PENAMBAHAN LINGKARAN PELINDUNG PADA TURBIN AIR ROTOR SAVONIUS

## Rendi dan Firda Herlina
Program Studi Teknik Mesin, Universitas Islam Kalimantan Email: rendi.teknikmesin@gmail.com

## ABSTRACT
The savonius water turbine has a main component, which is blade, the concave portion has  a  positive  work  and  the  convex  blade  has  a  negative  work.  Concave  profiles  in advancing  blade  as  flow  catchers  and  convex  profiles  on  the  returning  blade  as reflecting flow so that there is a difference in torque. The greater the torque difference the  better  the  turbine  performance.  The  way  to  enlarge  this  torque  difference  is  by enlarging the drag force. This study aims to increase the difference in torque by adding a protective  circle  behind  the  blade  advancing  blade.  This  research  uses  Solidwork software to design turbines and Ansys CFX 19.2 software to  analyze torque. Based on the  analysis  results,  the  addition  of  a  protective  circle  can  increase  the  difference  in torque. The largest torque value is owned by the turbine with the addition of a protective circle  10  mm  from  the  blade  of  46,524  Nm,  the  largest  power  value  is  owned  by  the turbine  with  the  addition  of  a  protective  circle  10  mm  by  182  Watts  and  the  greatest efficiency value is owned by the turbine with the addition of a protective circle 10 mm 50% turbine. The addition of a protective circle 10 mm away from the blade is the most optimal  turbine  geometry  for  use  in  water  flow  power  plants,  especially  in  slow-flow rivers.
Keywords : Savonius turbine, protective circle, torque, blade advancing

