Volume 5, No. 2 September 2022 e-ISSN 2621-5276 (online)

## Analisis Efisiensi Energi Listrik Dengan Menggunakan Sistem Kontrol Inncom Di The Laguna, A Luxury Collection Resort & Spa
I Wa ya n Suka dana 1 , I Nyoma n Ma nuaba 2 , I Ma de Asna 3 , I Wa ya n Suga ra Ya sa 4
1,2,3 Progra m Studi Teknik Elektro,  Universita s Pendidika n Na siona l, Indonesia
4 Progra m Studi Progra m Profesi  Insinyur, Universita s Pendidika n Na siona l, Indonesia E-ma il: suka da na@undiknas.a c.id
DOI: 10.38043/telsinas.v5i2.4119 Received: 2022 Oktober 03 Accepted: 2022 November 18 Publish: 2022 November 25
ABSTRAK: The  La guna , A  Luxury Collection  Resort  &  Spa  merupa kan sa la h sa tu resort ya ng memerlukan cukup ba nya k energi listrik,   sehingga  efisiensi  pengguna a n energi  listrik  di The La guna , A  Luxury Collection Resort & Spa  sa nga tla h penting. Ca ra  untuk mengoptima lkan  efisiensi energi  listrik  ya itu denga n menggunakan sistem kontrol inncom. Pengguna a n sistem kontrol inncom dipilih  ka rena  ma mpu menga tur sistem kelistrika n setia p ka mar seca ra  otomatis. Pa da  sa a t ka mar tida k ditempa ti ta mu, ma ka temperatur rua nga n di  22º  C dan semua  la mpu ka mar a kan mati . Pa da  sa a t ta mu masuk kamar la mpu a kan menyala da n suhu rua nga n berubah menja di 20º C.  Na mun jika  ta mu suda h check out ma ka ma ka semua la mpu a kan off dan unit Fcu a ka n kembali ke set ya itu 22º. Konsumsi  tena ga  listrik  sebelum mengguna ka n inncom  sebesa r 23,42 kWh/ha ri da n setelah mengguna ka n sistem kontrol income 12.54 KWh  / ha ri. Efisiensi  ya ng dida pta kan denga n mengguna kan sistem kontrol inncom ya itu sebesa r 10,89  KWh/  ha ri. BEP  ya ng dida pa tkan da ri penguna an sistem ko ntrol inncom a da la h 25, 38 bula n.
Kata Kunci : Efisiensi;  Inncom; Kontrol
ABSTRACT: The  La guna , A  Luxury Collection  Resort  &  Spa  is  one of  resorts  tha t requires  quite  a  lot  of electrica l  energy, so the efficient use of electrica l  energy a t The La guna , A  Luxury Collection Resort & Spa  is very importa nt. The wa y to optimize the efficiency o f electrica l  energy is  by using  the inncom control system. The  use of the inncom control  system wa s  chosen beca use it  is  a ble to a djust ea ch room's  electrica l  system a utomatica lly. When the room is not occupied by guests, the room tempera ture is 22º C a nd a ll the room lights will  turn off. When guests  enter the room the lights  will  turn on a nd the room tempera ture cha nges to 20º C. However, if the guest ha s checked out, then a ll the lights  will  turn off a nd the FCU  unit will  return to set, which is  22º. Electric  power  consumption before using  inncom wa s 23.42 kWh/da y a nd a fter using  income control system  it wa s 12.54 KWh/da y. The efficiency obta ined by using the inncom control system is 10.89 KWh/da y. The BEP obta ined from using the inncom control system is 25, 38 months.
Keyword: Efficiency; Inncom; Control

