## Jurnal APLIKASI ISSN.1907-753X

## Perbaikan Struktur Gedung Bangunan Cagar Budaya
(Studi Kasus pada bangunan di Jl. Rajawali No. 3 – 5, Surabaya)
Akhmad Yusuf Zuhdy, R. Buyung Anugraha, Sungkono Program Studi Diploma Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya
Email: yusuf_zuhdi@ce.its.ac.id

## Abstract
This  study  is  a  continuation  of  previous  study  of  structural  evaluation  of  heritage  building  at Rajawali Road No. 3-5 Surabaya. This building is mainly used for office. The aim of the study is to get strengthening recommendation for the building. From this study, it is recommended that strengthening should be applied at supporting elements of the building such as plate, beam and column so that the building can support a design live load of  250 kg/m 2 . It is required that the building should  perform well under either service or ultimate  load. To fulfill this requirement, this study recommends the use of fiber reinforced polymers (FRP) as strengthening method for plate, beam and column.
Keywords: building structure reinforcement, heritage building, service and ultimate load maximum.

## Abstrak
Studi ini adalah kelanjutan dari studi sebelumnya tentang analisa kelayakan teknis penggunaan gedung  cagar  budaya  pada  bangunan  di  jl.  Rajawali  no.  3-5  Surabaya  sebagai  gedung perkantoran.  Studi  ini  bertujuan  untuk  menghasilkan  rekomendasi  teknis  perbaikan  struktur bangunan  gedung  tersebut.  Studi  ini  merekomendasikan  perkuatan  tambahan  pada  elemen yang mendukung struktur utama gedung seperti pelat, balok dan kolom agar mampu menerima beban hidup sebesar 250 kg/m 2 . Struktur utama gedung disyaratkan dapat bekerja dengan baik pada keadaan batas layan dan batas ultimate. Untuk memenuhi syarat tersebut, maka studi ini menyarankan perkuatan dengan bahan fiber reinforced polymers (FRP) pada kolom, balok, dan pelatnya.
Kata kunci: perbaikan struktur, cagar budaya, batas layan, dan ultimate.

## 1. Pendahuluan
Gedung di    jl.  Rajawali  No.  3 – 5,  Sura- baya, akan dioptimalkan  penggunaan- nya  dan  difungsikan  sebagai  gedung CBC  Surabaya  Jembatan  Merah. Ge- dung  tersebut merupakan  salah  satu gedung  cagar  budaya  Kota  Surabaya dan  tidak  ada  catatan  yang  resmi  sejak kapan  mulai  difungsikan  sepenuhnya sebagai  salah  satu perusahaan  perban- kan  nasional  yang  berada  di  kota  Su- rabaya. Gedung  yang  terletak  di  Jl. Rajawali no. 3-5,  Surabaya,  terdiri  dari 2  (dua)  lantai (Zuhdy,  2012). Pelak- sanaan perbaikan terhadap  gedung  ini dilakukan untuk mengetahui  kekuatan sisa  dari bangunan  ini  sehubungan dengan  alih  fungsi  gedung.  Data  yang digunakan dalam perhitungan  berdasar-
kan  data  dari  uji  material  yang  telah dilaksanakan  oleh  PT.  ITS  Kemitraan sebelumnya.  Data-data  teknis  yang digunakan  antara  lain  data  goemetri bangunan, dimensi elemen-elemen struktur  (meliputi  dimensi  plat  lantai, balok  dan  kolom),  kuat  tekan  beton, kuat  tarik  baja, serta  posisi  penulangan yang terpasang (Zuhdy, 2012).

