat ingin melaksanakan  pembanguna  IPALD  terkait design  dan  sistem  pengolahan  yang  akan digunakan. Hal ini dapat disebabkan karena adanya keterbatasan SDM dan biaya dalam hal perencanaannya. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas untuk memberikan kemudahan dalam membangun  IPALD  diperlukan  sebuah standar  design  berdasarkan  variasi  jumlah sambungan rumah agar memudahkan masyarakat  dan  instansi  terkait  untuk melaksanakan  pembangunan  IPALD  yang benar dan aman bagi lingkungan.
Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  jumlah  debit  air limbah domestic dengan variasi  SR 10, 20, 30,  40  dan  50,  mengetahui  volume  unit pengolahan IPAL dengan sistem Anaerobic Buffle  Reactor (ABR)  serta  mengetahui hubungan  antara  debit  air  limbah  dan
volume unit IPALD untuk kapasitas SR 10, 20, 30, 40 dan 50.
Penelitian ini dibatasi dalam hal jumlah Sambungan Rumah (SR) 10, 20, 30, 40 dan 50.  Adapun  teknologi  pengolahan  air limbah  domestic  yang  dianalisis  dilakukan dengan  sistem Anaerobic  Buffle  Reactor (ABR)  serta  karakteristik  air  limbah domestic  yang  digunakan  berdasarkan kriteria dan standar kualitas air nasional.

## II. KAJIAN TEORI

## Limbah
Limbah  merupakan  buangan  yang dihasilkan  dari  suatu  proses  produksi  baik industri  maupun  domestik  (rumah  tangga). Di  mana  masyarakat  bermukim,  di  sanalah berbagai  jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah,  ada  air  kakus (black  water) ,  dan ada  air  buangan  dari  berbagai  aktivitas domestik  lainnya  ( grey  water ).  Limbah padat  lebih  dikenal  sebagai  sampah,  yang seringkali  tidak  dikehendaki  kehadirannya karena  tidak  memiliki  nilai  ekonomis.  Bila ditinjau  secara  kimiawi,  limbah  ini  terdiri dari  bahan  kimia  senyawa  organik  dan Senyawa  anorganik.  Dengan  konsentrasi dan  kuantitas  tertentu,  kehadiran  limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan  terhadap  limbah.  Tingkat bahaya  keracunan  yang  ditimbulkan  oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah.

## Air Limbah Domestik
Limbah  cair  rumah  tangga  atau  domestik adalah air buangan yang berasal dari penggunaan  untuk  kebersihan  yaitu  gabungan limbah  dapur,  kamar  mandi,  toilet,  cucian,  dan sebagainya.  Komposisi  limbah  cair  rata-rata mengandung  bahan  organik  dan  senyawa mineral  yang  berasal  dari  sisa  makanan,  urin, dan  sabun.  Sebagian  limbah  rumah  tangga
berbentuk suspensi lainnya dalam bentuk bahan terlarut.    Limbah  cair  ini  dapat  dibagi  2  yaitu limbah  cair  kakus  yang  umum  disebut black water dan  limbah  cair  dari  mandi-cuci  yang disebut grey  water .  Perkembangan  penduduk kota-kota  besar  semakin  meningkat  pesat, seiring  dengan  pesatnya  laju  pembangunan, sehingga jumlah limbah domestik yang dihasilkan juga semakin besar. Sedangkan daya dukung  sungai atau  badan  air  penerima  limbah domestik  yang  ada  justru  cenderung  menurun dilihat  dari  terus  menurunnya  debit  sungai tersebut.
Komposisi  limbah  cair  domestik  yang berupa  padatan  dapat  terbagi  menjadi komposisi  organik  dan  anorganik.  Bagan komposisi limbah cair domestik selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Bagan Komposisi Limbah Cair Domestik (Sumber : Ignasius D.A Sutapa, 1999)

## Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
IPAL  merupakan  sebuah  struktur teknik  dan  perangkat  peralatan  beserta perlengkapannya  yang  dirancang  secara khusus  untuk  memproses  atau  mengolah cairan  sisa  proses,  sehingga  sisa  proses tersebut menjadi layak dibuang ke lingkungan.  Cairan  sisa  proses  atau  limbah bisa  berasal  dari  proses  industri,  pabrik, pertanian,  dan  perkotaan  yang  tidak  lain merupakan  hasil  limbah  rumah  tangga. Hasil  dari  pembuangan  tersebut  dapat membahayakan manusia maupun lingkungan,  oleh  karena  itu  diperlukan
proses  pengolahan  lebih  lanjut  sebelum dibuang ke saluran pembuangan.
Ketentuan  atau  regulasi  mengenai Pengolahan  limbah  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah atau PP. Yakni PP No 19 Tahun 1999  tentang  Pengendalian  Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. Tepatnya pasal 8, pasal  9,  pasal  10,  pasal  12,  dan  pasal  13. Dan  di  Indonesia  masih  ada  sekitar  74% perusahaan  kecil  yang  belum  mengolah secara  tepat  air  limbah  mereka,  Rendahnya pengawasan  dari  pemerintah  menyebabkan perusahaan  atau  pelaku  usaha  dengan mudah  mengabaikan  ketentuan  tersebut. Dan  sekarang,  oleh  karena  kurangnya pengendalian dari pemerintah dan kesadaran  dari  para  pelaku  usaha  akan pentingnya  pengolahan  limbah  tersebut menyebabkan  banyaknya  saluran  air  dan lingkungan yang terkontaminasi oleh limbah industri. Pencemaran tersebut menyebabkan timbulnya penyakit dari yang ringan hingga berat. Oleh karena diharapkan  adanya  pengawasan  secara intensif  yang  dilakukan  oleh  pemerintah terkait akan hal ini.

## Sistem  Pengolahan  Anaerobic  Baffled Reactor (ABR)
Anaerobic Baffle Reactor (ABR) merupakan  salah  satu  jenis  pengolahan suspended  growth    yang  memanfaatkan sekat  (baffle)  dalam  pengadukan  yang bertujuan memungkinkan terjadinya kontak antara  air  limbah  dan  biomass.  Pengolahan ini adalah pengolahan yang murah dari segi operasional, sebab tidak diperlukan penggunaan  energi  listrik,  dan  memiliki efisiensi removal organik yang cukup baik. Akan  tetapi,  reduksi  bakteri  pathogen  dan nutrient rendah, effluentnya masih membutuhkan  pengolahan  tambahan,  dan membutuhkan pre-treatment untuk mencegah terjadinya clogging .
ABR  cocok  untuk  diterapkan  di lingkungan  kecil.  Bisa  dirancang  secara
Elza Novilyansa : Analisis Kebutuhan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik  (IPALD) dengan Variasi Jumlah  Sambungan Rumah (SR)
efisien  untuk  aliran  masuk  (inflow)  harian hingga  setara  dengan  volume  air  limbah dari  1000  orang  (200.000  liter/hari).  ABR tidak  boleh  dipasang  di  daerah  dengan muka  air  tanah  tinggi,  karena  perembesan (infiltration)  akan  mempengaruhi  efisiensi pengolahan  dan  akan  mencemari  air  tanah. Selain  itu  untuk  tujuan  pemeliharaan,  truk tinja harus bisa masuk ke lokasi.
Standar Baku Mutu Air Limbah
Domestik
Dalam  Pasal  3  ayat  (1)  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Nomor  P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang  Baku  Mutu  Air  Limbah  Domestik, disebutkan  bahwa  setiap  usaha  dan/atau kegiatan  yang  menghasilkan  air  limbah domestik  wajib  melakukan  pengolahan  air limbah domestik yang dihasilkannya. Selanjutnya,  dalam  Pasal  3  ayat  (3)  dan ayat  (4)  Peraturan  Menteri  tersebut  juga dinyatakan  bahwa  pengolahan  air  limbah domestik,  baik  secara  tersendiri  maupun terintegrasi, wajib memenuhi baku mutu air limbah.  Adapun  baku  mutu  air  limbah domestik dapat di lihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Baku Mutu Air Limbah Domestik
Parameter Satuan Kadar Maksimum pH - 6 – 9 BOD mg/L 30 COD mg/L 100 TSS mg/L 30 Minyak/Lemak mg/L 5 Amoniak mg/L 10 Total Coliform jumlah / 100 mL 3000 Debit L /Orang / Hari 100

