Abstrak —  Sistem  Pematusan  dengan  luas  total  1520  ha. yang  dilayani  oleh  Rumah  Pompa  Greges  mempunyai  1  saluran primer  yaitu  saluran  primer  Kali  Greges.  Saluran    primer  Kali Greges  dengan  panjang  mencapai  4-5  km  dan  lebar  12-22  meter merupakan  muara  dari  17  saluran  sekunder.  Selain  rumah pompa  Greges  yang  melayani  saluran  primer  Kali  Greges, terdapat  3  rumah  pompa  yaitu  rumah  pompa  Dupak  Bandarejo yang melayani saluran sekunder Kali Dupak, rumah pompa Asem Jaya yang melayani saluran tersier Kali Asem Jaya, serta rumah pompa  Tidar  di  saluran  tersier  Petemon  Kali  yang  tidak  di operasikan lagi.
Variabel  penelitian  yang  digunakan  yaitu  kapasitas pompa,  debit  aliran  ke  saluran  primer,  dan  debit  aliran  ke saluran  sekunder.  Metode  yang  digunakan  yaitu  dilakukan perhitungan  hidrolika  untuk  mengetahui  debit  saluran  rencana dan debit eksisting. Selain itu, dilakukan perbandingan terhadap kapasitas  pompa  saat  ini  dan  kapasitas  awal  serta  dilakukan analisis terhadap Standard Operating
Procedure (SOP) pengoperasian pompa.
Hasil evaluasi ini menunjukkan kondisi eksisting 5 segmen saluran  sekunder  yaitu  Kali  Tembok  Gede,  Kali  Semarang,  Kali Margo Rukun, Kali Demak Timur, dan Kali Dupak tidak mampu melayani  debit  limpasan  air  hujan  yang  disebabkan  karena adanya sedimen. Selain itu, juga tidak adanya Standard Operating Procedure (SOP)  pengoperasian  pompa  secara  tertulis,  sehingga menyebabkan  terjadinya  genangan  dengan  luas  total  genangan 5,71  ha  dengan  lama  waktu  genangan  maksimum  240  menit  dan tinggi  genangan  maksimum  40  centimeter  pada  tanggal  16  April 2016 yang merupakan salah satu genangan terbesar di catchment area Sistem Pematusan Greges.
Kata  Kunci —  Genangan,  Rayon  Genteng,  Rumah  Pompa Greges, Saluran Primer Kali Greges, Sistem Pematusan Greges

## I. PENDAHULUAN
ota  Surabaya  sebagai  salah  satu  satu  kota  pesisir  dengan kondisi  topografi  rendah  yaitu  berkisar  antara  3-6  meter diatas  permukaan  air  laut  menyebabkan  Kota  Surabaya rentan  terhadap  bencana  banjir  atau  genangan  [2].  Sementara itu,  faktor  lain  penyebab  banjir  atau  genangan  di  Kota Surabaya adalah perubahan tata guna lahan yang terjadi secara pesat [3]. Dengan kondisi tersebut maka sudah tidak mungkin lagi beban drainase Kota Surabaya ditambah oleh perkembangan perubahan lahan yang mengakibatkan kerentanan,  sehingga  sarana  dan  prasarana  drainase  ini  perlu ditingkatkan seiring dengan kebutuhan kota agar terbebas dari banjir  atau  genangan  yang  menyebabkan  terganggunya aktifitas penduduk [5].
Salah  satu  program  dalam  mengurangi  permasalahan genangan di Kota Surabaya adalah Surabaya Drainage Master Plan 2018 (SDMP 2018). Aplikasi dari program tersebut yaitu dengan  melakukan  pembagian  rayon  atau  sistem  drainase, rehabilitasi  saluran,  pengalihan  arus  aliran  banjir  ke  saluran lintas, bozem, dan rumah pompa. Salah satu sistem pematusan Kota  Surabaya  di  Rayon  Genteng  adalah  Sistem  Pematusan Greges.  Menurut  Dinas  Bina  Marga  dan  Pematusan,  ketika musim  penghujan  tahun  2015  wilayah  Sistem  Pematusan Greges  merupakan  wilayah  dengan  genangan  terluas  di  Kota Surabaya seluas 11,83 ha yang tersebar di 13 titik [4].
Salah  satu  cara    untuk  mengetahui  penyebab  timbulnya genangan  di  wilayah  Sistem  Pematusan  Greges  adalah dilakukan  evaluasi  terhadap  kapasitas  saluran  eksisting  dalam melayani  debit  limpasan  air  hujan  dan  analisis Standar Operational  Procedure (SOP)  Pengoperasian  Pompa  di Rumah Pompa, sehingga permasalahan genangan yang muncul pada catcment  area Sistem  Pematusan  Greges  yang  dilayani Rumah Pompa Greges dapat terselesaikan.

