Studi Kelayakan Pembangkit Listrik Mikrohidro (PLTMH) Daya 8.1 kWatt untuk Masyarakat dengan Studi Kasus Usaha Terpadu Desa Caturanom
Suharto 1 *, Moch Muqorrobin 2 , Sarana 3 , Agus Suwondo 3 , Paryono 1
1 Teknik Mesin, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Semarang
2 Teknik Elektro, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang, Semarang, 50275
3 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Semarang, Semarang, 50275 Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275 *E-mail: pakharto58@gmail.com
Diajukan: 29-11-2022; Diterima: 19-04-2023; Diterbitkan: 20-04-2023

## Abstrak
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), merupakan satu implementasi dari green energy initiative yaitu mendorong  energi  terbarukan.  Desa  Caturanom,  Kecamatan  Parakan,  Kabupaten  Temanggung,  Jawa  Tengah mempunyai  sumber  tenaga  air  yang  belum  maksimal  dimanfaatkan.  Sementara  kebutuhan  listrik  untuk  usaha terpadu, peternakan, perikanan, pertanian, dan pengolahan sampah membutuhkan pasokan listrik. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis PLTMH yang dapat digunakan untuk pengoperasian usaha terpadu berkelanjutan. Metode penelitian  di  mulai  dengan  studi  pustaka,  studi  lapangan,  merancang,  membuat,  dan  menguji  kinerjanya.  Tenaga aliran air dengan tinggi jatuh ( head ) dan jumlah debit air mempunyai potensi  membangkitkan listrik dengan turbin crossflow . Hasil penelitian instalasi gambar PLTMH daya kerja 8,1 [kWatt] dengan head 10 [m]; debit 126 [l/detik]. PLTMH digunakan penyediaan pasokan energi listrik yang murah dan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan operasional, monitoring dan  kontrol  usaha  terpadu  meliputi  pertanian,  peternakan,  perikanan,  dan  pengolahan sampah.  Dampak  ekonomi  yang  ditimbulkan  akibat  penerapan  teknologi  PLTMH  ini  yaitu  mampu  meningkatkan pendapatan,  ekonomi  dan  kesejahteraan  usaha  terpadu  melalui  penurunkan  biaya  produksi,  peningkatkan  kuantitas, kualitas,  dan  daya  saing  produksi  budidaya  tanaman  hortikultura.  Sementara  itu,  dampak  sosial  yang  ditimbulkan usaha terpadu dan masyarakat sekitar menjadi lebih peduli terhadap pentingnya sumber energi listrik terbarukan dan teknologi pemanfaatan energi bersih, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
Kata kunci: PLTMH; Turbin crossflow

## Abstract
Micro  Hydro  Power  Plant  (PLTMH),  is  an  implementation  of  the  green  energy  initiative,  encouraging  renewable energy. Caturanom Village, Parakan District, Temanggung Regency, Central Java has a source of hydropower that has  not  been  optimally  utilized.  Meanwhile,  electricity  needs  for  integrated  businesses,  i.e.  farming,  fisheries, agriculture, and waste processing require electricity supply. The research objective is to analyze PLTMH that can be used  for  sustainable  integrated  business  operations.  The  research  method  starts  with  literature  study,  field  study, designing,  manufacturing,  and  performance  testing.  The  power  of  the  water  flow  with  the  head  and  the  amount  of water  discharge  has  the  potential  to  generate  electricity  with  a  crossflow  turbine.  The  results  of  the  study  of  the working  power  of 8.1  [kWatt]  MHP  with  a  head  of  10 [m];  discharge  126 [l/sec]. PLTMH  is  used  to  provide  low cost and environmentally friendly electricity supply to meet operational needs, monitoring and control of integrated businesses  including  agriculture,  farming,  fisheries,  and  waste  processing.  The  economic  impact  caused  by  the application  of  this  PLTMH  technology  is  being  able  to  increase  income,  economy  and  welfare  of  integrated businesses through reducing production costs, increasing the quantity, quality and competitiveness of horticultural crop production. Meanwhile, the social impacts caused by integrated businesses and the surrounding community are becoming  more  concerned  about  the  importance  of  renewable  sources  of  electrical  energy  and  technologies  for utilizing clean, environmentally friendly and sustainable energy.