## 1.1. Lokasi Studi
Untuk  pelaksanaan  studi  gedung yang berlokasi  di  jalan  Rajawali  no.  3-5 Surabaya  berada  di  kawasan  perda- gangan wilayah Surabaya Utara (Zuhdy, 2012).  Untuk  batas-batas  dari  gedung seperti  pada  gambar  1 adalah  sebagai berikut (Zuhdy, 2012):

## Jurnal APLIKASI
ISSN.1907-753X
Sebelah Utara : Pusat Grosir Jemba- tan Merah Plasa Sebelah Selatan : Kawasan Perumahan Sebelah Barat : Hotel Ibis Surabaya Sebelah Timur : Kantor  Cabang  Bank Mandiri Rajawali

## 1.2. Data Geometri
Menurut  Zuhdy  2012,  gedung tersebut terdiri dari 2 (dua) lantai dengan luasan mencapai  1250,25  m 2 .  Struktur  balok yang  dimaksud  pada  bagian  ini  adalah struktur  balok  sebagai  pendukung  pelat beton  lantai  2. Data  yang  digunakan dalam  perhitungan berdasarkan  data dari  uji  material  yang  telah  dilaksana- kan  oleh  PT.  ITS  Kemitraan. Pada gedung  ini,  baik  pada  struktur  balok induk  maupun  balok  anak,  keduanya merupakan  balok  komposit  baja  dan beton.  Untuk  balok  induk  mempunyai dimensi  250  x  500  mm  dengan  jarak antar  balok  4000  mm,  sedangkan  pada balok  anak  mempunyai  dimensi  200  x 300  mm  dengan  jarak  antar  balok  750 mm (gambar 1). Struktur kolom gedung terdiri  dari  2  macam  dimensi  kolom. Kolom  pertama  merupakan  kolom komposit  baja  dan  beton  berbentuk lingkaran  dengan  diameter  400  mm, sedangkan  kolom  kedua  merupakan kolom  batu  bata  berbentuk  persegi empat  dengan  dimensi  800  x  600  mm (gambar 2 dan 3).
Zuhdy 2012 menyatakan bahwa elemen struktur yang  ada  pada  gedung  ini merupakan  elemen  komposit  baja  dan beton  yang  terdiri  dari  balok  persegi empat  dengan  dimensi  200  x  300  mm dan  250  x  500  mm  serta  kolom  lingka- ran dengan diameter 400 mm.

## 2. Metodologi

## 2.1. Kinerja Batas Layan
Menurut Zuhdy  2012,  berdasarkan SNI 03-1726-2002 kinerja batas layan struk- tur  gedung  ditentukan  oleh  simpangan antar-tingkat  akibat  pengaruh  Gempa Rencana.  Untuk  membatasi  terjadinya pelelehan  baja  dan  peretakan  beton yang berlebihan, disamping untuk men- cegah  kerusakan  nonstruktur  dan  keti- daknyamanan  penghuni.  Untuk  meme- nuhi  persyaratan  kinerja  batas  layan struktur  gedung,  dalam  segala  hal  sim- pangan antar-tingkat  yang dihitung dari simpangan  struktur  gedung  tidak  boleh melampaui  0,03/R  kali  tinggi  tingkat yang bersangkutan atau 30 mm, bergan- tung yang mana yang nilainya kecil.

## 2.2. Kinerja Batas Ultimate
Zuhdy 2012 menyatakan bahwa kinerja batas ultimate struktur  gedung  ditentu- kan oleh simpangan antar-tingkat b maksi- mum struktur  gedung  akibat  pengaruh Gempa Rencana dalam  kondisi struktur gedung  di  ambang  keruntuhan.  Untuk membatasi  kemungkinan  terjadinya  ke- runtuhan  struktur  gedung  yang  dapat menimbulkan  korban  jiwa  manusia  dan untuk  mencegah  benturan  berbahaya antar-gedung  atau  antar  bagian  struktur gedung  yang  dipisah  dengan  sela pemisah (sela dilatasi). Untuk memenu- hi  persyaratan  kinerja  batas ultimate struktur  gedung,  dalam  segala  hal  sim- pangan antar-tingkat  yang dihitung dari simpangan struktur gedung, tidak boleh melampaui 0,02 kali tinggi tingkat yang bersangkutan.