## II. URAIAN PENELITIAN

## A. Identifikasi
Dimaksudkan  untuk  mengetahui  secara  langsung  kondisi eksisting  sarana  dan  prasarana  drainase  sebagai  langkah  awal untuk  melakukan  penelitian.  Kemudian  data  dari  hasil identfikasi tersebut, dilakukan evaluasi terhadap permasalahan yang terjadi sehingga dapat dilakukan rencana tindak lanjut.

## B. Studi Literatur
Studi  literatur  dilakukan  untuk  mendapatkan  dasar  teori yang  berkaitan  dengan  penelitian  sehingga  dapat  menjadi acuan  dalam  melaksanakan  penelitian.  Literatur  yang digunakan  meliputi  analisis  hidrologi,  perhitungan  koefisien aliran  rata-rata,  penentuan  PUH  pada  saluran  primer  dan sekunder, hidrologi saluran terbuka, sistem operasional rumah pompa, dan literatur lain yang menunjang.

## C. Pengumpulan Data
Data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  merupakan  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  merupakan  data  yang didapat  langsung  dari  survei  lapangan.  Data  sekunder merupakan  data  yang  diambil  dari  instansi-instansi  yang berkaitan.

## Evaluasi Timbulnya Genangan Pada Catchment Area Sistem Pematusan Greges Yang Dilayani Rumah Pompa Greges Di Rayon Genteng Surabaya
Januar Catur Putranto dan Mas Agus Mardyanto
Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : mardyanto@enviro.its.ac.id
K

## D. Pengolahan Data
Pengolahan  dilakukan  setelah  data  primer  dan  sekunder yang  diharapkan  telah  diperoleh.  Pengolahan  data  dilakukan analisis  hidrologi  untuk  memperoleh  debit  limpasan. Dilakukan  perhitungan  hidrolika  untuk  mengetahui  debit saluran  rencana  dan  debit  eksisting.  Selain  itu,  dilakukan perbandingan terhadap kapasitas pompa saat ini dan kapasitas awal.

## E. Analisis dan Pembahasan
Analisis dan Pembahasan data dilakukan dengan melakukan evaluasi  terhadap  sistem  operasional  pemompaan  di  Rumah Pompa, debit saluran primer Kali Greges, dan debit 17 saluran sekunder  dalam  melayani  debit  aliran  hujan.  Setelah  itu dilakukan analisis kapasitas pompa.

## F. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan  diperoleh  berdasarkan  hasil  analisis  dan pembahasan  data  perencanaan  yang  dilakukan  sehingga diperoleh  masalah  utama  yang  menjadi  penyebab  masih timbulnya  genangan  pada  wilayah  studi  yang  dilayani  oleh Rumah  Pompa  Greges  yang  kemudian  ditetapkannya  rencana tindak  lanjut  yang  dilakukan.  Selanjutnya  menentukan  saran untuk  mengendalikan  genangan  yang  timbul  pada  wilayah studi Sistem Pematusan Greges

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Luas Area Sistem Pematusan Greges
Berdasarkan kondisi topografi tersebut dilakukan pembagian  blok  pelayanan  untuk  setiap  segmen  di  saluran primer dengan mempertimbangkan topografi di wilayah. maka diketahui  luas  masing-masing  blok  yang  ditunjukkan  pada Tabel 1 dan Gambar 1 [6].
Tabel 1 Luas Daerah Pelayanan Saluran Primer Kali Greges
Kode Saluran Primer Kali Greges Luas Daerah (ha) Panjang (m) A-B 300,01 457 B-C 143,12 366 C-D 98,17 406 D-E 120,64 324 E-F 29,53 226 F-G 97,65 335 G-H 102,93 312 H-I 143,76 616 I-J 87,37 423 J-K 327,44 210 K-L 68,89 553 Total 1520 4228
Gambar 1. Peta Sistem Pematusan Greges

## B. Perhitungan Debit Limpasan Hujan
Penentuan  besarnya  debit  limpasan  tergantung  pada besarnya  intensitas  hujan  yang  terjadi  serta  luas  area  dan fungsi  tata  guna  lahan  yang  memberikan  pengaruh  pada  nilai koefesien aliran. Dari fungsi tata guna lahan tersebut diketahui nilai  koefesian  aliran,  sehingga  didapatkan  debit  limpasan hujan yang ditunjukkan pada Tabel 2
Tabel 2.