## I. PENDAHULUAN
Kebutuhan energi listrik saat ini sangat penting  bagi kesejahteraan dan kemajuan suatu wilayah , serta  sebagai  mesin  pertumbuhan, baik  dalam  tingkat  domestik maupun global.  Sehingga  seiring pertambahan  jumlah  penduduk,  pertumbuhan  ekonomi,  serta  peningkatan  berbagai  aktivitas  dan penggunaan sarana kehidupan yang membutuhkan listrik, maka pemakaian energi listrik  akan terus mengalami peningkatan. Permintaan energi listrik yang tidak diimbangi oleh suplai listrik yang memadai akan  berdampak  pada  kurangnya  pasokan  listrik.  Hal  ini  tentunya  a kan  mengganggu  aktivitas perekonomian dikarenakan kebutuhan listrik di berbagai sektor pengguna tidak dapat tercukupi secara optimal. Oleh sebab itu, pertumbuhan pemakaian energi listrik harus dapat dikelola dengan baik. Salah satu cara untuk menanggulangi hal tersebut yaitu dengan meningkatkan efisiensi dari penggunaan energi listrik di suatu area. The Laguna, A Luxury Collection Resort & Spa merupakan salah satu resort yang memerlukan cukup banyak energi listrik. Efisiensi penggunaan energi listrik di The  Laguna, A Luxury
Collection Resort & Spa sangatlah penting. Hal ini dapat dilihat dari  beban-beban listrik seperti lampu dan   HVAC merupakan beban-beban listrik dominan yang digunakan. Konsumsi energi listrik di The Laguna, A Luxury Collection Resort & Spa menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.
Dengan pola pemakaian beban AC maupun lampu yang lebih   12 jam dalam sehari. Selain itu dengan kontrol manual pada sistem AC berdampak juga pada  kondensasi di guestroom resort sehingga hal ini berdampak pada furniture furniture di dalammnya. Dalam kasus ini sangat diperlukan suatu sistem kontrol yang mampu memberikan efisiensi energi listrik lebih tinggi dan mampu  mengurangi pe ngeluaran resort akan penggunaan energi (  saving cost budget ). Dari uraian tersebut,     maka perlu dilakukan peningkatan efisiensi energi Listrik  di The Laguna, A Luxury Collection Resort & Spa.  Peningkatan efisiensi  ini dirancang dengan menggunakan sistem kontrol inncom. Pada sistem kontrol ini terdiri dari beberapa komponen utama yaitu door contac yang digunakan untuk memantau status pintu terbuka dan tertutup. PIR Motion Sensor yaitu perangkat yang dipasang di dinding atau langit-langit. PIR Sensor dipasang bersama dengan perangkat door contact, kontroller, dan  jaringan komunikasi , membantu menentukan status occupancy ruangan.
Thermostat digunakan sebagai  pengontrol HVAC  ,  itu  akan  secara otomatis  menyesuaikan kecepatan kipas dan valve atau kompresor waktu berjalan untuk mencapai set suhu. Dengan komponen komponen tersebut diharapkan mampu untuk mengontrol pencahayaan dan MVAC guestroom sehingga terjadi  pengoptimalan  efisiensi  tenaga  listrik.  Penggunaan  sistem  kontrol  inncom  selain  untuk mendapatkan efisiensi dalam penggunaan energi tenaga listrik, sistem kontrol inncom juga berfungsi sebagai sistem keamanan dan keselamatan. Hal ini  terjadi karena jika tamu lupa dalam mematikan peralatan elektronik saat  keadaan tidak di  kamar, maka sistem  secara  otomatis mematikan sistem kelistrikan yang terhubung ke sistem kontrol inncom.

## Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari perencanaan ini yaitu : 1. Mengetahui cara mengoptimalkan efisiensi energi untuk mengurangi beban biaya operasional.
2. Mengetahui  pengaruh  penggunaan sistem inncom pada sistem kelistrikan di The Laguna, A Luxury Collection Resort & Spa.
3. Mengetahui efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan sistem inncom.

