Abstract— The  distribution  of  electrical  energy  originating from  the  plant  and  distributed  to  consumer  should  be effective,  efficient  and  reliable.  Review  from  these  criteria, in the generation of electrical energy and the distribution of electrical  energy must be done  rationally and economically. In  the  distribution  network  the  amount  of  electrical  energy that  reaches  the  load  is  not  the  same  as  the  amount  of electrical energy generated due to the losses of energy. Loss on  the  power  system  network  is  also  caused  by  uneven loadings  between  the  three  phase  systems,  the  heat generated on the channel conductor and the transformer, as well  as  the heat generated  in the  bad  conductor  joints  (loss contact). The calculation is very difficult due to the different loading  conditions  of  the  system  at  any  time  in  accordance with the needs of consumers of electric power systems. Thus, the amount of loss is different from time to time, so the total loss of electric power every month and every day is different, therefore  it  takes  an  accurate  calculation  method  to calculate  the  power  loss  of  medium  voltage  distribution network in PT. PLN Manado City .
Keywords: Distribution  of  electrical  energy,  Energy  losses, Phase system, Power system.
Abstrak—  Distribusi  energi  listrik  yang  berawal  dari pembangkit  dan  diakhiri  dengan  penggunaan  oleh konsumen  haruslah  bersifat  efektif,  efisien  dan  dapat diandalkan.  Melihat  dari  kriteria  tersebut  maka  dalam pembangkitan  energi  listrik  serta  distribusi  energi  listrik haruslah  dilakukan  secara  rasional  dan  ekonomis.  Pada jaringan  distribusi  jumlah  energi  listrik  yang  sampai  ke beban  tidak  sama  dengan  jumlah  energi  listrik  yang dibangkitkan  karena  terjadi  susut  atau  rugi-rugi  (losses) energi. Rugi rugi pada jaringan sistem tenaga listrik juga disebabkan oleh pembebanan yang tidak seimbang antara ketiga  sistem  fasa,  panas  yang  timbul  pada  konduktor saluran  maupun  transformator,  serta  panas  yang  timbul pada  sambungan  konduktor  yang  buruk  (losscontact). Perhitungan  sangat  sukar  karena  kondisi  pembebanan sistem yang berbeda  setiap saat  sesuai dengan kebutuhan konsumen  sistem  tenaga  listrik.  Dengan  demikian  besar rugi-ruginya berbeda dari waktu ke waktu, sehingga total rugi daya listrik setiap bulan dan setiap harinya berbeda- beda,  karena  itu  dibutuhkan  suatu  metode  perhitungan yang  akurat  untuk  menghitung  rugi  daya  jaringan distribusi  tegangan  menengah  di  PT.  PLN  khusus  Area Manado.
Kata  Kunci  : Distribusi  energi  listrik,  Rugi-rugi  energi, Sistem fasa, Sistem tenaga.

## I. P ENDAHULUAN
Distribusi  energi  listrik  yang  berawal  dari pembangkit  dan  diakhiri  dengan  penggunaan  oleh konsumen  haruslah  bersifat  efektif,  efisien  dan  dapat diandalkan.  Melihat  dari  kriteria  tersebut  maka  dalam pembangkitan energi listrik serta distribusi energi listrik haruslah dilakukan secara rasional dan ekonomis. Pada jaringan distribusi Jumlah energi listrik yang sampai ke beban  tidak  sama  dengan  jumlah  energi  listrik  yang dibangkitkan karena terjadi susut atau rugi-rugi ( losses ) energi. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal yaitu jarak antara  pembangkit  dan  konsumen  yang  berjauhan sehingga  pada  peralatan  listrik  jaringan  distribusi mengalami  rugi-rugi  serta  peralatan  yang  sudah berumur.  Rugi  rugi  pada  jaringan  sistem  tenaga  listrik juga disebabkan oleh pembebanan yang tidak seimbang antara  ketiga  fasa  system,  panas  yang  timbul  pada konduktor  saluran  maupun  transformator,  serta  panas yang  timbul  pada  sambungan  konduktor  yang  buruk (losscontact ). Rugi energi listrik juga diperngaruhi oleh penurian  listrik  yang  dilakukan  oleh  oknum  tertentu Penentuan  jumlah  rugi-rugi  yang  tepat  setiap  bulan merupakan  kebutuhan  pengoprasian  system  tenaga listrik  yang  paling  mendesak  atau  dengan  kata  lain menggunakan  rugi  energi  sama  dengan  rugi  daya  pada beban  puncak  dikalikan  faktor  rugi  dikalikan  dengan jumlah jam dari periode tersebut.
Perhitungan sangat sukar karena kondisi pembebanan  sistem  yang  berbeda  setiap  saat  sesuai dengan  kebutuhan  konsumen  sistem  tenaga  listrik. Dengan  demikian  besar  rugi-ruginya  berbeda  dari waktu  ke  waktu,  sehingga  total  rugi  daya  listrik  setiap bulan  dan  setiap  harinya  berbeda-beda,  karena  itu dibutuhkan suatu metode perhitungan yang akurat untuk menghitung  rugi  daya  jaringan  distribusi  tegangan menengah di PT. PLN khusus Area Manado.