## Jurnal APLIKASI
ISSN.1907-753X
B C D A 14 11 10 7 6 5 4 1 E F G H DENAH BALOK LANTAI 2 01 1000 2 3 12 13 9 15 16 17 18 19 20 I J K L I 21 22 8 23 Balok 20 x 30 cm Balok 25 x 50 cm Balok 20 x 30 cm Balok 25 x 50 cm
Gambar 1. Denah Balok Lantai 2 Gedung di Jl. Rajawali no. 3-5 Surabaya

## 2.3. Kondisi Komponen Struktur
Beberapa  kondisi  komponen-komponen struktur  yang  mengalami  kerusakan struktural sebagaimana hasil investigasi lapangan adalah  kondisi  balok  anak, pelat lantai, kolom, dan pelat tangga se- perti terlihat pada gambar 4, 5, 6 dan 7.

## 2.4. Pengumpulan Data
Data-data  yang  diperlukan  adalah  data dimensi  komponen  struktur  serta  kuali- tas bahan yang meliputi antara lain:
1. Kuat tekan beton Menurut Zuhdy 2012, dalam melakukan analisis  struktur,  maka  perlu  diketahui kualitas  beton,  terutama  kuat  tekannya. Untuk  mengetahui  kuat  tekan  beton dapat  dilakukan  uji non distructive  test (uji tidak merusak) dengan pengambilan sampel  bor  inti  (core  case),  Schmidt Hammer  Test,  UPV  (Ultrasonic  Pulse Velocity) dan lain lain. Pengujian bahan dilakukan  pada  bagian  struktur  yang

## ISSN.1907-753X
B C D A 7 6 5 4 1 E F G H DENAH KOLOM LANTAI 1 01 1000
2 3 I J K L I Kolom Ø 40 cm Kolom 60 x 80 cm 14 11 10 12 13 9 15 16 17 18 19 20 21 22 8 23
pada  dugaan  awal  diragukan kekuatan- nya.
2. Baja Tulangan Zuhdy  2012  menyatakan  bahwa  tega- ngan  leleh  baja  tulangan  ditentukan berdasar data mutu baja yang digunakan pada  pelaksanaan  pembangunan  (as build drawing).

## 2.5. Perbaikan Struktur Gedung
Berdasarkan  hasil  evaluasi  kinerja struktur yang telah dilakukan oleh Zuh- dy 2012, pada dasarnya kerusakan yang terjadi  pada  beberapa  komponen  struk- tur bangunan gedung di jl. Rajawali no. 3-5,  Surabaya  ini  lebih  cenderung disebabkan  oleh  terjadinya  pelapukan komponen-komponen  struktur  pelat, balok maupun tangga.
Gambar 2. Denah Kolom Lantai 1 Gedung di Jl. Rajawali no. 3-5 Surabaya