## II. LANDASAN TEORI

## Manajemen Energi
Ditengah keterbatasan suplai energi listrik dan seruan pemerintah untuk menghemat energi listrik, masih sering terjadi peristiwa yang tidak diinginkan seperti kebakaran yang diakibatkan oleh kesalahan atau  kelalaian dalam pengoperasian peralatan listrik  yang  berlebihan serta penggunaan yang  tidak terkontrol, pemborosan energi  listrik  dengan percuma yang menyebabkan tagihan listrik  melonjak, kondisi dalam ruangan yang kurang nyaman akibat suhu serta intensitas cahaya yang kurang pas serta pencurian karena kondisi rumah yang   sepi pada kompleks perumahan. Hal-hal diatas menimbulkan tantangan yaitu bagaimana membuat suatu gedung atau rumah menjadi lebih  “cerdas” dan mampu mengontrol keamanan rumah serta penggunaan peralatan listrik dalam lingkungannya sehingga tempat tersebut menjadi aman dan nyaman dengan mengimplementasikan teknologi jaringan sensor nirkabel. Dengan menggunakan teknologi sensor yang masih konvensional, masih sering ditemui kesulitan dalam mengumpulkan data. Kelebihan jaringan sensor nirkabel adalah memberikan kemudahan dalam sistem pengontrolan,  pemantauan suatu lingkungan secara terus menerus, ada kemudahan dalam proses instalasi, pengukuran data lapangan, penambahan dan penempatan posisi node sensor.
Gambar 2. 1 Model ruma h denga n pengontrol otoma tis

## Manajemen dan Sistem Keamanan
Tujuan desain manajemen energi ini selain untuk penghematan juga untuk digitalisasi semua perangkat listrik dalam rumah serta menghubungkan rumah dengan komputer dan telepon. Sistem ini mengatur :
1. Pencahayaan : Lampu dalam desain dibuat supaya hanya akan menyala bila dibutuhkan dan akan mati sendiri bila tidak ada kegiatan dalam ruangan, kecuali diseting untuk keperluan tertentu. Bila ada kegiatan dalam ruangan pada siang hari, maka sistem akan menghidupkan motor untuk menggerakkan gorden membuka, dan apabila dirasa belum cukup terang,   maka lampu akan menyala dikontrol dimmer.
2. Pemanas dan AC : Saat tidak ada orang dalam rumah, pemanas ruangan atau AC akan mati dengan sendirinya. AC dan pemanas akan beroperasi untuk memenuhi kondisi yang telah diatur.
3. Monitoring :  penggunaan energi yang  berlebihan dari  peralatan listrik  dalam rumah dapat dideteksi dan peralatan yang beroperasi berlebihan dimatikan bila tidak dibutuhkan lagi.

## Konsep Sistem Manajemen Energi
Konsep sistem manajemen energi yang membangun sistem dan proses secara manajerial dan teknis untuk mengelola penggunaan energi secara rasional. Konsep sistem manajemen energi baik secara manajerial maupun teknis terdiri dari 4 proses yang dikenal proses PDCA yaitu plan , do, check, dan act. Skema konsep sistem manajemen energi dapat dilihat pada gambar 2.2
Gambar 2. 2 Skema  Konsep Sistem Ma na jemen Energi
1. Plan (Perencanaan)
Proses perencanaan energi mengkaji pemanfaatan energi dan konsumsinya, mengidentifikasi pemanfaatan energi yang signifikan dan menentukan peluang untuk perbaikan. Do (Implementasi dan Operasi)
Tindakan dari perencanaan dilakukan dengan cara implementasi dan operasi melalui kompetensi, pelatihan dan kesadaran hemat energi, persyaratan dokumentasi, dokumen kontrol, kontrol
operasi, komunikasi, desain, pembelian jasa  energi,  produk dan  peralatan serta  pembelian pasokan energi.
2. Check (Pengecekan kinerja)
Check berarti proses pengecekan kinerja dari implementasi dan  operasi yang dilakukan dengan cara pemantauan, pengukuran dan analisis, evaluasi dasar hukum, pemeriksaan internal sistem manajemen energi, ketidaksesuaian, koreksi, aksi korektif dan preventif, serta hasil penghematan. Checking  yang  dilakukan  terdiri  dari  pemeriksaan  operasi  melalui  rekaman  operator, pemeliharaan dan peralatan, pemeriksaan sistem melalui hasil kinerja obyek energi sesuai standar, pemeriksaan kinerja melalui indikator kinerja energi dan kecenderungan dan biaya konsumsi energi dan pemeriksaan kemajuan yang dicapai terhadap rencana.
3. Act (Review manajemen)
Act  berarti aksi  dimana proses ini mereview manajemen dan performa sistem melalui hasil analisis input dan output kinerja sistem manajemen energi