## Analisa Rugi-Rugi Daya Jaringan Distribusi Di PT. PLN (Persero) Area Manado 2017
Josafat Mangundap, Sartje Silimang, Hans Tumaliang Teknik Elektro Universitas Sam Ratulangi Manado, Jl. Kampus Bahu-Unsrat Manado, 95115 Email: mangundap_josafat@yahoo.co.id, sartje.silimang@gmail.com, hans_tumaliang@gmail.com
Josafat Mangundap – Analisa Rugi-Rugi Daya Jaringan Distribusi Di PT.
PLN (Persero) Area Manado Tahun 2017.
Gambar 1. Skema Penyaluran Energi Listrik
Gambar 2. Konfigurasi Radial

## A. Transmisi dan Distribusi
Dilihat dari Gambar 1 bahwa suatu saluran transmisi berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik bertegangan tinggi  ke  pusat-pusat  beban  dalam  jumlah  besar, sedangkan  saluran  distribusi  berfungsi  membagikan tenaga  listrik  tersebut  kepada  pihak  pemakai  melalui saluran  tegangan  rendah.  Di  pusat  tenaga  biasanya digunakan generator sinkron yang menghasilkan tenaga listrik dengan tegangan antara 6-20 kV, yang kemudian dengan  bantuan  transformator  tegangan  tersebut dinaikkan menjadi 150-500 kV. Yang dimaksuk dengan karakteristik  listrik  dari  saluran  transmisi  adalah konstanta-konstanta saluran, yaitu: tahanan R , Induktansi L , konduktansi G , dan kapasitansi C. Tahanan  dari  suatu  penghantar  dapat  diketahui dengan rumus dari persamaan (1) sebagai berikut:
Gambar 3. Konfigurasi Loop Gambar 4. Konfigurasi Spindel R = ρ l/
(1)
Dimana:
ρ = resistivitas (Ω.m) = panjang kawat (m) A= luas penampang kawat (m 2 )

## B. Struktur Jaringan Tegangan Menengah
Struktur  jaringan  yang  berkembang  disuatu  daerah merupakan  kompromi  antara  alasan-alasan  teknis  di satu  pihak  dan  ekonomis  di  lain  pihak.  Keduanya ditekankan  kepada  kebutuhan  penggunaan  dimana dipersyaratkan  batas-batas  keandalan,  stabilitas  dari kelangsungan pelayanan.
Dari segi keandalan yang ingin dicapai ada 2 bagian pilihan struktur jaringan yaitu:
Gambar 5. Segitiga Daya
1) Jaringan  dengan  satu  sumber  pengisian:  cara penyaluran ini merupakan yang paling sederhana. Gangguan yang timbul akan menyebabkan pemadaman.
2) Jaringan  dengan  beberapa  sumber  pengisian: keandalanya  lebih  tinggi.  Dilihat  dari  segi  ekonomi investasinya  lebih  mahal  karena  menggunakan perlengkapan  penyaluran  yang  lebih  banyak. Pemadaman  akibat  gangguan  dapat  ditiadakan  atau setidak-tidaknya dapat dikurangi.
Struktur jaringan secara umum ada 3 bentuk yaitu:
1) Radial (Lihat Gambar 2)
2) Lingkaran ( Loop) (Lihat Gambar 3)
3) Spindel (Lihat Gambar 4) [Saadat, 1999]
Pemilihan  struktur  jaringan  tegangan  menegah  (JTM) tergantung  pada  kualitas  pelayanan  yang  diinginkan, dimana kualitas yang dimaksud memilki beberapa unsur yaitu:  Kontinuitas  pelayanan,  pengaturan  tegangan  dan tegangan kedip yang diizinkan.