## Jurnal APLIKASI ISSN.1907-753X
I J L B
C D A E F G H I DENAH KOLOM LANTAI 2 01 1000 4 1 2 3 7 6 14 11 10 12 13 9 15 16 17 18 19 20 21 22 8 23 K Kolom 60 x 80 cm
Gambar 3. Denah Kolom Lantai 2 di Jl. Rajawali no. 3-5 Surabaya
Hal  ini  terjadi  akibat  kondisi  fisik bangunan yang dipengaruhi oleh tingkat kelembaban lingkungan setempat sehingga pembesian  yang terdapat pada struktur  beton  mengalami  korosi  dan terjadi spalling, lihat gambar 8.
Mengingat  bahwa  kondisi  kerusakan yang  terjadi  saat  ini  merupakan  ke- rusakan  sedang  maka  untuk  mengem- balikan  pada  tingkat  keandalan  struktur
bangunan cukup  dilakukan  perbaikan – perbaikan  setempat.  Oleh  karena  itu dalam hal perbaikan struktur gedung ini dilakukan secara parsial dengan metode perbaikan  pada  komponen-komponen struktur  yang  mengalami  pelapukan saja.
Perbaikan pada struktur beton bertulang dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara,
diantara  metode  yang  sering  diterapkan yaitu:
a. Perbaikan dengan cara grouting
Dilakukan  pada  beton  yang  menga- lami  retak  dengan  kedalaman  yang cukup dalam dan lebar retakan lebih dari 20 mm.
b. Perbaikan  dengan  cara patching/
rendering (penambalan beton)
Pada struktur beton yang mengalami kerusakan  retakan  dengan  keda- laman  kurang  dari  20  mm  atau kerusakan  terjadi  pada  selimut beton.
Gambar 4.  Kondisi  Balok  Anak    yang
Mengalami Pelapukan  akibat  Korosi  pada Tulangan
Gambar 5. Kondisi Pelat Lantai yang
Mengalami Pelapukan akibat Korosi pada Tulangan
c. Perbaikan  dengan  cara patchrock (penambalan  beton  dengan setting time 3 jam)
Dilakukan  pada  pelat  yang  mem- butuhkan kekuatan tinggi dan mem- butuhkan waktu setting yang cepat.
d. Perbaikan dengan epoxy injection
Dilakukan  terhadap  permukaan  be- ton  yang  mengalami  retak  rambut atau  retak  dengan  lebar  kurang  dari 10 mm.

## Gambar 6. Kondisi  Kolom  Mengalami
Retak Struktural
Gambar 7. Kondisi  Pelat  Tangga  yang Mengalami Pelapukan

## Jurnal APLIKASI ISSN.1907-753X
Menurut  ACI  224.1R-15,  retak  perlu diperbaiki  jika  mengurangi  kekuatan, kekakuan,  dan  keawetan  struktur.  Pe- makaian  material Fibre  Reinforced Polymers (FRP)  telah  banyak  digu- nakan  sebagai  salah  satu  material  per- kuatan.  Keuntungannya  antara  lain  da- pat  meningkatkan  kekuatan  struktur, materialnya  ringan,  tahan  terhadap korosi,  dan  dapat  dibentuk  sesuai dengan  bentuk  permukaan.  Kelema- hannya  antara  lain  harganya  yang mahal,  terutama  jenis  CFRP,  dan  ber- sifat  anisotropis  dimana  sifat  mate- rialnya  tidak  sama  pada  setiap  arahnya.
Fibre  Reinforced  Polymers (FRP) memberikan  keuntungan  antara  lain memberikan  kuat  tarik  yang  tinggi, sangat  ringan,  pelaksanaan  lebih  cepat, tidak  memerlukan area  kerja  yang  luas, dan tidak mengalami korosi.
Gambar 8. Mekanisme  Terjadinya Spal- ling pada Beton Bertulang
Balok  maupun  kolom  yang  mengalami retak  halus  kurang  dari  10  mm  dila- kukan  perbaikan,  baik  berupa patching maupun  injeksi epoxy. Perbaikan  terha- dap  kerusakan  beton  dengan  metode patching dilakukan  pada  struktur  (ko-
lom, balok, maupun pelat) yang menga- lami  kerusakan  retakan  dengan  keda- laman  kurang  dari  20  mm  atau  keru- sakan  terjadi  pada  selimut  beton.  Taha- pan-tahapan  pelaksanaan patching ada- lah sebagai berikut:
a. Pada permukaan beton yang menga- lami  retak  dilakukan chipping (pe- ngupasan selimut beton).
b.  Setelah  pengupasan  selimut  beton selesai  dilakukan,  maka  pada  per- mukaan  beton    tersebut  dilapisi  de- ngan  bahan  perekat  untuk  merekat- kan beton lama dengan beton baru. c. Material micro  concrete yang  digu- nakan  untuk patching dimixing terlebih  dahulu  dengan  mengguna- kan hand mixer.
d. Kemudian  material  yang  telah  sele- sai  dimixing diaplikasikan  pada permukaan  beton  secara  lapis  demi lapis  dengan  menggunakan  tangan, dengan ketebalan 10 – 20 mm setiap lapisan  sampai  tercapai  ketebalan yang direncanakan.
e.  Lalu  dilakukan finishing dengan menggunakan hand trowel.
Perbaikan  dengan  cara epoxy  injection diaplikasikan  pada  permukaan beton yang mengalami retak rambut atau retak dengan  lebar  kurang  dari  10  mm.  Pada pelaksanaan  perbaikan  dengan  cara  ini digunakan  material  pengisi  dari  jenis epoxy.  Pengisian  material epoxy terse- but dilakukan dengan menggunakan alat Low  Pressure  Injection (LPI)  melalui Packer yang  dipasang  sepanjang  reta- kan  (lihat  gambar 9).  Pengisian  dilaku- kan  sampai  seluruh  retakan  tersebut penuh.