## Efisiensi Energi
Efisiensi Energi adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan, dalam menggunakan sebuah peralatan atau bahkan sistem yang berhubungan dengan energi. Perbaikan dalam efisiensi energi umumnya dicapai dengan mengadopsi teknologi ata u proses produksi yang lebih efisien  atau dengan metode aplikasi yang diterima secara umum untuk mengurangi pengeluaran energi.  Mengurangi penggunaan energi juga dipandang sebagai solusi untuk mengurangi masalah emisi gas  rumah kaca.  Menurut Badan  Energi  Internasional, peningkatan efisiensi energi pada bangunan, proses industri dan transportasi dapat mengurangi sepertiga kebutuhan energi di dunia pada tahun 2050, dan dapat membantu mengontrol emisi gas  rumah kaca secara global . Kebijakan pemerintah mengenai penghematan energi yang dituangkan dalam Undang–Undang No. 30 Tahun 2007 tentang  energi,  dan  Intruksi  Presiden  No.  2  Tahun  2008  tentang  penghematan  energi  dan  air, menginstruksikan Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah, masyarakat dan perusahaan swasta untuk melaksanakan program dan kegiatan penghematan energi dan air. UU Energi Pasal 1 ayat 23 berbunyi konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.

## Sistem kontrol inncom
Pesatnya pertumbuhan bisnis hotel dan tren efisiensi energi di Indonesia membuat sistem kontrol sangat  perlu  dikembangkan.  Energi  melalui  pemanasan,  pendinginan,  dan  penerangan,  biasanya merupakan biaya operasional tertinggi kedua di hotel.Oleh karena itu dengan sistem kontrol inncom ini diharpakan menghasilkan beberapa keuntungan diantaranaya :
1. Kebutuhan manajemen hotel akan efisiensi dan keandalan
2. Kebutuhan para pelaku bisnis perhotelan untuk menghasilkan keuntungan
3. Kewajiban pelaku bisnis perhotelan untuk peka terhadap lingkungan
Dalam sistem kontrol inncom ini sendiri terdapat berbagai macam komponen yang dibutuhkan yaitu
1. Magnetic switch
Magnetich switch  S241 adalah saklar normaly open yang digunakan untuk memantau status pintu terbuka dan tertutup. magnet yang dipasang ke pintu menghubungkan kontak magnetic switch S241 saat pintu ditutup, menandakan status hunian kamar
Gambar 2. 3 Ma gnetic Switch S241

## 2. PIR Sensor
Sensor gerak / PIR sensor adalah salah satu jenis alat listrik yang menggunakan detektor atau sensor untuk mendeteksi gerakan proksimal. Perangkat sensor gerak terintegrasi dengan sensor dan komponen yang memperingatkan pengguna tentang gerakan. Jenis sensor tersebut tergabung dalam perangkat kontrol pencahayaan otomatis, sistem keamanan, kamera video, perangkat game, dan banyak perangkat otomatis lainnya.
Gambar 2. 4 Pir Sensor

## 3. Thermostat e 527
Thermostat jenis ini berfungsi untuk suhu ruangan menggunakan data hunian yang dikumpulkan dari PIR  sensor   dan magnetic switch   dan dapat dihubungkan ke jaringan property sistem manajemen pusat. Selain itu pada thermostat jenis ini juga terdapat sensor gerak. Sehingga dapat mendeteksi gerakan orang di setiap ruangan.
Volume 5, No. 2 September 2022 e-ISSN 2621-5276 (online)

## III. METODE PENELITIAN
Jenis data yang dikumpulkan ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data   primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diambil langsung dari The Laguna, A Luxury Collection Resort & Spa.