## Hasil Perhitungan Debit Limpasan Hujan
Saluran Sekunder A limpasan kumulatif Koefesien Aliran Kumulatif Intensitas (mm/jam) Qlimpasan (ha) PUH 5 (m 3 /dt) Kali Surabayan A2'-A2 79,19 0,81 30,83 0,55 Kali Tempel Sukorejo A1'-A1 103,23 0,80 12,84 0,23 Kali Kedung Anyar Wetan A3-A2 45,11 0,79 34,69 0,30 A2-A1 124,30 0,80 24,67 0,56 A1-A 227,53 0,80 26,44 0,58 Kali Kedung Anyar B1-B 105,91 0,80 15,17 0,27 Kali Genie Pelajar C1-C 82,95 0,83 38,94 0,62 Kali Petemon V D1-D 90,83 0,77 16,91 0,25
Tabel 2. lanjutan Saluran Sekunder A limpasan kumulatif Koefesien Aliran Kumulatif Intensitas (mm/jam) Qlimpasan (ha) PUH 5 (m 3 /dt) Kali Petemon Sidomulyo E1-E 102,93 0,77 18,89 0,32 Kali Pacuan Kuda F1-F 75,62 0,76 12,89 0,21 Kali Simo G1-G 102,93 0,77 29,38 0,56 Kali Asem Bagus H1-H 58,73 0,77 21,82 0,27 Kali Pasar Loak I1-I 90,83 0,77 31,32 0,49 Kali Tembok Gede Jb'-Jb 63,04 0,84 32,45 1,47 Kali Semarang Ja'-Ja 44,74 0,76 18,73 1,39 Kali Margo Rukun Jc -Jb 5,74 0,82 49,10 2,36 Jb-Ja 68,78 0,83 33,63 2,74 Ja-J2 120,88 0,81 23,96 2,82 Kali Demak Timur J'-J1 234,71 0,83 17,35 0,94 Kali Dupak J3-J2 5,75 0,80 30,64 3,33 J2-J1 126,63 0,81 24,70 3,89 J1-J 361,34 0,82 24,05 4,14 Kali Rembang K1-K 45,78 0,79 28,75 0,29 Saluran Primer A limpasan kumulatif Koefesien Aliran Kumulatif Intensitas (mm/jam) Qlimpasan (ha) PUH 10 (m 3 /dt) A-B 266,86 0,80 27,58 1,56 B-C 409,98 0,80 31,02 2,73 C-D 508,23 0,80 33,71 3,70 D-E 628,87 0,79 33,59 4,56 E-F 658,40 0,79 50,97 7,20 F-G 756,05 0,79 39,23 8,83 G-H 858,98 0,79 39,34 8,87 H-I 1002,87 0,78 33,66 9,47 I-J 1090,23 0,78 38,89 8,95 J-K 1451,57 0,79 27,24 8,63 K-L 1520 0,78 39,26 12,23