## Jurnal APLIKASI ISSN.1907-753X
Ada beberapa kondisi dan material yang dipergunakan  yang  perlu  diperhatikan sebelum melaksanakan injeksi yaitu:
a. Retak yang  mengakibatkan  keboco- ran  tanpa  membutuhkan strength yang  tinggi  biasanya  diinjeksi  de- ngan  PU  (polyurethan)  yang  ber- fungsi menghambat air.
b. Retak  yang  mempengaruhi  kondisi
struktur, dipakai material Conbextra EP  10  TG  karena  membutuhkan strength lebih.
Gambar 9. Perbaikan kolom beton dengan cara epoxy injection
Retak  dengan  lebar  kurang  dari  5  mm dilakukan  injeksi  semen  ditambah con- bex 100  yang  berfungsi  mengembang- kan  semen  untuk  menutup  celah  (retak yang bukan retak rambut).

## 2.6. Penilaian Kekuatan Penampang Komponen Struktur
Apabila dimensi komponen struktur dan kualitas  bahan  sudah  diketahui,  maka kekuatan  struktur  dalam  mendukung momen,  gaya  geser,  dan  aksial  dapat dianalisis.  Komponen  struktur  harus mempunyai  kekuatan  tersedia  R (resis-
tance) minimum sama dengan kekuatan diperlukan  atau  kuat  perlu  U  (ultimate) atau  dapat  dituliskan  R ≥  U.  Kuat tersedia  R  adalah  sama  dengan  kapasi- tasnya (kuat nominal) dikalikan dengan faktor  reduksi  kekuatan  φ  sesuai  pasal 22.2.5  SNI-2847-2002.  Kuat  perlu  U dihitung  berdasarkan  kombinasi  beban, masing-masing  dikalikan  dengan  faktor beban  sesuai pasal  11.1.  SNI-2847- 2002.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Perkuatan Lentur Pelat Lentur
Pelat  lantai  pada  bangunan  merupakan struktur  pelat  satu  arah  (one  way slab). Hasil  analisa  struktur  salah  satu  pelat yang  telah  dilakukan  diperoleh  besaran gaya dalam sebagaimana pada tabel 1.
Dengan  mengasumsikan  bahwa  seluruh kekuatan  lentur  penampang  pelat  dipi- kul oleh material FRP, maka persamaan momen  nominal  Mn  pelat yang  diper- kuat:
Mn =  f . A f . f fe . (h-a/2) [1]
Dimana:
Mn = momen nominal
 f = perbandingan  kekakuan  balok dan kolom
A f = luas penampang
F fe = tegangan besi h = tinggi a = jarak lengan
Data pelat eksisting, b =  1000 mm h =    120 mm d' =      25 mm d =      95 mm f’c =     12 MPa