## 1. Data-data Primer
Metode Observasi
Suatu  metode yang  mana penulis memperoleh data  dengan mengadakan suatu pengamatan secara langsung di The Laguna, A Luxury Collection Resort & Spa. Metode Wawancara. Data yang diambil berupa data beban guestroom per harinya. Penulis melakukan pengambilan data dengan cara diskusi, tanya jawab atau wawancara dengan pihak engineering  di The Laguna, A Lux ury Collection Resort & Spa mengenai semua yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

## 2. Data-data Sekunder
a. Metode Studi Literatur
Penulis mendapatkan data dan referensi terkait melalui literatur seperti buku -buku, sumber dari media elektronik yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dijadikan tugas akhir ini.
b. Metode Dokumentasi
Merupakan suatu metode untuk mendapatkan data dengan mencatat dokumen-dokumen yang ada dalam perusahaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data -data tersebut antara lain, survei di lapangan dilakukan untuk mengetahui alat dalam bentuk nyata dari objek yang d ibahas di tugas akhir ini.

## TELSINAS

## Alur Analisa
Gambar 3.1 Alur Ana lisa  Penelitia n

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tinjauan Umum
Untuk mengetahui efisiensi dari sebuah sistem kelistrikan , maka perlu mengetahui beban beban apa saja yang terpasang di guestroom The Laguna, A Luxury Collection Resort & Spa. Beban yang terpasang seperti lampu dan MVAC dapat dilihat pada table 1.
Tabel 4.1 Da ta  Beba n Area  Guestroom DELUXE KING A NO ITEM Qty Sat Daya A BALCONY 1 Recessed downlight non dimma ble code L1 1 Point 5      wa tt 2 Decora tive Wa ll la mp non dima ble 1 Point 15    wa tt B BEDROOM 1 Recessed downlight non dimma ble code L3 1 Point 10     Wa tt 2 Wa ll la mp 2 Point 20     wa tt 2 LED strip-light  non dimma ble 5w/24v, 2700k 17.5 meter 87.5  wa tt 3 Mini ba r 1 Point 82     wa tt 4 TV 65 inch 1 Point 145   wa tt 5 sound woofer 1 Point 300   wa tt

## TELSINAS
Volume 5, No. 2 September 2022 e-ISSN 2621-5276 (online) 7 Telephone 1 Point 5      wa tt 8 Socket outlet 5 Point 1000 wa tt C Foyer 1 Unit FCU 1 Unit 5.500 wa tt 2 Recessed downlight non dimma ble code L3 2 Point 10      wa tt 3 LED strip-light  non dimma ble 5w/24v, 2700k 1.5 Meter 7,5     wa tt 4 Step light 1 Point 1.5     wa tt 5 Socket outlet 1 Point 200    wa tt D Ba throom 1 LED strip-light  non dimma ble 9w/24v, 2700k 2.5 Meter 22.5   wa tt 2 Recessed downlight non dimma ble code L2 2 Point 20      wa tt 3 Socket outlet 1 Point 200    wa tt Tota l Beba n 7.631 wa tt
Dari tabel di atas kita dapat mengetahui beban – beban yang terpasang di area guestroom.

## Konsumsi Energi Sebelum Menggunakan Sistem Kontrol Inncom
Pengukuran  konsumsi  energi  di  guestroom  menggunakan  satu  sampel  kamar  ,  dimana pengukuran konsumsi energi dilakukan secara berkala dengan hasil konsumsi energi sebagai berikut
Tabel 4.2 Pembeba nan Ka mar Ta npa Sistem kontrol inncom
NO TANGGAL BEBAN DI KWh ( KWh) BEBAN (Kwh) 1 1-Jul-22 901.9 0 2 5-Jul-22 982.1 80.2 3 9-Jul-22 1050.5 68.4 4 13-Jul-22 1166.7 116.2 5 17-Jul-22 1270.7 104 6 21-Jul-22 1343.7 73 7 25-Jul-22 1437.7 94 8 29- Jul-22 1557.7 120 Rata Rata Beban /  Hari ( KWh) 23,42
Dari pengukuran energi yang telah dilakukan didapatkan konsumsi energi rata -  rata sebesar 23,42KWh/  hari . Dengan konsumsi daya tersebut sangat perlu dilakukan pengoptimalan efisiensi energi , sehingga dapat mengurangi biaya operasional dari pihak resort.

