## KENYAMANAN TERMAL GEDUNG SETDA KUDUS
Farid Firman Syah, Muhammad Siam Priyono Nugroho Program Studi Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Sukoharjo 57102 Telp 0271-717417 E-mail: siam.priyono@ums.ac.id

## ABSTRAK
Indonesia memiliki iklim tropis yang lembab sehingga suhu dan kelembaban udaranya sangat tinggi.    Kondisi  udara  tersebut  dapat  berpengaruh  terhadap  produktifitas  kerja. Jalan  pintas  yang  sering  ditempuh  adalah  penggunaan  pendingin  udara. Pengkondisian udara secara alami semestinya diupayakan untuk ditempuh agar biaya operasional  bangunan  dapat  ditekan.    Penelitian  mengenai  kenyamanan  termal  ini dilakukan di suatu komplek gedung pemerintahan dengan studi kasus di Gedung Setda Kudus untuk mengetahui kondisi termal di ruang kerja.  Metode yang dilakukan adalah pengukuran  lapangan  dan  analisis  berdasarkan  teori  kenyamanan.    Hasil  yang diperoleh  menunjukkan  bahwa  kondisi  termal  di  dalam  bangunan  tidak  memenuhi syarat dan harus dilakukan upaya-upaya perbaikan.
Kata Kunci: kenyamanan, kudus, setda, termal, ventilasi

## PENDAHULUAN
Secara  geografis  Indonesia  berada dalam  garis  katulistiwa  atau  tropis,  namun secara  termis  (suhu)  tidak  semua  wilayah Indonesia  merupakan  daerah  tropis.  Daerah tropis  menurut  pengukuran  suhu  adalah daerah  tropis  dengan  suhu  rata-rata  20º  C, sedangkan rata-rata suhu di wilayah Indonesia  umumnya  dapat  mencapai  35º  C dengan tingkat kelembaban yang tinggi, dapat mencapai  85%  (iklim  tropis  panas  lembab). Keadaan  ini  terjadi  antara  lain  akibat  posisi Indonesia  yang  berada  pada  pertemuan  dua iklim ekstrim (akibat posisi antara 2 benua dan 2  samudera),  dan  perbandingan  luas  daratan dan  lautannya.    Kondisi  ini  kurang  mengun- tungkan  bagi  manusia  dalam  melakukan aktifitasnya  sebab  produktifitas  kerja  manusia cenderung menurun atau rendah pada kondisi udara  yang  tidak  nyaman  seperti  halnya terlalu dingin atau terlalu panas.  Produktifitas kerja  manusia  meningkat  pada  kondisi  suhu (termis)  yang  nyaman  (Idealistina,  1991).
Suhu  nyaman  termal  untuk  orang  Indonesia berada    pada  rentang  suhu  22,8°C  -  25,8°C dengan  kelembaban  70%.    Langkah  yang paling  mudah  untuk  mengakomodasi  Kenya- manan  tersebut  adalah  dengan  melakukan pengkondisian  secara  mekanis  (penggunaan AC)  di  dalam  bangunan  yang  berdampak pada bertambahnya penggunaan energi listrik.  Cara  yang  paling  murah  memperoleh kenyamanan  termal  adalah  secara  alamiah melalui pendekatan arsitektur, yaitu merancang  bangunan  dengan  mempertim- bangkan orientasi terhadap matahari dan arah angin,  pemanfaatan  elemen  arsitektur  dan material bangunan, serta pemanfaatan elemen-elemen lansekap.