## 1. PENDAHULUAN
Turbin air rotor Savonius adalah salah saru turbin air yang banyak  dikembangkan untuk  turbin  arus  sungai  alasannya  karena  memiliki  kelebihan  di  bandingkan  dengan turbin  arus  sungai  lain  diantaranya:  konstruksi  turbin  sederhana,  torsi  turbin  besar  dan turbin bisa beroperasi di aliran lambat. (Damak, Driss and Abid, 2013), (Ariyadi, M.H 2011)
Kelebihan  ini  mendukung  turbin  ini  dikembangkan  di  wilayah-wilayah  Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan yang banyak  memiliki aliran sungai berarus lambat.
Gambar 1.  Dokumentasi Aliran Sungai di Kalimantan Selatan Salah  satu  objek  sungai  yang  menjadi  kajian  dalam  pengujian  turbin  air  adalah sungai  kembang  Banjar  Baru  Pintab  Kabupaten  Balangan.  Berdasarkan  data  lapangan kedua sungai ini memiliki kecepatan aliran antara 0.5 m/s sampai 2 m/s. tergantung titik lokasi pengujian.
Turbin  air  savonius  memiliki  komponen  utama  yaitu  sudu.  Sudu.  Secara  umum sudu    bisa  berjumlah  dua  buah  sudu,  tiga  buah  sudu,  empat  buah  sudu  dan  bersudu banyak. Sudu memiliki peranan utama dalam menghasilkan tenaga turbin karena secara umum  turbin  air  rotor  savonius  memiliki  prinsif  kerja  mengubah  energi  air  menjadi energi kinetik rotasi melalui sudu.
Ilustrasi  gambar  1.2  dapat  dikatakan  bahwa  bagian  cekung  sudu  memiliki  kerja positif  dan  bagian  cembung  sudu  memiliki  kerja  negatif.  Dapat  dikatakan  juag memiliki  dua  tipe  sudu  yaitu advancing  blade yang  berbentuk  cekung  dan returning blade yang  berbentuk  cembung.  Profil  cekung  pada advancing  blade ini  seakan berfungsi  sebagai“penangkap”  aliran  air  dan  profil  cembung  pada returning blade ini berfungsi sebagai pemantul aliran kearah sekitarnya. Sehingga Terdapat torsi positif dan torsi negatif, yang  menimbulkan selisih torsi. Semakin besar selisih torsi maka semakin baik kinerja turbin.
Gambar 2. Ilustrasi Aliran air Melewati Sudu Turbin AirRotor Savonius
Adapun cara untuk memperbesar selisih torsi ini adalah dengan memperbesar gaya drag    pada advancing  blade .  Sehingga  torsi  yang  memutar  rotor  turbin  Savonius  akan semakin  besar.  Salah  satu  cara  nya  adalah  dengan  menambahkan  pelindung  plat  di
depan  sudu  turbin  sepertiyang  diteliti  oleh  Shouichiro  Iio  (2011)  dan  Golecha  Kailash (2012).  Tetapi  knerja  turbin  masih  belum  maksimal.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk meningkatkan selisih torsi dengan menambahkan lingkaran pelindung di belakang sudu advancing blade.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengambil  lokasi  sungai  Pitap  (batang  banyu)  terletak  di  daerah Paringin  Kalimantan  Selatan.  Berdasarkan  data  pengamatan  dilapangan  kecepatan aliran air pada sungai berkisar antara 0.5 m/s sampai 1.5 m/s tergantung titk pengujian.
Pada penelitian ini peneliti menambahkan lingkaran pelindung di bagian advancing blade dengan  memvariasikan  jarak  lingkaran  pelindung  terhadap  sudu.  Variasi  jarak lingkaran  lelindung  yang  digunakan  adalah  10  mm,  30  mm,  50  mm,  70  mm,  90  mm 110  mm  dan  130  mm  dengan  jumlah  sudu  3.  Variasi  tersebut  akan  dianalisa  dengan menggunakan  Ansys  CFX  untuk  mengetahui  nilai  Force  yang  akan  digunakan  untuk perhitungan torsi, daya dan efesiensi turbin
Peneliti merancang turbin  berdasarkan geometri  turbin  yang telah di  teliti sebelumnya dengan dimensi sebagai berikut :
1. Jenis Turbin  : Savonius
2. Twis sudu : 90 derajat
3. Diameter : 40 cm
4. Panjang : 80 cm
5. Jumlah sudu  : 3
6. Busur sudu : 180 derajat
7. Tidak menggunakan overlap
Gambar 3. Geometri turbin
Penelitian  ini  menambahkan  pengarah  aliran  di  depan  arah  roda  turbin  dan menambahkan lingkaran pelindung di belakang roda turbin sebagai berikut :
Gambar 4. Desain turbin dan lingkaran pelindung
Jarak 10 mm Jarak 30 mm
jarak 50 mm jarak 70 mm Jarak 90 mm Jarak 110 mm jarak 130 jarak 150
Gambar 5. variasi jarak lingkaran lelindung
Pengujian  turbin    dilakukan  dengan  cara  memberikan  aliran  fluida  ke  semua  sudu turbin.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1 Perhitungan Gaya Turbin
Prinsif  kerja  turbin  air  savonius  adalah  menangkap  energi  kinetik  aliran  untuk diubah  mejadi  energi  kinetik  besar  kecilnya  daya  tangkap  tergantunk  geometri  sudu. Yang  pada  sudu  tersebut  akan  menghasilkan  gaya  aerodinamik.  Pada  penelitian  ini peneliti menggunakan software Ansys untuk mendafatkan nilai draf dan lift force pada sudu dengan variasi kecepatan aliran air 0.5 m/s 1 m/s dan 1.5 m/s.
Gambar 7. Vektor gaya pada airfoil
Gambar 8. Simulasi CFD sudu Turbin dengan Ansys
Berikut  hasil  perhitungan  force  dengan  menggunakan  metode  numberik  (metode simulasi CFD)
Tabel 1. Hasil perhitungan gaya metode numberik
No Jarak Lingkaran Pelindung dari Sudu (mm) Kecepatan Intel (m/s) Gaya (N) 1 10 mm 0.5 m/s 25.486 1 m/s 100.19 1.5 m/s 232.62 2 30 mm 0.5 m/s 25.41 1 m/s 99.1 1.5 m/s 222.33 3 50 mm 0.5 m/s 24.31 1 m/s 95 1.5 m/s 212 4 70 mm 0.5 m/s 23.67 1 m/s 92.43 1.5 m/s 210.54 5 90 mm 0.5 m/s 23.2 1 m/s 90.23 1.5 m/s 200.23 6 110 mm 0.5 m/s 20.34 1 m/s 85.67 1.5 m/s 180.97 7 130 mm 0.5 m/s 15.67 1 m/s 80.53 1.5 m/s 176.4
Berdasarkan  tabel  1  nilai  Gaya  tertinggi  dimiliki  turbin  dengan  ukuran  jarang lingkaran pelindung dari sudu 10 mm sebesar 232,65 N.
Gambar 9. Grafik Perbandingan Gaya dengan kecepatan aliran air
Berdasarkan grafik pada gambar 9 gaya yang diterima sudu tertinggi dimiliki oleh turbin  didesain  dengan  penambahan  lingkaran  pelindung  berjarak  10  mm  dari  sudu sebesar 232,65 N.