Keywords: Micro Hydro Power Plant ; Crossflow turbine

## 1. Pendahuluan
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Mikrohidro  (PLTMH)  merupakan  pembangkit  listrik  yang  menggunakan  air  sebagai tenaga  penggerak  dengan  memanfaatkan  ketinggian  dan  debit  air  dalam  skala  kecil.  Sebagai  contoh  saluran  irigasi, sungai ataupun air terjun. PLTMH cocok diterapkan di Indonesia dengan pertimbangan sumber daya air yang tersedia
cukup banyak. Manfaat yang diperoleh dari PLTMH adalah dapat menghasilkan listrik dan merupakan teknologi yang ramah lingkungan.
Keuntungan  PLTMH  dibandingkan  dengan  pembangkit  listrik  jenis  yang  lain,  biaya  pengoperasian  dan pemeliharaan  PLTMH  ini  cukup  murah  karena  menggunakan  energi  alam.  Konstruksi  yang  sederhana  dan  dapat dioperasikan  di  daerah  terpencil  oleh  tenaga  warga  dengan  pelatihan  singkat  pengoperasian  dan  perawatan.  PLTMH tidak  menimbulkan  pencemaran  dan  dapat  disinergikan  dengan  program  lainnya  seperti  irigasi  dan  perikanan,  serta tidak  berdampak  pada  ekologi  di  sekitarnya.  Keterbatasan  PLTMH  diantaranya  adalah  kapasitas  listrik  yang  dapat dihasilkan  tergantung  dari  debit  aliran  dan  ketinggian  air,  sehingga  dapat  terjadi  penururan  saat  musim  kemarau; kapasitas pengguna listrik tergantung kapasitas PLTMH; dan jarak pengguna terhadap PLTMH tidak boleh terlalu jauh maksimal 2 [km] karena akan kehilangan banyak daya transfer akibat rugi-rugi penghantar.
Studi kasus pada penelitian ini dilakukan di Desa Caturanom, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.  Desa  Caturanom  memiliki  potensi  PLTMH  yang  ada  pada  sungai  Catgawen.  Masyarakat  Desa  Caturanom yang  aktif  dalam  usaha  terpadu  seperti  pertanian,  peternakan,  perikanan  dan  pengolahan  sampah  dapat  mengambil manfaat dari dilakukannya penelitian ini. Usaha terpadu tersebut antara lain Kelompok Usaha Binaan (KUB) Sejahtera Bersama di bidang pengolahan sampah organik dan anorganik, Kelompok Wanita Tani (KWT) Dewi Sri Dua dibidang budidaya tanaman hortikultura, Kelompok Ternak (KT) Sumber Rejeki I dan KUB Mendo Mulya di bidang peternakan domba  dan  Bumdes  Jaya  Mandiri  di  bidang  pertanian  dan  perikanan.  Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  menentukan jenis  turbin  air  yang  sesuai  dengan  kondisi head dan  debit  air  sungai  Catgawen,  Caturanom  kemudian  melakukan analisis kelayakan potensi PLTMH sebagai sumber energi untuk usaha terpadu masyarakat Desa Caturanom tersebut.