Dalam  proses  perancangan  arsitektur dengan  memakai  pendekatan  iklim,  terdapat empat  variabel  yang  dominan,  yaitu  1).  suhu udara  (T,  °Celcius),  2).  kelembaban  relatif (RH),  3).  radiasi  matahari  (GT , °Celcius),  4). kecepatan angin yang ada (V,m/dt)
Tabel 1. Suhu Nyaman menurut Standar Tata Cara Perencanaan Teknis Konservasi Energi pada Bangunan Gedung
Temperature Efeektif (TE) Kelembaban  (RH)  Sejuk nyaman 20,5°  C – 22,8°  C 50 % Ambang atas 24 ° C 80 %  Nyaman optimal 22,8°  C – 25,8° C 70 % Ambang atas 28 ° C  Hangat nyaman 25,8 ° C – 27,1°  C 60 % Ambang atas 31°  C Sumber  : Soegiyanto, 1990)
Sekretariat  Daerah  (Setda)  merupakan suatu  unsur  pembantu  pimpinan  pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah bertugas membantu kinerja kepala daerah yaitu Bupati.  Gedung Sekreta- riat  Daerah  Kabupaten  Kudus  adalah  gedung yang menampung  segala  aktivitas  Sekretariat Daerah , dan merupakan sarana & prasarana perkantoran  lingkungan  Sekretariat  Daerah Kabupaten  Kudus.    Gedung  Sekretariat  Dae- rah Kabupaten Kudus berada dalam kawasan Kantor  Kabupaten  Kudus,  letaknya  yaitu sebelah  Barat  Pendopo  Kabupaten.    Gedung sekretariat  daerah  yang  ada  pada  saat  ini
dirasa  kurang  memenuhi  serta  terasa  tidak nyaman,  dikarenakan  bangunan  yang  ada pada saat ini merupakan bangunan lama yang hanya  mendapatkan  renovasi/rehab  ringan. Bukaan  atau  ventilasi  yang  adapun  kurang optimal,  yang  mengakibatkan  tubuh  terasa gerah pada saat AC padam karena pemadaman listrik ataupun adanya kerusakan AC.  Hal  ini  yang  menyebabkan  di  dalam ruang kantor sekretariat daerah terasa kurang nyaman  yang  tentunya  akan  berpengaruh pada  kinerja  pejabat  sekretariat  daerah  dan staf-stafnya.
Gambar 1. Peta Lokasi Kantor Kabupaten Kudus (Sumber : http://www.kudus.go.id/dan ilustrasi penulis, 2012)

## METODE PENELITIAN
Lokasi  penelitian  berada  di  Kudus  tepatnya  Kompleks  Gedung  Perkantoran  Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus, seperti terlihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Lokasi Penelitian (Sumber: Analisa Peneliti, 2011)
Gambar 3. Denah gedung SEKDA (Sumber: Data Kab. Kudus, 2011)
Ruangan  yang  akan  diteliti  diambil  sampel sebanyak  3  ruang  yaitu  1).R.  tamu  dan Lobby.2).  R.  Badan  Kepegawaian  Daerah (BKD).  3),R.  Kantor  Kesatuan  Bangsa  dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGLIN- MAS).
Dalam  penelitian  ini  digunakan  metode Penelitian  Induktif,  yaitu  yang  dibuat  untuk membangun  teori  berdasarkan  data-data lapangan.   Cara pengumpulan data dilakukan dua  tahap,  yaitu  pengumpulan  data  primer dan  data  sekunder.  Data  primer  adalah  data yang  di  ambil  langsung  di  lapangan.  Data sekunder  data  yang  diperoleh  dari  instansi terkait.  Data  primer  yang  diambil  dilapangan meliputi;  mengukur  suhu  udara  (T,  °Celcius), mengukur kelembaban relatif (RH), mengukur radiasi  matahari  (GT,  °Celcius),  mengukur kecepatan
angin  yang  ada  (V,  m/dt). Psychrometric Chart dan Nomogram Temperatur Efektif juga digunakan dalam pengukuran ini.  Sedangkan data sekunder yang dikumpulkan meliputi lay- out bangunan  di  kawasan  kantor  Kabupaten, sampel  ruang  yang  diteliti  serta  denah  lokasi. Untuk  mengetahui  tingkat  kenyamanan  awal dalam gedung, peneliti melakukan wawancara dengan  beberapa  karyawan  (5 –7  orang tentang kenyamanan dalam Gedung
Sekretariat Daerah.