## 2  Perhitungan Torsi Turbin
Perhitungan nilai  torsi  didapatkan dari hasil kali gaya  yang diterima sudu dengan jari-jari pada setiap sudu dinyatakan dalam persamaan :

## T FxR 
Dimana :
T = Torsi (N.m)
F = Gaya (N)
R = Jari-jari (m)
Contoh  perhitungan  torsi  turbin  pada  desain  turbin  dengan  penambahan  lingkaran pelindung berjarak 10 mm dari sudu :
Diketahui : F  = 25.486 N
R   = 0,20 m
Persamaan  : T  = F x R
Jawab : 25.485 x 0.3 5.972 N.m
Tabel 2. Perhitungan gaya dan torsi turbin
No Jarak Lingkaran Pelindung dari Sudu (mm) Kecepatan Intel (m/s) Gaya (N) Torsi (N.m) 1 10 mm 0.5 m/s 25.486 5.0972 1 m/s 100.19 20.0382 1.5 m/s 232.62 46.524 2 30 mm 0.5 m/s 25.41 5.082 1 m/s 99.1 19.82 1.5 m/s 222.33 44.466 3 50 mm 0.5 m/s 24.31 4.862 1 m/s 95 19 1.5 m/s 212 42.4 4 70 mm 0.5 m/s 23.67 4.734 1 m/s 92.43 18.486 1.5 m/s 210.54 42.108 5 90 mm 0.5 m/s 23.2 4.64 1 m/s 90.23 18.046 1.5 m/s 200.23 40.046 6 110 mm 0.5 m/s 20.34 4.068 1 m/s 85.67 17.134 1.5 m/s 180.97 36.194 7 130 mm 0.5 m/s 15.67 3.134 1 m/s 80.53 16.106 1.5 m/s 176.4 35.28
Berdasarkan  pada  tabel  2  torsi  yang  diterima  sudu  tertinggi  dimiliki  oleh    turbin didesain  dengan  penambahan  lingkaran  pelindung  berjarak  10  mm  dari  sudu  sebesar 46.524 N.m

## 3 Perhitungan Daya Turbin
Besarnya daya yang dihasilkan oleh turbin merupakan energi poros yang diperoleh turbin dari energi aliran air daya turbin dapat dihitung dengan persamaan berikut :
( ).( ) T P T   Dimana : T P = Daya turbin (watt)
T  = Torsi (N.m)
 = kecepatan sudut (rad/s)
Untuk  menghitung  daya  turbin  kita  harus  terlebih  dahulu  mengetahui  kecepatan sudut turbin. Kecepatan sudut turbin diperoleh berdasarkan nilai TSR. TSR merupakan perbandingan antarakecepatan putar turbin terhadap kecepatan aliran air.
( ).( ) ( ) R v   
Dimana :
 = tip speed ratio
 = kecepatan sudut (rad/s)
v = kecepatan aliran sungai (m/s)
R  = jari-jari (m)
Kecepatan  sudut  turbin  diperoleh  berdasarkan  hasil  eksperimen  yang  sudah dilakukan sebelumnya di sungai pintab kabupaten paringin Kalimantan Selatan. Contoh perhitungan tip speed ratio pada kecepatan sudut rata-rata 3.14 rad/s dan kecepatan air 0.5 m/s
Diketahui   :  = 3.14 rad/sekon
R = 0.20 m
v = 0.5 m/s Persamaan
:  = (v). (  . R) / v
Jawab : = (3.14 rad/s)(0.2m)/0.5
m/s)
= 0.52
Sehingga kecepatan sudut turbin dapat diperoleh melalui persamaan :
( ) v R   
Dimana :
 =  tip speed ratio
v =  kecepatan aliran sungai (m/s)
R  =  jari-jari (m)
Contoh  perhitungan  kecepatan  sudut  turbin  pada  kecepatan  aliran  sungai  0.5  m/s dan jarang lingkaran pelindung dari sudu 10 mm
Diketahui :  = 0.52 R = 0.20 m v = 0.5 m/s Persamaan :  = (v).(  /R) Jawab : = (0.5 m/s).(3.14/0.5 m/s) = 1.30 rad/s
Tabel 3. Hasil perhitungan kecepatan sudu turbin
Berdasarkan  tabel  3.  nilai  kecepatan  sudut  tertinggi  terjadi  pada  kecepatan  aliran 1.5  m/s  sebesar  3.925  rad/s  Berikut  merupakan  contoh  perhitungan  daya  turbin  pada kecepatan aliran 0.5 m/s dengan carak lingkaran pelindung 10 mm.
Diketahui : T = 5.0972 N.m  = 1.308 rad/s Persamaan : t P = (T).(  ) Jawab : = (5.0972 N.m).( 1.308 rad/s) = 6.668837 Watt
No Kecepatan Intel (m/s)
Jari-jari (m) Tip speed ratio Kecepatan Sudut (rad/s) 1 0.5 0.2 3.14 1.308 2 1 0.2 3.14 2.617 3 1.5 0.2 3.14 3.925
Tabel 4. Hasil perhitungan daya turbin
No Jarak Lingkaran Pelindung dari Sudu (mm) Kecepatan Intel (m/s) Torsi (N.m) daya (watt) 1 10 mm 0.5 5.0972 6.66 1 20.038 2 52.43 1.5 46.524 182.60 2 30 mm 0.5 5.082 6.648 1 19.82 51.86 1.5 44.466 174.52 3 50 mm 0.5 4.862 6.3611 1 19 49.7166 1.5 42.4 166.42 4 70 mm 0.5 4.734 6.193 1 18.486 48.37 1.5 42.108 165.2 5 90 mm 0.5 4.64 6.070 1 18.046 47.22 1.5 40.046 157.18 6 110 mm 0.5 4.068 5.3223 1 17.134 44.83 1.5 36.194 142.06 7 130 mm 0.5 3.134 4.100 1 16.106 42.144 1.5 35.28 138.474
Berdasarkan  pada  tabel  4.  daya  yang  diterima  sudu  tertinggi  dimiliki  oleh    turbin didesain  dengan  penambahan  lingkaran  pelindung  berjarak  10  mm  dari  sudu  sebesar 182 Watt