Penelitian  berkaitan  dengan  PLTMH  banyak  dilakukan  antara  lain  pada  penelitian  [1]  dimana  pemanfaatan  air untuk penggerak pada turbin crossflow PLTMH di Desa Kebonagung, Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. PLTMH tersebut memiliki desain kapasitas turbin sebesar 2 kW yang dimanfaatkan untuk pertanian holtikultura. Penelitian lain menyebutkan  [2]  tentang  analisa  kelayakan  sebuah  sumber  air  dengan head rendah  yaitu  3  m  namun  debit  besar  dan stabil untuk PLTMH di Embung Kuniran Ngawi Jawa Timur. Penelitian tersebut memanfaatkan turbin jenis Kaplan [2]. Berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan terdapat jenis turbin yang digunakan untuk PLTMH antara lain turbin crossflow [1,3-4], Kaplan [5], turbin whirlpool [6] sampai dengan turbin pleton [7].  Penelitian-penelitian yang beragam tentang PLTMH tersebut pada umumnya melakukan uji unjuk kerja dari segi spesifikasi teknik seperti efisiensi turbin, daya  yang  dapat  dibangkitkan  dan  variasi  debit  yang  mengalir  [1-9].  Karakteristik  sumber  mata  air  yang  berpotensi untuk PLTMH menjadi ciri khas unik dalam penelitian-penelitian tersebut termasuk juga dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini tidak hanya melakukan studi kelayakan spesifikasi teknis PLTMH namun juga studi kelayakan secara ekonomis.  Studi  kelayakan  secara  ekonomi  akan  memberikan  gambaran  penghematan  yang  dapat  dilakukan  dengan aplikasi PLTMH sebagai sumber energi bagi masyarakat.

## 2. Material dan Metode
Penelitian ini dilakukan di Desa Caturanom, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dengan potensi PLTMH pada aliran  sungai  Catgawen.  Pemilihan  lokasi  penelitian  didasarkan  atas  pertimbangan  bahwa  potensi  sungai  Catgawet dirasa  cukup  untuk  penerapan  PLTMH  serta  jaraknya  yang  dekat  dengan  usaha  terpadu  masyarakat  menjadikan penerapan PLTMH di daerah ini menjadi penting.
Metode penelitian dilakukan dengan urutan: (i) Studi pendahuluan; (ii) Survey lapangan; (iii) Studi literatur; (iv) Pengukuran  debit  air;  (v)  Pengukuran  tinggi  jatuh  air  ( head );  (vi)  Perhitungan  daya  yang  dihasilkan;  (vii)  Pemilihan jenis turbin; (viii) Studi kelayakan. Studi pendahuluan dilakukan atas dasar pengalaman peneliti dalam merancang dan
menerapkan PLTMH di lokasi lain  yang berbeda [1].  Survey lapangan dilakukan  melalui kunjungan ke lokasi Sungai Catgawet  untuk  melihat  potensi  sebagai  PLTMH  dan  kebutuhan  masyarakat  akan  sumber  energi  murah  yang  dapat mendukung usaha terpadu. Pengumpulan dan pencarian literatur terkait untuk memberikan wawasan lebih bagi peneliti dalam  aplikasi  erbagai  macam  jenis  turbin  air  adalah  langkah  selanjutnya.  Pengukuran  debit  air  dilakukan  dengan metode apung ( float method ). Pemilihan tempat pengukuran menjadi hal yang penting dalam float method . Tempat yang dipilih  adalah  bagian  sungai  yang  lurus  dengan  perubahan  lebar  sungai,  dalamnya  air  dan gradient yang  kecil. Float method dilakukan dengan 3 buah pelampung dialirkan pada satu garis pengukuran aliran dan diukur kecepatan rata-rata pelampung tersebut. Pelampung tersebut dialirkan pada jarak tertenut kemudian dilakukan pencatatan waktu pelampung mengalir dari satu titik ke titik tertentu yang sudah ditentukan. Persamaan (1) digunakan untuk menghitung debit aliran, dimana Q adalah debit aliran (m 3 /detik), V adalah kecepatan pelampung (m/s) dan K adalah koefisien pelampung.