## Konsumsi Energi Setelah  Menggunakan  Sistem Kontrol Inncom
Pada  panel inncom terdapat 3  buah modul ,  dimana modul 201 dan 202 melayani sistem pencahayaan dimana modul terhubung ke switch,lampu dan beberapa stop kontak pada ka mar. Sedangkan untuk modul 224 melayani sistem MVAC. Modul ini  bertugas untuk mengatur suhu ruangan   dan mengatur motorize valve dari sebuah FCU untuk terbuka dan tertutup. Pada sistem ini juga terdapat ocupancy sensor berupa pir sensor , magnetic switch dan thermostat yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan tamu di kamar. Berikut merupakan konterol switch dari setipa modul
Tabel 4.3 Kontrol Swith da n La mpu Modul 201

## TELSINAS
Volume 5, No. 2 September 2022 e-ISSN 2621-5276 (online)
Input No MCB Ca ble Size La bel Description 1 16 A Utp Ca ble Ca t 6 Input 1 Switch Rea ding Right 2 Utp Ca ble Ca t 6 Input 2 Switch Rea ding Left 3 Utp Ca ble Ca t 6 Input 3 Switch Night  Light 4 Utp Ca ble Ca t 6 Input 4 Switch Shower 5 Utp Ca ble Ca t 6 Input 5 Switch Toilet 6 Utp Ca ble Ca t 6 Input 6 Switch Ma ster Output No MCB Ca ble Size K-1 Description 1 6 NYA  3 X2,5 Mm2 K-2 Rea sing La mp Right 2 6 NYA  3 X2,5 Mm2 K-3 Rea ding La mp Left 3 6 NYA  3 X2,5 Mm2 K-4 Night  Light 4 6 NYA  3 X2,5 Mm2 K-5 Shower Light 5 6 NYA  3 X2,5 Mm2 K-6 Toilet Light
Pada  kontrol    modul  201  melayani  inputan  swicth  dan  output  lampu.    Untuk  inputan menggunakan kabel UTP cat 6 dengan inputan switch reading , sitch night light switch kamar mandi dan switch master.
Tabel 4.4 Kontrol Switch Dan Lampu Modul 202 Input No MCB Cable Size Label Description 1 16 A Utp Cable Cat 6 Input 7 Switch Master 2 Utp Cable Cat 6 Input 8 Switch Task Light 3 Utp Cable Cat 6 Input 9 Micro Swith Wadrobe 4 Utp Cable Cat 6 Input 10 Swith Wall Lamp Right 5 Utp Cable Cat 6 Input 11 Swith Wall Lamp  Left 6 Utp Cable Cat 6 Input 12 Spare Output No MCB   Cable Size Label Description 1 6 NYA 3 X2,5 Mm2 K-1 Foyer Lamp 2 6 NYA 3 X2,5 Mm2 K-2 Led Cove 3 6 NYA 3 X2,5 Mm2 K-3 Wall Lamp Right 4 6 NYA 3 X2,5 Mm2 K-4 Wall Lamp Left 5 6 NYA 3 X2,5 Mm2 K-5 Wadrobe Led Light
Pada kontrol  modul 202 sama seperti modul 201 yaitu melayani inputan swicth dan output lampu. Untuk inputan menggunakan kabel UTP cat 6 dengan inputan switch foyer , switch led cove,  switch wall lamp  dan micro switch wadrobe
Volume 5, No. 2 September 2022 e-ISSN 2621-5276 (online)
Tabel 4.5 Kontrol Modul 224 Input NO   MCB Cable Size Label Description 1 16 A Utp Cable Cat 6 Ground Thermostat Modeva 2 Utp Cable Cat 6 12 Volt Dc Thermostat Modeva 3 Utp Cable Cat 6 3 Bus Thermostat Modeva 4 Utp Cable Cat 6 Door Contact Entrance Door Contact 5 Utp Cable Cat 6 Door Contact Balcony Door Contact 6 Utp Cable Cat 6 Pir Pir Motion Sensor 7 Utp Cable Cat 6 Th Thermostat ( - ) 8 Utp Cable Cat 6 Th Thermostat ( + ) Output NO   MCB Cable Size Label Description 1 16 A NYAF 1,5mm2 Low Fan Low 2 NYAF 1,5mm2 Medium Fan Medium 3 NYAF 1,5mm2 High Fan High 4 NYAF 1,5mm2 Cool Valve Motorize Valve Open 5 NYAF 1,5mm2 Cool Valve Motorize Valve Close 6 NYAF 1,5mm2 Ocuupancy To Contactor
Pada modul 224  melayani beban FCU dan kontrol lampu. Panda inputan modul menggunakan jenis kabel Utp Cable Cat 6 dengan inputan dari thermostat , door contact , dan pr sensor. Ada beberapa output yang dihasilkan yaitu mengontrol motorize valve FCU sehingga motorize valve dapt terbuka dan tertutup  secara otomatis.
Dari skema tersebut , sistem kontrol inncom mampu memberikan efisiensi yang sangat baik bagi sistem kelistrikan Laguna. Berikut merupakan table beban dari kamar sampel
Tabel 4.6 Da ta  Pengguna a n Beba n Ka mar Mengguna ka n Sistem kontrol inncom Deluxe King  A
NO TANGGAL BEBAN DI KWh (Kwh) BEBAN (KWh) 1 1-Jul-22 634.2 0 2 5-Jul-22 681.2 47 3 9-Jul-22 729.9 48.7 4 13-Jul-22 810.8 80.9 5 17-Jul-22 872.2 61.4 6 21-Jul-22 924.4 52.2 7 25-Jul-22 963.4 39 8 29-Jul-22 985.2 21.8 RATA RATA BEBAN PER HARI 12.54
Dari pengukuran energi yang telah dilakukan didapatkan konsumsi energi rata rata sebesar 12.54 KWh/ hari . Dengan konsumsi daya tersebut sistem kontrol ini sudah mampu menekan penggunaan energi listrik, sehingga penggunaan energi listrik menjadi lebih efisien.