## 4 Perhitungan Efesiensi Turbin
Efesiensi  turbin  didapat  dari  besarnya  daya  yang  keluar  (Pt)  berbanding  dengan daya yang masuk (Ph) dirumuskan pada persamaan berikut :
2 (1/ 2)( )(A)(v ) H P   Dimana :
 = Densitas Air (999 kg/m 3 )
A  = Luas daerah yang tersapu turbin
(A = 0.8 m x 0.4 m)
v = kecepatan aliran sungai (m/s)
R  = jari-jari (m)
Contoh perhitungan daya masuk  ( H P ) pada kecepatan aliran 0.5 m/s
Diketahu
i : R = 0.2 m  = 999 kg/m 3 A = (0.8 m x 0.4 m)
v = 0.5 m/s Persamaa
n
: H P = (1/2).(  ).(A).( 2 v ) Jawab : = (1/2).( 1.308 rad/s). (0.8 m x 0.4 m).(0.5) 2 = 39.96 Watt
Tabel  5. Perhitungan daya masuk (Ph)
No Kecepatan Intel (m/s) Luas (m^2) Daya masuk (watt) 1 0.5 0.32 39.96 2 1 0.32 159.84 3 1.5 0.32 359.64
Efesiensi turbin dapat di hitung dengan prsamaan berikut :
( / ).100% Pt Ph

##  
Dimana :
Pt  = Daya turbin (watt) Ph  = Daya air (watt)
Cntoh perhitungan efesiensi turbin pada kecepatan aliran 0.5 m/s
Diketahui : T P = 6.668837 Watt
H P = 39.96 Watt
Persamaan
:  = ( / ).100% Pt Ph Jawab : =  (6.668837  Watt)  /
39.96          Watt)  (100)
= 16.68878 persen Tabel  6. Nilai Efesiensi Turbin pada setiap variasi No Jarak Lingkaran Pelindung dari Sudu (mm) Kecepatan Intel (m/s) Daya (Wat) Daya Masuk (Watt) Efesiensi % 1 10 mm 0.5 6.6 39.9 16.6 1 52.4 159.0 32.8 1.5 182.0 359.60 50.7 2 30 mm 0.5 6.64 39.96 16.6 1 51.8 159.8 32.4 1.5 174.5 359.6 48.5 3 50 mm 0.5 6.36 39.9 15.9 1 49.77 159.8 31.1 1.5 166.42 0 359.6 46.2 4 70 mm 0.5 6.19 39.9 15.5 1 48.32 159.8 30.2 1.5 165.27 4 359.6 45.9 5 90 mm 0.5 6.07 39.9 15.1 1 47.2 159.8 29.5 1.5 157.18 1 359.640 43.705 6 110 mm 0.5 5.322 39.960 13.319 1 44.834 159.840 28.049 1.5 142.06 1 359.640 39.501 7 130 mm 0.5 4.100 39.960 10.261 1 42.144 159.840 26.366 1.5 138.47 4 359.640 38.504