𝑄 = 𝑉. 𝐴. 𝐾 (1)
Pengukuran tinggi jatuh air ( head ) ini menggunakan alat pengukuran sederhana yaitu menggunakan benang nilon dan selang plastik bening diameter 10 [mm]. Cara kerja pengukuran menggunakan metode selang plastik: Pengukuran dimulai  di  atas  elevasi  permukaan  air  pada  posisi forebay yang  telah  ditentukan.  Pengukuran  selanjutnya  dengan melanjutkan  pengukuran  pada  titik  yang  lebih  rendah  dari  pengukuran  sebelumnya.  Lanjutkan  pengukuran  sampai lokasi  turbin  yang  akan  ditempatkan,  jumlahkan  seluruh  hasil  pengukuran  untuk  mendapatkan head ketinggian. Perhitungan  daya  yang  dihasilkan  PLTMH  dilakukan  dengan  Persamaan  (2),  dimana  P  adalah  daya  teoritis  yang dihasilkan  (kW),  g  adalah  percepatan  gravitasi  9,81  m/s 2 dan  H  adalah head (m).  Pemilihan  turbin  dilakukan  dengan pertimbangan  debit  dan  head  serta  efisiensi.  Tahapan  terakhir  yaitu  analisa  kelayakan  dilakukan  dengan  menghitung daya paling stabil dan analisa ekonomi.
𝑃 = 𝑔. 𝐻. 𝑄 (2)

## 3. Hasil dan Pembahasan
Turbin  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  turbin  crossflow.  Turbin  crossflow  mempunyai keunggulan  dimana  dapat  diatur  agar  agar  efisiensinya  tetap  tinggi  meskipun  aliran  air  yang  mengalir  sangat  kecil sekali, misalnya hanya seperempat atau 25 % dari debit aliran penuh / nominal. Hal tersebut dapat dilihat pada  Gambar 1,  dimana  runner  turbin crossflow tersebut  dilengkapi  piringan  ( disc )  ditengah-tengah  piringan  yang  ada,  sehingga runner turbin menjadi 3 (tiga) bagian. Dengan cara tersebut maka jika aliran air (debit) yang ada sedang rendah, maka air  dapat  dialirkan  hanya  pada  dua  pertiga  maupun  sepertiga  dari runner ,  dengan  demikian  efisiensinya  turbin  secara keseluruhan tetap tinggi meskipun aliran air yang ada hanya sebesar 25 % debit nominal.
Gambar 1 menunjukkan komponen turbin crossflow yang terdiri dari: (1) Adapter; (2) Poros guide vane ; (3) Guide vane ;  (4) Nozzle ;  (5) Runner ;  (6)  Rangka  pondasi;  (7)  Rumah  turbin;  (8)  Tutup  turbin;  (9)  Poros runner .  Gambar  2 menunjukkan  daerah  operasi  turbin crossflow sesuai  dengan head dan  debit.  Desain  PLTMH  untuk  Desa  Caturanom tersaji pada Gambar 3. Rumah turbin diletakkan dengan jarak ketinggian 10 m dari sungai Catgawet.
Gambar 1. Komponen turbin crossflow [10]
Gambar 2. Grafik debit air- head netto [11]
Gambar 3. Desain PLTMH Desa Caturanom
Tabel 1 menunjukkan spesifikasi turbin crossflow yang dipasang di Sungai Catgawet Desa Caturanom. Diameter runner sebesar 125 mm dengan lebar runner 400 mm, termasuk dengan adaptor pipa, ekstra flange untuk pipa dengan ukuran diameter 12 inchi, baseframe dan aksesoris. Transmisi mekanik untuk speed increaser terdiri dari puley turbin, puley generator, vee belt 2 alur dan sangkar pengaman.
Tabel 1. Spesifikasi turbin crossflow yang digunakan di Desa Caturanom Head (nett) 10 Meter Debit (Q) 126 l/s Runner Diameter (Dt) 125 mm Runner Width (Bt) 400 mm Pipe Diameter 12 Inch
Generator  yang  digunakan  pada  PLTMH  ini  dengan  spesifikasi brush  synchronous  generator , double  bearing , horizontal  shaft ,  1  Phase,  220  V,  50  Hz,  ST-15kVA. Controller yang  digunakan  dengan  spesifikasi digital  electronic load  controller (ELC),  dual  stage  type.  1  Phase,  220  V,  50  Hz,  12  kW.  Perangkat  keamanan  terdiri  dari:  MCB, contactor , lightning arrester . Metering - Digital ; 1P Ampere meter ballast load , 1P Ampere meter main load , frequency meter ,  voltmeter, hour  meter ,  kWH  1P.  Tubular air  heater  dummy  load ,  industrial  standar.  230  V,  50  Hz,  10  kW, dilengkapi frame pengaman. termasuk power kabel generator - panel dan panel- ballast load 5 m.