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  penulis  di Bandar Lampung, namun analisis kebutuhan  IPALD  yang  akan  dilakukan  ini tidak  terikat  pada  lokasi  tertentu  sehinga hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat diterapkan  pada  seluruh  wilayah  yang sesuai  dengan persyaratan baik  dari jumlah Sambungan  Rumah  (SR)  yang  dibutuhkan maupun  ketersediaan  lahan  yang  akan digunakan.
Tahapan penelitian yang akan dilakukan  adalah  berdasarkan  diagram  alir pada Gambar 2.
Gambar 2. Bagan Alir Penelitian

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Debit  air  limbah  dihitung  berdasarkan jumlah  SR  yang  direncanakan.  Pada penelitian  ini  penulis  merencanakan  IPAL untuk kapasitas 10 SR, 20 SR, 25 SR 50 SR dan  100  SR.  Jumlah  jiwa  diasumsikan sebanyak 5 jiwa/SR. Debit air limbah yang
Mulai Persiapan Studi Literatur Perhitungan Volume Timbulan Air Limbah Domestik Penetuan karakteristik Air Limbah Domestik Inffluent Selesai Analisis Kebutuhan Dimensi IPALD
dihasilkan  tergantung  dengan  jumlah  air bersih  yang  digunakan  dalam  kehidupan sehari- hari.
Dalam penelitian ini di gunakan jumlah air  bersih  sebanyak  125  liter  per  orang  per hari.  Menurut  J.  Supriyanto,  80  %  dari pemakaian air bersih akan berubah menjadi air  limbah  dan  75%  dari  total  air  limbah tersebut merupakan greywater . Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel  2. Debit  air  limbah  dengen  sesuai  jumlah
Sambungan Rumah (SR) No Jumlah SR Jumlah Jiwa Debit Air Limbah (l/hr) Debit Air Limbah (l/detik)
1 10 50 5000 0.058 2 20 100 10000 0.116
3 30 150 15000 0.174 4 40 200 20000 0.231
5 50 250 25000
0.289
Gambar 3. Rafik Hubungan antara Jumlah SR dan debit air limbah
Dari  grafik  diatas  dapat  dilihat  bahwa hubungan  antara  jumlah  SR  dan  debit  air limbah berbanding lurus dengan Nilai R 2 = 1  dan  kemudian  dapat  dihitung  dengan persamaan : Y  = 0.0579 X
Dimana : Y = Debit air Limbah (l/dtk)
X = Jumlah Sambungan Rumah (SR)
Pengolahan  awal  dilakukan  dengan menggunakan  unit  Bak  pengendap.  Bak yang  berfungsi sebagai proses pengendapan awal  partikel  diskrit  maupun  tersuspensi sehingga  mampu  mengurangi  beban  air limbah yang akan masuk ke unit pengolahan selanjutnya. Bak pengendapan awal berfungsi  juga  sebagai  bak  pengurai senyawa  organik  yang  berbentuk  padatan, Sludge  (pengurai  lumpur)  dan  penampung lumpur. (Hamid & Razif, 2014).
TSS inf = Kadar TSS    x   Debit air limbah BOD Inf = Kadar BOD x  Debit air limbah COD Inf = Kadar COD x  Debit air limbah
Hasil  perhitungan  Beban  pengolahan masing masing SR disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Perhitungan Beban Pengolahan
No SR Beban Pengolahan TSS Inf BOD Inf COD Inf (mg/ dtk) (kg/ hr) (mg/ dtk) (kg/ hr) (mg/ dtk) (kg/ hr) 1 10 23.1
5 2 17.3 6 1.50 28.9
4 2.50
2 20 46.3 0 4 34.7 2 3.00 57.8
7 5.00
3 30 69.4 4 6 52.0 8 4.50 86.8
1 7.50
4 40 92.5 9 8 69.4 4 6.00 115.
74 10.0 0 5 50 115. 74 10 86.8 1 7.50 144.
68 12.5 0
Hasil  perhitungan  HRT  dapat  dilihat pada Tabel 4. y = 0,0579x R² = 1 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 10 20 30 40 50 Debit Air Limbah (l/detik)
Elza Novilyansa : Analisis Kebutuhan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik  (IPALD) dengan Variasi Jumlah  Sambungan Rumah (SR)
Tabel  4. Hasil  perhitungan  HRT  pada  bak pengendapan awal