## 5. Geometri Turbin yang Optimal
Dari penyajian tabel 1 sampai tabel 6 menunjukan kinerja turbin sebagaiberikut :
1. Nilai gaya terbesar dimiliki oleh turbin dengan penambahan lingkaran pelindung berjarak 10 mm dari sudu sebesar 232.62 N
2. Nilai torsi terbesar dimiliki oleh turbin dengan penambahan lingkaran pelindung berjarak 10 mm dari sudu sebesar 46.524 N.m
3. Nilai daya terbesar dimiliki oleh turbin dengan penambahan lingkaran pelindung berjarak 10 mm dari sudu sebesar 182 Watt
4. Nilai  efesiensi  terbesar  dimiliki  oleh  turbin  dengan  penambahan  lingkaran pelindung berjarak 10 mm dari sudu sebesar 50%
Sehingga  menurut  hasil  analisa  pada  subbab  sebelumnya,  turbin  dengan penambahan lingkaran pelindung berjarak 10 mm dari sudu turbin merupakan geometri turbin  yang paling optimal  untuk  digunakan pada pembangkit listrik  arus air di  sungai pintap kabupaten balangan kalimantan selatan.

## Gambar 10 Turbn dengan penambahan lingkaran pelindung berjarak 10 mm dari sudu

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisa  data  dan  pembahasan  terhadap  menambahkan  lingkaran pelindung di belakang sudu untuk meningkatkan gaya drak pada advancing blade pada turbin air rotor savonius  dapat disimpulkan bahwa :
1. Turbin  dengan  penambahan  lingkaran  pelindung  di  belakang  sudu  dapat meningkatkan gaya drak pada advancing blade . Nilai gaya terbesar dimiliki oleh turbin dengan penambahan lingkaran pelindung berjarak 10 mm dari sudu turbin sebesar  232.62  N,  Nilai  torsi  terbesar  dimiliki  oleh  turbin  dengan  penambahan
lingkaran pelindung berjarak 10 mm dari sudu turbin sebesar 46.524 N.m, Nilai daya  terbesar  dimiliki  oleh  turbin  dengan  penambahan  lingkaran  pelindung berjarak  10  mm  dari  sudu  turbin  sebesar  182  Watt  dan  Nilai  efesiensi  terbesar dimiliki  oleh  turbin  dengan  penambahan  lingkaran  pelindung  berjarak  10  mm dari sudu turbin sebesar 50%
2. Turbin  dengan  penambahan  lingkaran  pelindung  berjarak  10  mm  dari  sudu turbin  merupakan  geometri  turbin  yang  paling  optimal  untuk  digunakan  pada pembangkit  listrik  arus  air  khususnya  di  sungai  pintap  kabupaten  balangan kalimantan selatan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Universitas  Islam  Kalimantan  (Uniska) memlalui    Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat  (LPPM)  yang  telah membiayai Tahun Anggaran 2019.