## C. Perhitungan Kapasitas Saluran
Kapasitas  saluran  primer  Kali  Greges  dan  17  saluran sekunder  yang  ada  pada  wilayah  studi  dihitung  berdasarkan kondisi yang ada di lapangan yaitu dimulai saat belum terdapat sedimen  (rencana)  hingga  kondisi  saluran  saat  ini  (eksisting) yaitu  telah  terdapat  sedimen.  Pengukuran  ketebalan  sedimen dengan  menggunakan  tongkat  dan  kecepatan  aliran  dengan
menggunakan  metode  apung  [1].  Hasil  perhitungan  kapasitas saluran ditunjukkan pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Perhitungan Kapasitas Saluran
Saluran Sekunder Luas (m2) Kapasitas Saluran (m 3 ) Debit (m 3 /dt) Rencana Eksisting Rencana Eksisting Rencana Eksisting Kali Surabayan (A2'-A2) 10,55 9,82 6497 6052 2,37 1,31 Kali Tempel Sukorejo (A1'-A1) 15,51 14,80 36899 35205 2,79 2,22 Kali Kedung Anyar Wetan (A3-A) 13,92 13,17 8325 7879 6,08 1,76 12,64 11,93 12030 11353 3,70 1,79 12,19 11,56 7097 6728 3,46 1,93 Kali Kedung Anyar (B1-B) 15,08 14,20 44756 42130 3,19 2,84 Kali Genie Pelajar (C1-C) 11,19 10,64 9066 8618 4,91 2,66 Kali Petemon V (D1-D) 11,28 10,55 23414 21910 2,46 1,58 Kali Petemon Sidomulyo (E1-E) 8,17 7,59 14291 13267 1,49 1,14 Kali Pacuan Kuda (F1-F) 8,76 8,10 25341 23422 1,47 1,08 Kali Simo (G1-G) 43,56 37,17 94227 80392 38,77 24,16 Kali Asem Bagus (H1-H) 18,28 16,93 20293 18795 3,62 2,54 Kali Pasar Loak (I1-I) 11,01 10,13 11172 10281 3,52 2,19 Kali Tembok Gede (Jb'Jb) 9,86 9,21 6081 5682 3,10 1,07 Kali Semarang (Ja'-Ja) 10,92 10,20 13238 12364 1,42 1,02 Kali Margo Rukun (Jc-Jb), (Jb-Ja), (Ja-J2) 15,01 13,96 6782 6310 3,88 2,33 14,20 13,27 6122 5720 3,16 2,65 12,27 11,29 18728 17231 3,58 2,45 Kali Demak Timur (J'-J1) 7,61 6,94 11501 10491 1,09 0,93 Kali Dupak (J3-J2), (J2-J1), (J1-J) 18,24 16,56 24111 21892 3,58 3,31 17,29 15,71 17755 16134 5,12 3,67 14,44 12,81 19524 17320 6,86 3,84 Kali Rembang (K1-K) 13,25 12,27 1512,00 3,20 2,90 0,03
Tabel 3. lanjutan Saluran Primer Luas (m2) Kapasitas Saluran (m 3 ) Debit (m 3 /dt) Rencana Eksisting Rencana Eksisting Rencana Eksisting A-B 21,19 16,18 9683 7395 10,04 5,93 B-C 22,45 16,33 8218 5976 9,35 7,62 C-D 22,74 16,38 9232 6650 9,91 8,74 D-E 23,93 17,19 7753 5570 12,55 10,03 E-F 25,14 18,38 5681 4153 16,96 11,03 F-G 25,63 17,94 8585 6010 21,75 10,76 G-H 26,00 17,98 8112 5611 23,23 11,39 H-I 25,97 17,34 15996 10679 22,34 12,14 I-J 25,96 16,16 10983 6835 23,30 11,85 J-K 25,72 16,04 5401 3368 24,63 12,03 K-L 25,25 15,35 13966 8486 24,63 12,03