Hasil  pengujian  dan  pengambilan  data  disajikan  pada  Tabel  2.  Tabel  2  menunjukkan  variasi head dengan  daya listrik yang dihasilkan power . Hasil paling stabil diperoleh pada head 10 [m] dengan power electric 8,1 kW. Gambar 4 adalah grafik dari head -daya hasil pengujian.

## Tabel 2. Hasil pengujian head terhadap daya
No Head (m)  Debit (lt/detik)  Tu_speed (rpm)  Eff_Tu (%)  Eff_Belt (%)  Eff_Gen (%)  Power_El (kW) 1 8 113 860 0,78 0,95 0,88 5,8 2 9 120 912 0,78 0,95 0,88 6,9 3 10 126 961 0,78 0,95 0,88 8,1 4 11 133 1008 0,78 0,95 0,88 9,3 5 12 139 1053 0,78 0,95 0,88 10,6
Gambar 4. Hubungan antara head -daya hasil pengujian 113 120
126
133 139 860 912 961 1008 1053 8 9 10 11 12 0.78 0.78 0.78 0.78
0.78 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.88 0.88 0.88
0.88 0.88 5.8 6.9 8.1 9.3 10.6 0 2 4 6 8 10 12 14 0 200 400 600 800 1000 1200 1 2 3 4
5 FLOW (l/s) Tu_speed (Rpm) HEAD (Meter) Eff_Tu (%) Eff_Belt (%) Eff_Gen (%) Power_El (kW)
Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian antara debit dengan daya yang juga ditampilkan dalam bentuk visual pada Gambar 5. Hasil paling stabil diperoleh pada debit 126 [l/s] dengan power elektrik 8,1 [kW].

## Tabel 3. Hasil pengujian debit terhadap daya
No  Bukaan turbin Debit (lt/detik)  Head (m)  Eff_Tu (%)  Eff_Belt (%)  Eff_Gen (%)  Power_El (kW)
1 100% 126 10 0,78 0,95 0,88 8,1 2 80% 101 10 0,78 0,95 0,88 6,5 3 60% 76 10 0,78 0,95 0,88 4,9 4 40% 51 10 0,78 0,95 0,88 3,2 5 20% 25 10 0,78 0,95 0,88 1,6
Gambar 5. Hubungan antara bukaan turbin - daya hasil pengujian
Analisa  ekonomi  dilakukan  dengan  estimasi  biaya  [13-15].  Estimasi  biaya  dengan  daya  terbangkitkan  generator 8,10 [ kW ], misalkan beroperasi dalam tiap tahun 360 hari, sehari 24 jam, perkiraan harga pembuatan PLTMH 5-10 [ kW ] Rp 10.000.000,-. Biaya operasional bulanan sekitar Rp 250.000,-. Harga listrik per-kWH Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.444,70,- perkiraan umur turbin 10 tahun, perhitungan kelayakannya yaitu:
 Biaya masyarakat menggunakan listrik dari perusahaan listrik
Biaya listrik perusahaan per kWh ± Rp. 1.444,70 [13]
Total  pemakaian  listrik  penduduk  perbulan  jika  pemakaian  listrik  lampu  ±100  watt  selama  12  Jam/hari  dan pemakaian elektronik lainnya ± 400 [watt ] selama  ± 6 jam
a. Pemakaian listrik lampu
Biaya tiap hari = 100 watt x 12 jam = 1200 [Wh] = 1,2 [kWh] = Rp 1.733,64
Biaya tiap bulan = 1.733,64 x 30 = Rp 52.009,20 Biaya tiap tahun = 53.009,20 x 12 = Rp 624.110,40
b. Pemakaian listrik elektronik
Biaya tiap hari = 400 watt x 6 jam = 2.400 Wh = 2,4 [kWh] x Rp.1.444,70 = Rp 3.467,28