## Jurnal APLIKASI
ISSN.1907-753X
fy =     220 MPa Tulangan minimum ; As = 604,55 mm 2
a = 13,04 mm
Untuk  spesifikasi  dari fiber  reinforced polymers (FRP)  yang  digunakan  dapat dilihat pada tabel 2.
Kebutuhan FRP Af = Mn / (  f .f fe . (h-a/2)
= (8510300/0,8)/(  0,85  x  2800  x (95-13,04) )
= 50,516 mm 2
Dipasang  S-05  (t  =  1,2  mm  ,  w  =  50 mm, Af = 60 mm 2 )

## 3.2. Perkuatan Lentur Balok
Gaya-gaya  dalam  pada  balok  induk hasil  analisa  struktur  yang  digunakan sebagai  dasar  perhitungan  kebutuhan FRP dapat dilihat pada tabel 3.
Kebutuhan FRP Mn = 14290474.48 N.mm
 = 0.85
d = 475 mm
a = 65.2 mm
f fe = 2800 N/mm 2 A f = 13.572 mm 2
Dipasang  S-05  (t  =  1.2  mm,  w  =  50 mm, Af = 60 mm 2 ).
Gaya-gaya dalam pada balok anak hasil analisa struktur yang digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan FRP dapat dilihat pada tabel 4.
Kebutuhan FRP Mn = 2286844.56 N.mm
 = 0.85
d = 275 mm
a = 37.75 mm f fe = 2800 N/mm 2 A f = 3.752 mm 2
Dipasang  S-05  (t  =  1.2  mm,  w  =  50 mm, Af = 60 mm 2 )

## 3.3. Perkuatan Kolom
Perkuatan  pada  kolom  bundar  ini dimaksudkan  untuk  menambah  kinerja aksial  kolom  (axially  enhancement). Dimana  persamaan  kebutuhan FRP didasarkan atas persamaan berikut:
Pn=0.65.(0.8.f’ c (A g -A st )+A st .f y +A f .f f )[2]
Dimana:
f’ c = kuat tekan beton A g = luas penampang bruto A st = luas penampang baja F y = kuat tarik baja A f = luas penampang FRP
f f = tegangan FRP
Hasil  analisa  struktur  terhadap  kolom bulat  yang  telah  dilakukan  diperoleh sebagaimana pada tabel 5.
Dengan  mengabaikan  kontribusi efek pengekangan  (confinement)  dari  tula- ngan  yang ada pada kolom maka kebu- tuhan FRP pada  kolom  bulat  adalah sebagai berikut: A f = Pn/ 0.65.f f P n = 8738896.91 N.mm
 = 0.65 f fe = 2800 N/mm 2 A f = 4801.592 mm 2 w = 400.13 mm
n = 8.003 lilitan
Pemasangan FRP dilakukan pada posisi tengah-tengah ketinggian kolom dengan spasi  200  mm,  seperti pada pola pemasangan sengkang kolom.

## ISSN.1907-753X
Tabel 1. Hasil Analisa Struktur Pelat
Story Area Object Area Type Output Case F 11 F 22 F 12 M 11 M 22 V 13 V 23 Newton Newton.Meter Story1 F119 Floor LC2 0 0 0 851.03 205.88 -1231.36 -14.05 0 0 0 -279.36 -55.21 -1231.36 1.16 0 0 0 -252.96 -50.57 -1151.92 1.16 0 0 0 804.50 149.69 -1151.92 -14.05

## Tabel 2. Spesifikasi Fiber Reinforced Polymers (FRP)
Nitoplate FRC Fibre Volimetric Content > 68% Dimensions Product Nitoplate FRC Thickness (mm) Width (mm) X-Section Area (mm 2 ) S-05 1,2 50 60 S-08 80 96 S-10 100 120 Nodulus of Elasticity > 165.000 N/mm 2 Tensile Strength of Fibers > 2.800 N/mm 2 (Mechanical values obtained from longitudinal direction of fibers) Elongation at Break > 1,7 %