## Volume dan Dimensi Bak Pengendapan Awal
Tabel 5. Hasil perhitungan volume bak pengendapan awal No Jumlah SR Jumlah Jiwa Debit Air Limbah (m3/hr) Volume bak Pengendapan awal (m 3 ) 1 10 50
5 3.96
2 20 100 10 7.92
3 30 150 15 11.88
4 40 200 20 15.83
5 50 250 25 19.79 - Efisiensi penurunan TSS = 60% x TSS inf
- Efisiensi  penurunan  COD  =  40%  x COD inf
- Koefisien  yield  pada  anaerobik  Y= 0,03 kg TSS/kg COD, sehingga,
- Berat  endapan  COD  =  Koefisien  yield x Efisiensi penurunan COD
- Berat endapan TSS = Koefisien yield x Efisiensi penurunan TSS
Jumlah  lumpur  yang  diproduksi  = (Berat endapan COD + Berat endapan TSS)
Tabel  6. Hasil  perhitungan  Jumlah  Lumpur  yang diproduksi
No SR Efisiensi penurunan (Kg/hr) Berat Endapan (Kg/hr) Jumlah Lumpur yang diproduk si (Kg/hr) TSS COD TSS COD
1 10 1.20 0.60 0.04 0.02 0.05 2 20 2.40 1.20 0.07 0.04 0.11 3 30 3.60 1.80 0.11 0.05 0.16 4 40 4.80 2.40 0.14 0.07 0.22 5 50 6.00 3.00 0.18 0.09 0.27
Direncanakan pengambilan lumpur dilakukan  setiap  3  tahun  sekali  sehingga volume  ruang  lumpur  yang  dibutuhkan  = (Volume  lumpur  x  365  x  3)  /1000.  Hasil perhitungan  Lumpur  dapat  dilihat  dari Tabel 7.
Tabel  7. Hasil  perhitungan Volume  untuk
Pengurasan 3 tahun sekali (m 3 ) No Jumlah SR Vol Lumpur (l/hr) Vol untuk Pengurasan 3 tahun sekali (m3) 1 10 0.87 0.96 2 20 1.75 1.91 3 30 2.62 2.87 4 40 3.50 3.83 5 50 4.37 4.78
Dari  perhitungan  di  atas  maka  total kebutuhan  bak  pengendap  awal  terdapat pada Tabel 8.
Tabel  8. Hasil  perhitungan  Total  Volume  Bak
Pengendapan Awal No SR Volume bak Pengenda pan  awal (m3) Vol Lumpur (m3) Total Volume Bak Pengen dapan Awal 1 10 3.96 0.96 4.92 2 20 7.92 1.91 9.83 3 30 11.88 2.87 14.75 4 40 15.83 3.83 19.66 5 50 19.79 4.78 24.58 Dimensi Bak pengendapan yang dibutuhkan terdapat pada Tabel 9.
Tabel 9. Dimensi Bak Pengendapan Awal
SR Vol Bak Pengenda pan (m3) Freebo ard (m) Lebar (m) Tinggi (m) Panjang (m) 10 4.92 0.5 2.50 1.50 1.40 20 9.83 0.5 2.50 1.50 2.70
30 14.75 0.5 2.50 2.00 3.00 40 19.66 0.5 2.50 2.00 4.00 50 24.58 0.5 3.00 2.00 4.10 Hydroulic Retention time (HRT) merupakan lamanya waktu yang
dibutuhkan  untuk  menguraiakan  parameter yang  menjadi  pencemaran  air    hingga parameter  tersebut  sesuai  dengan  batas karakteristik air limbah yang diizinkan.
Hasil  perhitungan  HRT    bak  ABR efektif dapat dilihat pada Tabel 10.
Tabel 1. Hasil perhitungan HRT  pada bak ABR
Uraian
Jumlah Sambungan Rumah
10 SR 20 SR 30 SR 40 SR 50 SR kandungan COD in 300.00 300.0 300.0 300.0 300.00
kandungan COD ult 441.18 441.18 441.18 441.18 441.18 kandungan COD out 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Beban Organik yang disishkan 1.83 3.66 5.49 7.32 9.15
Organic
Loading Rate (OLR) 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
Kebutuhan
Vol reaktor efektif 3.33 6.66 9.99 13.32 16.64 Waktu Tinggal hidrolis 15.98 15.98 15.98 15.98 15.98 HRT digunakan 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
Tabel 2. Hasil perhitungan Volume Bak ABR (m3)
No SR Jumlah (jiwa) Debit Air Limbah (m3/hr) Volume Bak ABR (m3) 1 10 50 5 3.33 2 20 100 10 6.67 3 30 150 15 10.00 4 40 200 20 13.33 5 50 250 25 16.67
Dimensi  Bak  ABR  yang  dibutuhkan terdapat pada Tabel 12.
Tabel 3. Dimensi Bak ABR
SR Volume Bak ABR
(m3) L (m) T (m) P (m) Kompartemen ABR Panj ang (m) Jumla h (buah) 10 3.33 2.50 1.00 2.00 1.00 2
20 6.67 2.50 1.00 3.00 1.00 3
30 10.00 2.50 1.50 3.00 1.00 3 40 13.33 2.50 1.50 4.00 1.00 4 50 16.67 3.00 1.50 4.00 1.00 4
Tabel 4. Rekapitulasi Dimensi unit bak pengendapan dan ABR