126 101 76 51
25 10 10 10 10 10 100 80 60 40 20 0.78 0.78 0.78
0.78 0.78 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.88 0.88 0.88
0.88 0.88 8.1 6.5 4.9 3.2 1.6 - 20 40 60 80 100 120 0 20 40 60 80 100 120 140 1 2 3
4 5 FLOW (l/s) HEAD (m) % of flow Eff_Tu (%) Eff_Belt (%) Eff_Gen (%) Power_El (kW)
Biaya tiap bulan = 3.467,28 x 30 = Rp 104.018,40
Biaya tiap tahun = 104.018,40 x 12 = Rp 1.248.220,80 /tahun Biaya 10 mitra selama 10 tahun = 10 x (624.110,40+1.248.220,80) x 10 = Rp. 187.233.120
 Biaya masyarakat menggunakan PLTMH
Perkiraan harga pembuatan PLT Mikrohidro 5-10 [kW] sebesar Rp 100.000.000 dengan biaya operasi bulanan Rp. 250.000  maka : Biaya tahunan : 250.000 x 12 = Rp 3.000.000/tahun.
 Perbandingan biaya penggunaan perusahaan listrik dengan PLTMH
Jika  PLT  mikrohidro  daya  8,1  [kW]   dapat  menyalurkan  listrik  ke  10  mitra  yang  tergabung  dalam  usaha  terpadu Desa Caturanom dengan daya tiap mitra sebesar ± 810 [W], maka estimasi biaya dapat dihitung :
a. Biaya  yang  dikeluarkan  penduduk  jika  memakai  PLT  mikrohidro  dalam  kurun  waktu  10  tahun.  Biaya pembuatan  PLT  mikrohidro  awal  +  biaya  perawatan  tahunan  =  Rp  100.000.000  +  30.000.000  =  Rp 130.000.000
b. Biaya yang dikeluarkan mitra jika menggunakan PLN dalam kurun waktu 10 tahun dan PLT mikrohidro kurun waktu 10 tahun, terdapat penghematan sebesar [Rp. 187.233.120] – [Rp.130.000.000] = Rp.57.233.120

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  perancangan  turbin  air  dengan  asumsi  efesiensi  70%  maka  potensi  sungai  Catgawen  Desa Caturanom dapat menghasilkan daya listrik 8.1 [kW]. Daya ini jika digunakan untuk usaha terpadu 10 titik maka setiap titik mendapat pasokan listrik sebesar 810 [W]. Pemilihan jenis turbin yang digunakan dipengaruhi oleh debit dan tinggi jatuh air. Berdasarkan pengambilan data maka didapat debit aliran (Q) 0,126 [m3/s] dan head efektif 10 [m] jenis turbin air  yang  tepat  untuk  digunakan  adalah  turbin  crossflow.  Biaya  penghematan  jika  mitra  menggunakan  listrik  PLT Mikrohidro dalam kurun waktu 10 tahun adalah ± Rp.57.233.120. Potensi air Catgawen Desa Caturanom telah masuk dalam kategori layak didirikan PLT Mikrohidro karena telah memenuhi ±10 % kebutuhan listrik penduduk.

## Daftar Pustaka
[1]  Paryono,  Giyanto,  Teguh  Budi  Santosa,  (2022)  Pemanfaatan  Aliran  Air  untuk  Penggerak  Turbin  Mikrohidro  di Desa  Kebonagung,  Kecamatan  Selopampang,  Kabupaten  Temanggung.Jurnal  Hilirisasi  Technology  Pengabdian Masyarakat SITECHMAS Volume 3 No. 1 (April 2022).