## HASIL PENELITIAN
Hasil Pengujian Pada R. Tamu - Lobby
Survei dilakukan pada jam kerja khususnya  dimana  kondisi  udara  dirasa  ideal untuk menentukan kenyamanan suatu tempat yaitu  pada  jam  13.00  WIB  dimana  cuaca terasa  panas,  dari  hasil  survei  didapatkan data sebagai berikut:
Dimensi ruang : Panjang ruang = 8.5 m Lebar ruang = 8.3 m Tinggi ruang = 3.5 m Volume ruang = 246.9 m³ Jumlah manusia dalam ruangan = 4 orang Aktifitas Stabil Pendingin Udara AC Wall Mounted kapasitas 0.5 PK = 2 bh
Luas bukaan pintu : 1 x 3.75 = 3.75 m²
Gambar 4. Pintu R. Tamu - Lobby (Sumber : Survey lapangan, 2011)
Dari  hasil  survey,  Ruang  Tamu –  Lobby termasuk  dalam  kategori  kondisi  lingkungan yang  tidak  nyaman    dengan  suhu  efektif 34.5ºC, karena kondisi lingkungan yang sukar mulai  dirasakan  adalah  pada  suhu  33.5  ºC – 35.5ºC (Idealistina, 1991).
Hasil  Pengujian  R.  Badan  Kepegawaian Daerah ( BKD ) Survei dilakukan pada jam kerja khususnya  dimana  kondisi  udara  dirasa  ideal untuk  menentukan  kenyaman  suatu  tempat yaitu  pada  jam  13.00  WIB  dimana  cuaca terasa  panas,  dari  hasil  survey  didapatkan data sebagai berikut:
Dimensi ruang : Panjang ruang = 12 m Lebar ruang = 8 m Tinggi ruang = 3.5 m Volume ruang = 336 m³ Jumlah manusia dalam ruangan =  3 orang Aktifitas Stabil Pendingin Udara AC Wall Mounted kapasitas 0.5 PK = 2 bh Luas bukaan pintu : 1 x 3.75 = 3.75 m² Luas bukaan jendela  : 2 x 3.9   = 7.8 m² Luas bukaan bouven  : 2 x 1.5   = 3 m²
Gambar 5. Ruang BKD (Sumber: Survey lapangan, 2011)
Dari hasil pengukuran, Ruang Badan Kepegawaian Daerah termasuk dalam kategori  kondisi  lingkungan  yang  tidak  dapat ditolerir dengan suhu efektif  35.5ºC.

## Hasil Pengukuran Ruang KESBANGLINMAS
Survey  dilakukan  pada  jam  kerja  khususnya dimana  kondisi  udara  dirasa  ideal  untuk menentukan  kenyaman  suatu  tempat  yaitu
pada  jam  13.00  WIB  dimana  cuaca  terasa panas,  dari  hasil  survey  didapatkan  data sebagai berikut:
Dimensi ruang : Panjang ruang = 12 m Lebar ruang = 11.5 m Tinggi ruang = 3.5 m Volume ruang = 483 m³ Jumlah manusia dalam ruangan =  3 orang Aktifitas Stabil Pendingin Udara AC Wall Mounted kapasitas 0.5 PK = 2 bh Luas bukaan pintu : 1 x 3.75 =   3.75 m²
Luas bukaan jendela  : 4 x 3.9   = 15.6 m² Luas bukaan bouven  : 4 x 1.5   =   6 m²
Gambar 6. Ruang KESBANGLINMAS (Sumber: Survey lapangan, 2011)
Dari  hasil  survey,  Ruang  Kantor  Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGLINMAS) termasuk dalam kategori kondisi  lingkungan  yang  tidak  dapat  di  tolerir dengan suhu efektif  35.5ºC.Data yang diambil untuk diolah adalah pada Tabel 3 dikarenakan data  tersebut  diambil  ketika  AC/pendingin udara  dimatikan  lebih  dari  24  jam  sehingga tidak  terpengaruh  kinerja  dari  penghawaan buatan.  Tabel  2  disajikan  untuk  data pembanding.
Menurut  penelitian  Lippsmeier,  batas-batas kenyamanan manusia untuk daerah khatulistiwa  adalah  19°C  TE  (batas  bawah) – 26°C TE (batas atas).  Pada temperatur 26°C TE umumnya manusia sudah mulai berkeringat.    Daya  tahan  dan  kemampuan kerja manusia mulai menurun pada temperatur  26°C  TE –  30°C  TE.    Mengacu pada  penelitian  Lippsmeier  maka  dapat disimpulkan  bahwa  ruangan  pada  Gedung Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Kudus  tidak nyaman.
Tabel 2 . Hasil pengukuran suhu udara, kelembaban dan kecepatan angin
(Sumber: Hasil pengukuran dan analisis peneliti, 26 Oktober 2011)
Keterangan: Pengambilan data setelah AC dimatikan selama 10 menit.