## D. Perbandingan Kapasitas Saluran Eksisting Dengan Debit Limpasan
Berdasarkan  Tabel  3,  diketahui  kapasitas  saluran  eksisting yaitu  dengan  adanya  sedimen.  Berdasarkan  Tabel  2  diketahui debit  limpasan  menuju  saluran  untuk  setiap  segmen  baik  di saluran  primer  dan  sekunder,  kemudian  kedua  nilai  tersebut dibandingkan untuk mengetahui kemampuan kapasitas saluran eksisting  dalam  melayani  debit  limpasan  hujan.  Perbandingan antara  kapasitas  saluran  eksisting  dengan  debit  limpasan ditunjukkan pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil Perbandingan Kapasitas Saluran Eksisting Dengan Debit Limpasan Saluran Sekunder Qlimpasan Qsaluran Eksisting Qsisa Kesimpulan (m 3 /dt) (m 3 /dt) (m 3 /dt) Kali Surabayan Memenuhi A2'-A2 0,55 1,31 0,76 Kali Tempel Sukorejo Memenuhi A1'-A1 0,23 2,22 1,99
Tabel 4. lanjutan Saluran Sekunder Qlimpasan Qsaluran Eksisting Qsisa Kesimpulan (m 3 /dt) (m 3 /dt) (m 3 /dt) Kali Kedung Anyar Wetan Memenuhi A3-A2 0,30 1,76 1,46 A2-A1 0,56 1,79 1,23 A1-A 0,58 1,93 1,35 Kali Kedung Anyar Memenuhi B1-B 0,27 2,84 2,57 Kali Genie Pelajar Memenuhi C1-C 0,62 2,66 2,04 Kali Petemon V Memenuhi D1-D 0,25 1,58 1,34 Kali Petemon Sidomulyo Memenuhi E1-E 0,32 1,14 0,82 Kali Pacuan Kuda Memenuhi F1-F 0,21 1,08 0,87 Kali Simo Memenuhi G1-G 0,56 24,16 23,59 Kali Asem Bagus Memenuhi H1-H 0,27 2,54 2,27 Kali Pasar Loak Memenuhi I1-I 0,49 2,19 1,70 Kali Tembok Gede Tidak Memenuhi Jb'-Jb 1,47 1,07 -0,40 Kali Semarang Tidak Memenuhi Ja'-Ja 1,39 1,02 -0,37 Kali Margo Rukun Tidak Memenuhi Jc -Jb 2,36 2,33 -0,03 Jb-Ja 2,74 2,65 -0,09 Ja-J2 2,82 2,45 -0,37 Kali Demak Timur Tidak Memenuhi J'-J1 0,94 0,93 -0,02 Kali Dupak Tidak Memenuhi J3-J2 3,33 3,31 -0,02 J2-J1 3,89 3,67 -0,22 J1-J 4,14 3,84 -0,30 Kali Rembang Memenuhi K1-K 0,29 2,66 2,37 Saluran Primer Qlimpasan Qsaluran Eksisting Qsisa Kesimpulan (m 3 /dt) (m 3 /dt) (m 3 /dt) A-B 1,56 0,47 4,37 Memenuhi B-C 2,73 0,42 4,89 Memenuhi C-D 3,70 0,44 5,04 Memenuhi D-E 4,56 0,52 5,47 Memenuhi E-F 7,20 0,67 3,82 Memenuhi F-G 8,83 0,85 1,93 Memenuhi G-H 8,87 0,89 2,52 Memenuhi H-I 9,47 0,86 2,67 Memenuhi
Tabel 4. lanjutan Saluran Primer Qlimpasan Qsaluran Eksisting Qsisa Kesimpulan (m 3 /dt) (m 3 /dt) (m 3 /dt) I-J 8,95 0,90 2,90 Memenuhi J-K 8,63 0,96 3,40 Memenuhi K-L 12,23 0,90 0,05 Memenuhi
Diketahui  bahwa  kelima  saluran  sekunder  tidak  dapat melayani  debit  limpasan  hujan.  Berdasarkan  hasil  observasi tanggal  16  April  2016  yang  merupakan  salah  satu  bencana banjir  atau  genangan  di  wilayah  studi,  diketahui  dari  hasil perhitungan  yaitu  lama  genangan  maksimum  yaitu  4  jam, tinggi  genangan  maksimum  40  cm,  dan  total  luas  genangan 5,71  ha.  Berikut  adalah  peta  genangan  Sistem  Pematusan Greges seluruhnya di dalam dan luar ruang lingkup penelitian yang ditunjukkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Peta Genangan Sistem Pematusan Greges 2016

## E. Analisis Kapasitas Pompa Banjir
Pada  analisis  pompa  ini  dilakukan  analisis  dengan membandingkan  kapasitas  awal  pompa  dengan  kapasitas pompa  eksisting.  Kapasitas  awal  pompa  didapat  dari  instansi terkait,  sedangkan  kapasitas  pompa  eksisting  didapatkan  dari laporan  pemilaharaan  yang  dilakukan  setiap  tahunnya  yang didapat  dari  instansi  terkait  [4].  Berikut  adalah  perhitungan kapasitas pompa eksisting dalam melayani volume genangan 5 yang ditunjukkan pada Tabel 5.
Tabel 5.
Perbandingan Kapasitas Pompa
Nama Rumah Pompa Pelayanan Tahun Operasi Jumlah Pompa Banjir Total Kapasitas Pompa Banjir Awal Kapasita s Pompa Tahun 2015 [4] (Unit) (m3) (m3) Dupak Bandarejo Saluran Sekunder Kali Dupak 2004 3 4,5 3,6 Greges Saluran Primer Kali Greges 2012 6 13 11,5