## Tabel 3. Perhitungan Gaya Dalam pada Balok Induk (N.mm)
Story Beam Load Loc P V 2 V 3 T M 2 M 3 Story1 B304 LC2 0 -30981 -81846 258220 2866990 1231370.60 2637388.28 159 -30981 -80192 258220 2866990 46143.25 8524022.01 918 -30981 -78538 258220 2866990 -1139102.00 14290474.48

## Tabel 4. Perhitungan Gaya Dalam pada Balok Anak (N.mm)
Story Beam Load Loc P V 2 V 3 T M 2 M 3 Story1 B333 LC2 0 -572.00 -4841.40 -306.00 10572.00 -611263.00 -2286844.56 500 -572.00 -3976.50 -306.00 10572.00 -458288.00 -1077757.21 1000 -572.00 -3111.70 -306.00 10572.00 -305302.00 -105848.41 1500 -572.00 -2246.80 -306.00 10572.00 -152327.00 628876.36 2000 -572.00 -1381.92 -306.00 10572.00 668.70 1126428.07 2500 -572.00 -517.00 -306.00 10572.00 153654.20 1386795.75 3000 -572.00 347.90 -306.00 10572.00 306639.80 1409984.88 3500 -572.00 1212.80 -306.00 10572.00 459615.30 1196000.95 4000 -572.00 2077.60 -306.00 10572.00 612590.90 744832.99

## Tabel 5. Perhitungan Gaya Dalam pada Kolom Bulat (N.mm)
Story Column Load Loc P V 2 V 3 T M 2 M 3 Story1 C54 LC2 0 -8738897.91 3841.45 76.00 0 0.00 0 1250 -864921489 3841.45 76.00 0 -94989.60 -4801809 2500 -8559529.90 3841.45 76.00 0 -189959.20 -9603608

## Jurnal APLIKASI ISSN.1907-753X

## 4. Simpulan
Dari  evaluasi  secara  visual  dan  analisa perhitungan yang telah dilakukan, maka sehubungan  dengan  rencana  untuk menggunakan kembali  gedung  ini sebagai  gedung  perkantoran  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Gedung  yang  terletak  di  jalan
Rajawali  no.  3-5  Surabaya  ini, ditinjau  dari  kondisi  strukturnya masih  layak  digunakan  kembali dengan  fungsi  sebagai  gedung perkantoran  dengan  perbaikan  dan perkuatan  pada  pelat  lantai,  balok anak,  balok  induk,  kolom dan  pelat tangga.
2. Metode  perbaikan  dan  perkuatan yang  direncanakan,  disesuaikan  de- ngan  tingkat  kerusakan  yang  ada dan  jenis  elemen  struktur  yang
diperbaiki.

## Daftar Pustaka
ACI214R-02. Evaluation  of  Strength
Test Results of Concrete, Amerika. SNI 03-1726-2002, Tata Cara Perenca- naan  Ketahanan  Gempa  Untuk Bangunan Gedung, Jakarta: Depar- temen Pekerjaan Umum.
SNI  03-2847-2002. Tata  Cara  Perhitu-
ngan  Struktur  Beton  untuk  Bangu- nan  Gedung, Jakarta:  Departemen
Pekerjaan Umum.
PT. Kemitraan. 2011. Evaluasi dan Per-
baikan  Struktur  Gedung  PT.  Man- diri, Surabaya: PT. Kemitraan.
Zuhdy,  A.  Yusuf. Agustus. 2012.
Evaluasi  Struktur  Bangunan  Cagar
Budaya  di  Jl.  Rajawali  No.  3-5,
Surabaya.  Surabya: Jurnal  Aplikasi
10, 2: 37-60, Diploma Teknik Sipil ITS.

## ISSN.1907-753X
Halaman ini sengaja dikosongkan