Tabel 3 . Hasil pengukuran suhu udara, kelembaban dan kecepatan angin
(Sumber: Hasil pengukuran dan analisis peneliti, 6 November 2011)
Keterangan : Pengambilan data setelah AC dimatikan lebih dari 24 jam.
PEMBAHASAN Analisa Orientasi Bangunan Gedung Sekretariat Daerah terhadap Matahari
Bangunan  gedung  sekretariat  daerah mempunyai orientasi terhadap matahari dengan    sisi  bangunan  yang  pendek menghadap  Utara  dan  Selatan,  sehingga bidang terluas menghadap Timur dan Selatan dengan perletakan jendela yang juga menghadap  Timur  dan  Selatan,  dengan kondisi  tersebut  bagian  dengan  penampang terluas menerima radiasi matahari, yang lebih banyak  yang  mengakibatkan  ruangan  terasa makin panas.
Analisa Orientasi Bangunan Gedung Sekertariat Daerah terhadap angin Terdapat bouvenlicht pada  salah  satu sisi dinding untuk menciptakan cross ventilation (ventilasi  silang).    Dengan  model bouvenlicht seperti  gambar  di  atas  kurang ideal, dikarenakan masih minim untuk pertukaran udara masuk dan keluar (pergantian  udara)  yang  menyebabkan  ruang terasa  panas  karena  kurang  optimalnya sistem ventilasi silang.
Ruang Amatan Waktu Amatan Suhu Ruang (°C) Kecepat an Angin (m/s) Suhu(°C)dan Kelembaban Udara(°C) Suhu Efektif Rg Nomogrm Suhu Luar Ruang (°C) Dry ( ° C) Kelembaban Udara (Psikometrik)(Hygro mtr) Wet ( ° C) Ruang Tamu& Lobby 10.00 23.8 0.5 25.4 62 61 20.5 22.8 27 13.00 24.2 0.5 24.8 62 61 20 19.8 28 Ruang BKD 10.00 24.2 0.5 24.8 62 61 20.2 20 27 13.00 24.4 0.5 24.8 66 66 21.6 24.3 28 Ruang KESBA NGLINM AS 10.00 24.2 0.5 24.8 62 61 20.2 20 27 13.00 24.4 0.5 24.8 66 66 21.6 24.3 28 Ruang Amatan Waktu Amata n Suhu Ruang (°C) Kecepat an Angin (m/s) Suhu(°C)dan Kelembaban Udara(°C) Suhu Efektif Rg Nomogram Suhu Luar Ruang (°C) Dry ( ° C) Kelembaban Udara (Psikometrik)(Hygrom eter) Wet ( ° C) Ruang Tamu& Lobby 10.00 30 0.25 28.4 65 64 27.5 25 27 13.00 31.5 0.25 34 72 68 29 31.5 28 Ruang BKD 10.00 30.4 0.25 32 65 64 28.5 30 27 13.00 34.5 0.25 36.5 74 66 30.7 33 28 Ruang KESBA NGLINM AS 10.00 31.2 0.25 34.7 64 63 28.7 31 27 13.00 34.5 0.25 36.5 74 57 29 33 28
112
Analisa Elemen Arsitektur  (Pelindung Radiasi Matahari)
Apabila  posisi  bangunan  pada  arah Timur  dan  Barat  tidak  dapat  dihindari,  maka pandangan bebas melalui jendela pada sisi ini harus  dihindari  karena  radiasi  panas  yang langsung masuk ke  dalam  bangunan  (melalui bukaan/kaca)  akan  memanaskan  ruang  dan menaikkan  suhu/temperatur  udara  dalam ruang.  Di  samping  itu  efek  silau  yang muncul pada saat sudut matahari rendah juga sangat mengganggu. Karena pada gedung sekertariat  daerah  menggunakan  desain jendela  yang  lebar  dan  menggunakan  bahan kaca  bening  transparan  tanpa  dilengkapi elemen  arsitektur  seperti  pelindung  terhadap radiasi  matahari  ( solar  shading  devices ), ditambah  jendela  yang  selalu  tertutup  korden maka  cahaya  matahari  yang  masuk  tidak dapat  tereduksi  (terasa  panas).  Hal  tersebut yang  menyebabkan  jendela  selalu  tertutup serta  dilapisi  dengan  kain  korden  serta  lebih memilih  menggunakan  penghawaan  buatan dengan pendingin udara atau AC.