[2]  Ichsan  Murtadlo,  Tri  Wrahatnolo,  Subuh  Isnur  Haryudo,  Mahendra  Widyartono,  (2021) Analisis  Kelayakan Pembangkit  Listrik  Tenaga  Mikrohidro  (PLTMH)  Di  Embung  Kuniran  Kecamatan  Sine  Kabupaten  Ngawi. UNESA-Jurnal Teknik Elektro. Volume 10. Nomor. 3, Tahun 2021, 783- 791.
[3]  Erliza  Yuniarti,  2012.  Rancangan  Parameter  Turbin  Crossflow  Generator  Sikron  Pada  PLTMH  Talang  Lintang. Berkala Teknik Vol. 2 No. 4 Maret 2012.
[4]  Ihat Solihat (2020) Rancang Bangun Prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Jurnal Teknik Mesin. ISSN 2686-5157, Vol. 1, No. 2, April 2020.
[5]  Ikrar  Hanggara,  Harvi  Irvani,  (2017) Potensi  PLTMH  (Pembangkit  Listrik  Tenaga  Mikro  Hidro)  Di  Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Jawa Timur. Jurnal Reka Buana Volume 2 No 2, Maret 2017 - Agustus 2017.
[6]  David Setiawan Wie , Achmad Imam Agung. (2018) Perencanaan Dan Implementasi Prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). UNESA-Jurnal Teknik Elektro. Volume 07 Nomor 01 Tahun 2018, 31- 36.
[7]  K. Umurani,  A M Siregar, Surya  Al-Amin, (2020) Pengaruh Jumlah Sudu Prototype Pembangkit  Listrik Tenaga
Mikrohidro  Tipe Whirlpool Terhadap  Kinerja.  Jurnal  Rekayasa  Material,  Manufaktur  dan  Energi.  Vol.  3,  No. 2, September 2020, Halaman 103-111. ISSN 2622-7398. http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/RMME.
[8]  Alfiantin  Noor  Azhiimah,  Supari  Muslim,  Khusnul  Khotimah  (2020)  Kajian  Kritis  Terhadap  Beberapa  Studi Kelayakan Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Indonesia. Vol. 2 No.2 Juni 2019 Rang Teknik Journal. EISSN 2599-2090. F.T. UMSB.
[9]  Bachtiar, Asep Neris. 1988. Perencanaan Turbin Air Penggerak Generator Listrik Pedesaan. Tugas Akhir. Padang.
[10]  Mafrudin dan Dwi Irawan (2014). Pembuatan turbin mikrohidro tipe cross-flow sebagai pembangkit listrik di desa bumi nabung timur. Turbo Jurnal Program Studi Teknik Mesin 3 (2).
[11]  British  Hydro  Association.  Micro  and  pico  hydro.  Diakses  pada  laman  https://www.british-hydro.org/.  Diakses pada 20 Maret 2023.
[12]  Perusahaan Listrik Negara. Aturan tentang tarif tenaga listrik. Diakses pada laman https://web.pln.co.id/pelanggan/tarif-tenaga-listrik. Diakses pada 20 Maret 2023.
[13]  Standar  Nasional  Indonesia  (2017).  Panduan  studi  kelayakan  pembangunan  PLTMH.  Badan  Standarisasi Nasional: Indonesia.
[14]  Tambunan, Fandi, Rudy Setiabudi, Amien Rahardjo (2014).  Analisis kelayakan pembangunan pembangkit listrik tenaga  mikro  hidro  (PLTMH)  di  Desa  Nyomplong  Bogor.  dokumen  Tugas  Akhir.  Universitas  Indonesia: Indonesia.
[15]  Muhammad  Iqbal  dan  Haryono  Putro  (2021).  Analisis  studi  kelayakan  teknis  dan  ekonomis  pembangunan pembangkit listrik tenaga minihidro (pltm) studi kasus : pltm prukut sambirata, kabupaten banyumas, purwokerto. Jurnal Tera Vol. 1 (1).