## F. Analisis Pengerukan Sedimen
Pengerukan  sedimen  merupakan  salah  satu  rencana  tindak lanjut  yang  menjadi  prioritas  untuk  dilakukan.  Berikut perhitungan  yang  menunjukkan  bahwa  apabila  saluran sekunder  yang  tidak  mampu  melayani  debit  limpasan  apabila dilakukan  pengerukan  kelima  saluran  sekunder  tersebut mampu  menampung  limpasan  hujan  yang  ditunjukkan  pada Tabel 6.
Tabel 6. Hasil Perhitungan Pengerukan Sedimen Saluran Sekunder Volume Sedimen Qrencana Q limpasan Qsisa Keterangan m 3 m 3 /dt m 3 /dt m 3 /dt Kali Tembok Gede Memenuhi Jb'-Jb 399 3,10 1,47 1,63 Kali Semarang Memenuhi Ja'-Ja 874 1,42 1,39 0,03 Kali Margo Rukun Memenuhi Jc -Jb 473 3,88 2,36 1,52 Jb-Ja 402 3,16 2,74 0,42 Ja-J2 1497 3,58 2,82 0,76 Kali Demak Timur Memenuhi J'-J1 1010 1,09 0,94 0,14 Kali Dupak Memenuhi J3-J2 2218 3,58 3,33 0,25 J2-J1 1621 5,12 3,89 1,23 J1-J 2204 6,86 4,14 2,72 Total 10697 G. Analisis Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian Pompa Eksisting
Pada catchment area Sistem Pematusan tidak ada Standard Operating  Procedure (SOP)  pengoperasian  pompa  secara tertulis. Berikut adalah rumah pompa sistem pematusan Greges yang dekat dengan laut, antara lain:
1. Rumah  Pompa  Asem  Jaya  yang  melayani  saluran  tersier Kali Asem Jaya.
2. Rumah  Pompa  Dupak  Bandarejo  yang  melayani  saluran sekunder Kali Dupak.
3. Rumah Pompa Greges yang melayani saluran primer Kali Greges.
4. Rumah  Pompa  Gadukan  yang  melayani  Boezem Morokrembangan Selatan.
5. Rumah Pompa Morokrembangan yang melayani Boezem Morokrembangan Utara
Berikut  adalah  alur  pengoperasian  pompa  Sistem  Pematusan Greges yang ditunjukkan pada Gambar 3.

## Gambar 3. Alur Pengoperasian Pompa Banjir Sistem Pematusan Greges 2016
Berdasarkan  kondisi  di  lapangan  pengoperasian  pompa banjir dibedakan menjadi 3 kondisi, antara lain:
1. Kondisi sebelum terjadi laut pasang dan turunnya hujan.
2. Kondisi saat terjadi laut pasang dan turunnya hujan.
3. Kondisi setelah terjadi laut pasang dan turunnya hujan. Meskipun  telah  adanya  pengoperasian  pompa  dari  segi kondisi,  namun  ada  perbedaan pendapat  dalam pengoperasian pompa yaitu
1. Keputusan  dilakukannya  pengoperasian  pompa  banjir dengan  melihat  tinggi  muka  air  di  saluran,  boezem,  dan laut.
2. Keputusan  dalam  menentukan  waktu  yang  dibutuhkan saat pompa dioperasikan.