## DAFTAR PUSTAKA
Bhatt, H. and Jani, S. (2014) „Energy Generation in Water Pipe Lines Savonius Water Turbine Power‟, International  Journal  of  Research  in  Advent  Technology ,  2(12), pp. 2321–9637.
Bhaumik, T. (2010) „Performance measurement of a two bladed helical Savonius rotor‟, Proc. 37th International & 4th National Conference on … , 4(1).
Golecha, K., Eldho, T. I. and Prabhu, S. V. (2011) „Influence of the deflector plate on the performance of modified Savonius water turbine‟, Applied Energy , 88(9), pp. 3207–3217. doi: 10.1016/j.apenergy.2011.03.025.
Iio,  S. et  al. (2011)  „Influence  of  setting  condition  on  characteristics  of  Savonius hydraulic turbine with a shield plate‟, Journal of Thermal Science , 20(3), pp. 224– 228. doi: 10.1007/s11630-011-0462-9.
Irsyad,  M.  (2010)  „Kinerja  turbin  air  tipe  darrieus  dengan  sudu  hydrofoil  standar  naca 6512‟, Ilmiah Teknik Mesin , 1(2), pp. 91–97.
Kailash,  G.,  Eldho,  T.  I.  and  Prabhu,  S.  V.  (2012)  „Performance  study  of  modified
savonius  water  turbine  with  two  deflector  plates‟, International  Journal  of Rotating Machinery , 2012. doi: 10.1155/2012/679247.
Kamoji, M. A., Kedare, S. B. and Prabhu, S. V. (2009) „Experimental investigations on single  stage  modified  Savonius  rotor‟, Applied  Energy ,  86(7-8),  pp.  1064–1073. doi: 10.1016/j.apenergy.2008.09.019.
Mabrouki,  I.,  Driss,  Z.  and  Abid,  M.  S.  (2014a)  „Experimental  Investigation  of  the Height Effect of Water Savonius Rotors‟, International Journal of Mechanics and Applications , 4(1), pp. 8–12. doi: 10.5923/j.mechanics.20140401.02.
Mabrouki,  I.,  Driss,  Z.  and  Abid,  M.  S.  (2014b)  „Performance  Analysis  of  a  Water Savonius  Rotor:  Effect  of  the  Internal  Overlap‟, Sustainable  Energy ,  2(4),  pp. 121–125. doi: 10.12691/rse-2-4-1.
Mohamed, M. H. A. (2011) „Design optimization of Savonius and Wells turbines‟, pp.
1–198. Available at: http://edoc.bibliothek.uni-
halle.de/receive/HALCoRe_document_00010715?lang=de.
Muliawan,  A.  and  Yani,  A.  (2016)  „Analisis  Daya  Dan  Efisiensi  Turbin  Air  Kinetis Akibat‟, Journal Of Sainstek , 8(1), Pp. 1–9.
Mulkan,  I.,  Hantoro,  R.  and  Nugroho,  G.  (2012)  „Analisa  Performansi  Turbin  Arus Sungai  Vertikal  Aksis  Terhadap  Penambahan  Variasi  Panjang‟, Jurnal  Teknik Pomits , 1(1), Pp. 1–5.
Pietersz,  Richard  ,  Rudy  Soenoko,  S.  W.  (2013)  „Pengaruh  Jumlah  Sudu  Terhadap‟,
Jurnal Rekayasa Mesin , 4(2), pp. 93–100.
Purnama,  A.  C.,  Hantoro,  R.  and  Nugroho,  G.  (2013)  „Rancang  Bangun  Turbin  Air Sungai  Poros  Vertikal  Tipe  Savonius  dengan  Menggunakan  Pemandu  Arah Aliran‟, Jurnal Teknik ITS , 2(2), pp. B278–B282.
Sahim,  K.,  Santoso,  D.  and  Radentan,  A.  (2013)  „Performance  of  combined  water turbine  with  semielliptic  section  of  the  savonius  rotor‟, International  Journal  of Rotating Machinery , 2013. doi: 10.1155/2013/985943.
Saha ,U.K  & Rajkumar .  2006  “On  the  performance  analysis  of  Savonius  rotor  with twisted  blades” Jurnal Renewable Energy 31(11), pp.1776-1788 doi.org/10.1016/j.renene.2005.08.030
Thakker,  H.  B.  (2016)  „International  Journal  of  Modern  Trends  in  Engineering  and Research‟, International Journal of Modern Trends in Engineering and Research , (2349), pp. 645–652.
Verma, A. K. and Saini, R. P. (2015) „Efficiency Measurement Techniques Of Hydro Kinetic Turbines : A Review‟, Ichpsd , Pp. 268–285.
Wahyudi,  B. et  al. (2013)  „A  Simulation  Study  of  Flow  and  Pressure  Distribution Patterns  in  and  around  of  Tandem  Blade  Rotor  of  Savonius  (TBS)  Hydrokinetic Turbine Model‟, Journal  of  Clean  Energy  Technologies ,  1(4),  pp.  286–291.  doi: 10.7763/JOCET.2013.V1.65.
Yaakob,  O.,  Arif  Ismail,  M.  and  Ahmed,  Y.  M.  (no  date)  „Parametric  Study  for Savonius Vertical Axis Marine Current Turbine using CFD Simulation‟, pp. 200– 205.