## SIMPULAN DAN SARAN
Dari  hasil  analisis  dan  pembahasan dalam  penelitian  yang  mengambil  lokasi penelitian  di  Kantor  Sekretariat  Daerah Kabupaten  Kudus  dapat  diambil  simpulan sebagai berikut:
1)  Dari hasil survei di tiga sampel ruang serta pengolahan  data  menunjukkan  bahwa tingkat kenyamanan untuk :
a.  Ruang Tamu – Lobby termasuk dalam kategori kondisi lingkungan yang sukar dengan suhu efektif 34.5 ºC.
b.  Ruang  Badan  Kepegawaian  Daerah termasuk dalam kategori kondisi lingkungan  yang  tidak  dapat  ditolerir dengan suhu efektif 35.5 ºC.
c.  Ruang  Kantor  Kesatuan  Bangsa  dan Perlindungan Masyarakat (KES- BANGLINMAS) termasuk dalam
kategori  kondisi  lingkungan  yang  tidak dapat  di  tolerir  dengan  suhu  efektif 35.5ºC.
2)  Tidak  adanya cross  ventilation membuat keadaan  tubuh  terasa  gerah  karena pergantian udara tidak lancar.
3)  Tidak  adanya solar  shading  devices atau pelindung
radiasi sinar matahari
menjadikan ruangan menjadi lebih panas.
4)  Dengan  keadaan  termal  yang  tidak  ideal khususnya  pada  penghawaan  hal  itu menyebabkan dalam ruangan lebih menggunakan  penghawaan  buatan  yang secara  otomatis  akan  mempe-ngaruhi biaya operasional bangunan.
Dari hasil kesimpulan, analisa dan pembahasan  dalam  penelitian  yang  diambil dari  Kantor  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Kudus dapat disarankan sebagai berikut:
1)  Menciptakan  kondisi  termal  sangat  perlu diupayakan  pada  bangunan  kantor  untuk meningkatkan  kiner-ja/aktifitas  yang  lebih optimal.
2)  Perlunya  studi/penelitian  lanjutan  dengan sampel ruang dan waktu pengukuran yang lebih  panjang  disertai  analisa  pergerakan udara eksternal.
3)  Pemerintah daerah dalam hal ini
Pemerintah Kabupaten Kudus harus berperan aktif dalam mengupayakan renovasi  atau  perbaikan  infrastruktur  dan sarana  prasarana  yang  tidak  layak  agar kinerja  staf  pemerintahan  bisa  lebih optimal.
4)  Kondisi  ideal  yang  harus  dibuat  untuk menciptakan  bangunan  nyaman  secara termal adalah sebagai berikut:
a.  Teritis  atap/ Overhang harus  dibuat cukup lebar.
b.  Selubung  bangunan  (atap  dan  dinding) berwarna muda (meman-tulkan cahaya).
c.  Mengupayakan terjadinya ventilasi silang.
d.  Bidang –bidang atap dan dinding mendapat  bayangan  yang  baik  melalui vegetasi
e.  Penyinaran langsung dari matahari
dihalangi (menggunakan solar shading devices ) untuk menghalangi panas dan silau.

## DAFTAR PUSTAKA
Boutet, Terry S. ,1987, Controlling Air Movement , New York: McGraw-Hill Book Company.
Departemen Pekerjaan Umum  ,1993, Standar Tata Cara Perencanaan Teknis Konservasi Energi Pada Bangunan Gedung , Bandung: Yayasan LPMB.
Egan, M. David,  1975, Concept in Thermal Comfort, London: Prentice-Hall International.
Houghton dan Yaglou, 1923, dalam ‘Determining Lines of Equal Comfort’, Transactions of America Society of Heating and Ventilating Engineers Vol. 29
Lippsmeier, Georg ,1994, Building in the Tropics (terj.),Jakarta: Erlangga.
Mangunwijaya, Y.B., 1988, Pengantar Fisika Bangunan, Jakarta: Djambatan
Szokolay S.V, et. al ,1973, Manual of Tropical Housing and Building, Bombay: Orient Langman.
http://www.kudus.go.id/, Peta Wilayah Kota Kudus, diakses pada tanggal 20 Oktober 2011