## IV. KESIMPULAN/RINGKASAN
1. Hasil analisis dan pembahasan peyebab timbulnya genangan pada catchment area Sistem pematusan Greges adalah a) Saluran  sekunder  Kali  Tembok  Gede,  Kali  Semarang, Kali  Margo  Rukun,  Kali  Demak  Timur,  dan  Kali Dupak tidak mampu menampung debit limpasan hujan, sehingga  terjadi  genangan  dengan  tinggi  genangan maksimum  40  cm,  lama  genangan  maksimum  240 menit, dan total luas genangan 5,71 ha.
b) Saluran  primer  Kali  Greges  dengan  adanya  sedimen saat ini yaitu 12,28 m 3 /detik, sedangkan debit limpasan hujan  yaitu  12,23  m 3 /detik  sehingga  masih  mampu menampung  debit  limpasan  hujan  yang  masuk  ke dalam Saluran Primer Kali Greges.
c) Kapasitas  total  pompa  banjir  pada  Rumah  Pompa Dupak  Bandarejo  dalam  waktu  12  tahun  yang melayani  saluran  sekunder  Kali  Dupak  yang merupakan  muara  dari  4  saluran  sekunder  yaitu  Kali Demak Timur, Kali Margo Rukun, Kali Semarang, dan Kali  Tembok  Gede  terjadi  penurunan  kinerja  dari  4,5 m 3 /detik  menjadi  3,6  m 3 /detik  dari  hasil  laporan pemeliharaan pompa tahun 2015.
d) Kapasitas  total  pompa  banjir  pada  Rumah  Pompa
Greges  dalam  waktu  4  tahun.yang  melayani  saluran primer  Kali  Greges  terjadi  penurunan  kinerja  dari  13 m 3 /detik  menjadi  12,5  m 3 /detik  dari  hasil  laporan pemeliharaan pompa tahun 2015.
e) Tidak  adanya Standard  Operating  Procedure (SOP) Pengoperasian  Sistem  Pematusan  Greges  secara tertulis.
2. Hasil  rencana  tindak  lanjut  dan  saran  yang  dilakukan  dari analisis dan pembahasan dalam mengurangi genangan pada catchment area Sistem pematusan Greges adalah
a) Dilakukan  pengerukan sedimen pada 5 segmen saluran sekunder yaitu Kali Tembok Gede, Kali Semarang, Kali Margo  Rukun,  Kali  Demak  Timur,  dan  Kali  Dupak, agar  saluran  pada  segmen  tersebut  dapat  menampung debit limpasan air hujan yang masuk.
b) Adanya Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian  Pompa  pada catchment  area Sistem Pematusan Greges secara lisan dari hasil diskusi dengan Kepala Rayon Genteng.
c) Perlu dilakukan rehabilitasi maupun normalisasi sarana dan  prasarana  Sistem  Pematusan  Greges  antara  lain pada  saluran  primer,  saluran  sekunder,  saluran  tersier, rumah  pompa,  dan  boezem  morokrembangan  selatan dan utara.
d) Perlu  adanya  pompa  non  permanen  yang  telah disiapkan  untuk  ditempatkan  di  lokasi  yang  rawan genangan  pada catchment  area Sistem  Pematusan Greges untuk mengurangi genangan lebih cepat.
e) Perlu  adanya Standard  Operating  Procedure (SOP) secara    menyeluruh,  meliputi  normalisasi  saluran  dan boezem,  waktu  operasional  dan  pemeliharaan  sarana dan  prasarana  rumah  pompa, dan lain sebagainya pada catchment area Sistem Pematusan Greges.
f) Pada  evaluasi  berikutnya  di  wilayah  studi,  diperlukan analisis dan pembahasan pada saluran tersier.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  dosen pembimbing  dan  dosen  penguji  Tugas  Akhir  atas  saran  dan masukan  terhadap  penulisan  jurnal  dan  kepada  instansi- instansi  yang  telah  memberikan  perijinan  dan  pengambilan data  serta  angkatan  2012  yang  telah  memberikan  semangat penulis selama masa perkuliahan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Badan Standarisasi  Nasional  (BSN). 2015. Tata  Cara Pengukuran  Debit  Aliran  Sungai  dan  Saluran  Terbuka Menggunakan Alat Ukur Arus dan Penampung . SNI 8066-2015. Jakarta. Indonesia
[2] Badan  Pusat  Statistik  Kota  Surabaya.  2015. Laporan  Statistik Surabaya Dalam Angka Tahun 2015 . Surabaya. Indonesia
[3] Badan  Perencanaan  Pembangunan  Kota Surabaya. 2015. Laporan Perencanaan  Pembangunan  Kota  Surabaya  Tahun  2009-2029 . Surabaya. Indonesia
[4] Dinas  Bina  Marga  dan  Pematusan  Surabaya.  2015. Surabaya Drainage  Masterplan  2018. Surabaya, Indonesia
[5] Subarkah Ir. 1980. Hidrologi Untuk Perencanaan Bangunan Air. Ide Dahrma, Bandung. Indonesia.
[6] UPT  PSAWS  Buntung  Peketingan.2015. Laporan  Data  Curah Hujan Stasiun Kota Surabaya 2000-2015 . Surabaya. Indonesia