## Perbandingan Penggunaan Energi Listrik Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Sistem Kontrol Inncom
Dari data yang  sudah didapatkan .akan dicari selisih pemakaian beban sebelum menggunakan sistem kontrol inncom dan sesudah menggunakan sistem kontrol inncom.   Pengukuran ini dilakukan dengan kondisi :
1. Memakai 2 kamar  dengan tipe kamar yang sama.
2. Tamu yang check in dari rombongan keluarga yang sama
3. Kapasitas tamu masing-masing 2 orang.
4. Check in di waktu yang sama.
5. Check out di waktu yang sama.
6. Tamu menginap sama-sama selama 30 hari
Berikut merupakan tabel perbandingan hasil pengukuran sebelum dan sesudah menggunakan sistem kontrol inncom.
Penggunaan beban rata – rata sebelum menggunakan inncom adalah 23,42 KWh/hari. Sedangkan rata rata beban setelah menggunakan sistem kontrol inncom adalah  12.54 KWh/hari. Dari  rata  rata tersebut terdapat selisih 10.89 KWh/hari
KWh/hari. Dengan menggunakan data yang sudah didapatkan , maka persentsae saving beban sebesar 11,08 per hari . Berikut mrupakan grafik selisih konsumsi beban listrik sebelum dan sesudah menggunakan inncom.
Gambar 4.1 Gra fik Perba ndinga n  Pengguna a n Beba n Sebelum  Da n Sesuda h Mengguna ka n Sistem kontrol

## inncom
Biaya total pemasangan sistem kontrol inncom yaitu sebesar Rp.12,851,920. Dari biaya inncom yang didapatkan kemudian kita mencari total efisiensi yang didapatkan setelah menggunakan sistem kontrol inncom. Dari rencana biaya yang diperlukan dalam pengaplikasian sistem kontrol inncom, dengan
0 47 95.7
176.6 238 290.2 329.2 351 0 80.2 148.6
264.8 368.8
441.8 535.8 655.8 0 200 400 600 800 1000 1200 K W H AXIS TITLE Grafik  Perbandingan Sebelum  Dan Sesudah Menggunakan  Kontrol Inncom INNCOM NON-INNCOM
estimasi waktu 3  tahun dan  dengan suku bunga sebesar 3,75%, maka biaya penggunaan sistem kontrol inncom sebesar  Rp. 14,056,787.50.
Efisiensi sistem kontrol inncom rata - rata perhari adalah 10.89 KWh. Sehingga dalam waktu satu bulan total saving energinya adalah 326,7 KWh. Dengan mengalikan biaya per KWh saat ini yaitu sekitar Rp. 1,700/ KWh. Sehingga efisiensi yang didapatkan dalam satu bulan adalah Rp. 555,390. Maka untuk mendapatkan nilai dari biaya pemasangan diatas , maka dapat dihitung menggunakan rumus dari BEP ( Break even Point)
BEP = Biaya Tetap/(Harga Per Unit – Biaya Variabel Per Unit)
= 14,056,787,50 / (555,390 -1700)
= 14,056,787,50 / 553,690
= 25,38
Jadi dengan menggunakan perhitungan BEP maka dengan efisisensi yang didapatkan p ihak  resort dapat balik modal  25,38 bulan.