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain :
1. Jumlah  Debit  Air  Limbah  Domestik yang  dihasilkan  untuk  10  SR  sebesar 0.058  l/dtk,  20  SR  sebesar  0.116  l/dtk, 30  SR  sebesar  0.174  l/dtk,  40  SR sebesar 0.231 l/dtk,  dan  50 SR sebesar 0.289 l/dtk.
2. Volume  bak  pengendapan  awal  yaitu untuk  10  SR  sebesar  4.92  m3,  20  SR sebesar  9.83  m3,  30  SR  sebesar  14.75 m3,  40  SR  sebesar  19.66  m3,  dan  50 SR  sebesar  24.58  m3.  Sedangkan Volume  bak  ABR  yaitu  untuk  10  SR sebesar  3.33  m3,  20  SR  sebesar  6.67 m3,  30  SR  sebesar  10.00  m3,  40  SR sebesar 13.33 m3, 50 SR sebesar 16.67 m3.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriani, Isna.  2010. Pengolahan Limbah Cair Domestik  (Rumah  makan)  Dengan
Menggunakan Anaerobic Baffled Reactor (ABR), Universitas
Tanjungpura,  Pontianak–Kalimantan Barat.
Fatnasari,  Hylda.,  Joni  Hermana.  2010. Strategi  Pengelolaan  Air  Limbah Permukiman di Bantaran Kali Surabaya. Jurusan Teknik Lingkungan, FTSP, Program Pascasarjana. MetCalf & Eddy. 2003. Waswater Engineering  :  Treatment,  Disposal, and Reuse, 4th ed . McGraw Hill Book
Co. New York. Mubarok,  Ahmad.  2008.  Desain  Instalasi Pengolahan  Limbah  Cair  Sentra Industri  Tahu  Dukuh  Kemranggen Kabupaten Tegal. Universitas Dipenogoro.
Sasse, Ludwig. 1998. DEWATS Decentralised Wastewater  Treatment  in  Developing Countries . Borda: Bremen.
Wongthanate, J., Mapracha N., Prapagdee B., Arunlertaree  C.  2014. Efficiency  of
Modified  Grease  Trap  for  Domestic Wastewater Treatment. The Journal of Industrial Technology. Vol. 10.
Semarang.
Tchobanoglous, G, Burton, F.L., Stensel, H.D.
2003. Wastewater Engineering Treatment  Disposal  Reuse.  Fourth
Edition . McGraw–Hill,Inc. New York.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang  Baku  Mutu  Air  Limbah Domestik. 2016. Jakarta.