## PENUTUP
Dari hasil Analisa yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Cara untuk mengoptimalkan efisiensi energi listrik yaitu dengan menggunakan sistem kontrol inncom, hal ini juga bermanfaat untuk mengurangi biaya operasional yang dikeluarkan pihak resort
2. Penggunaan sistem kontrol inncom dapat menambah efisiensi pengguanan tenaga listrik dimana sebelum menggunakan sistem kontrol inncom konsumsi energi listrik pada satu kamar sebesar 23,42 KWh/ hari dan setelah menguanakn kontrol inncom total penggunaan yang dihasilkan adalah 12.54 KWh / hari
3. Efisiensi yang didaptakan dengan menggunakan sistem kontrol inncom yaitu sebesar 10,89 KWh/ hari
4. Pengunaan sistem kontrol mampu menghsilkan efisiensi konsusmsi energi sebesar  326,7 KWh/ bulan . Dengan mengalikan biaya per KWh saat ini yaitu sekitar Rp. 1,700/ KWh, efisiensi yang didapatkan dalam satu bulan adalah Rp. 555,390 per bulan dan BEP yang didapatkan yaitu 25,38 bulan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alter, N., & Syed, H.S. “ An empirical analysis of electricity demand in Pakistan. International Journal of Energy Economics and Poli ”, (2011).
Chris D. Nugent, Juan Carlos Augusto “ Smart Homes and Beyond : ICOST  4th International Conference on Smart Homes and Health Telematics ” ( 2006)
I Wayan Sukadana, dkk. “ Sistem Monitoring dan Audit Energi Listrik Berbasis Internet Of Things (IOT) ”.
(2021)
Jati Untoro , dkk “ Audit Energi dan Analisis Penghematan Konsumsi Energi pada Sistem Peralatan Listrik di Gedung Pelayanan Unila ” (2014) Novian Bayu , “ Audit Energi Dan Monitoring Berbasis Iot Untuk Peningkatan Efisiensi Penggunaan Listrik Di Art Center Denpasar ”. ( 2022).
Volume 5, No. 2 September 2022 e-ISSN 2621-5276 (online)
Kresnadi , dkk. “ Evaluasi Penggunaan Listrik dengan Metode Konservasi Energi untuk Efisiensi Energi di Gedung FKIP UNTIRTA ”, (2020)
Meizano , dkk. “ Monitoring dan Manajemen Energi Listrik Gedung Laboratorium Berbasis Internet of Things (IoT) ”,  (2018)
Muiani  ,  dkk;  “ Pengaruh Efisiensi  Energi  Listrik  pada Sektor  Industri  dan  Komersial  terhadap Permintaan Listrik di Indonesia ”. (2018)
Prasetya Dkk; “ Analisis Peningkatan Efisiensi Penggunaan Energi Listrik Pada Sistem Pencahayaan Dan Air Conditioning (Ac) Di Gedung Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah Kota Malang”, (2014) Sophie Hebden. “ Invest in clean technology says IEA report ” (2006)
Titovianto Widyantoro, Energy CONSERVATION ACTION PLAN . ( 2014 ) Undang–Undang No. 30 Tahun 2007 tentang energi, dan Intruksi Presiden No. 2 Tahun 2008 Inncom datasheet . Media Cipta Perkasa