## C. Kawat Penghantar
Kawat penghantar merupakan bahan yang digunakan  untuk  menghantarkan  tenaga  listrik  pada sistem  saluran  udara  dari  Pusat  Pembangkit  ke  Pusat- Pusat  Beban  ,  baik  langsung  menggunakan  jaringan distribusi  ataupun  jaringan  transmisi  terlebih  dahulu. Penghantar  SUTM  dipasang  di  udara  terbuka  dengan tiang penyangga serta lengan-lengan pemegang . kabel- kabel yang biasa digunakan adalah :
1) AAAC ( All Aluminium Alloy Conductor)
2) ACSR (All Conductor Steel Reinforced)
3) ACAR (All Conductor Alloy Reinforced) [Hamzah,
2011]
1)
Gambar 6. Distribusi Arus Beban Distribusi Merata

## D. Resistansi Beban Tidak Simetris
Karena  besar  I  (arus  beban)  ditentukan  oleh  besar R(beban), maka pada keadaan 3Ф: R R ≠ R S ≠ R T , maka arus  bebannya:  I R ≠  I S ≠  I T .  Akibat  lanjutnya  adalah: bila  resistansi  saluran  dianggap  sama  dengan  R,  maka rugi tegangan yang terjadi pada sistem 3Ф adalah I R R ≠ I S R ≠ I T R atau V R ≠ V S ≠ V T dan rugi daya I R 2 R ≠ I S 2 R ≠  I T 2 R  atau  P R ≠  P S ≠  P T sehingga:  V(T)R  ≠  V(T) S ≠ V(T) T dimana  V(T) =  tegangan  pada  sisi  terima (konsumen).  Kondisi  tak  simetris  pada  tegangan  sisi terima  akibat  tidak  simetrisnya  beban  ini  adalah  suatu hal yang paling sering terjadi dalam praktek, antara lain oleh adanya sambungan-sambungan di luar perhitungan dan perencanaan. [Wrahatnolo, 2008]

## E. Daya Pada Rangkaian Tiga Fasa
Dilihat  dari  gambar  5,  daya  merupakan  banyaknya perubahan  tenaga  terhadap  waktu  dalam  besaran tegangan dan arus. Satuannya adalah watt. Daya dalam watt  yang  diserap  oleh  suatu  beban  pada  setiap  saat adalah  hasil  kali  jatuh  tegangan  sesaat  diantara  beban dalam volt dengan arus sesaat yang mengalir dalam beban tersebut  adalah  ampere.  Guna  keperluan  analisa, daya  dalam  sirkuit  arus  bolak-balik,  dirinci  lagi  sesuai dengan tipe dari  daya tersebut. Faktor daya merupakan rasio  antara  daya  (dalam  satuan  watt)  terhadap perkalian  antara  tegangan  dan  arus  (dalam  satuan  VA) yang  berbeda  fase,  disebabkan  reaktansi  rangkaian, termasuk alat yang merupakan beban. [Santoso, 2011]

## F. Beban Setimbang Terdistribusi Merata
Pada gambar 6 diberikan contoh distribusi arus pada fasa  R  dari  sistem  distribusi  tiga  fasa,  dimana  beban
yang terhubung adalah beban-beban satu fasa setimbang terdistribusi  merata.Rugi-rugi  daya  dan  rugi-rugi tegangan pada jaringan distribusi yang dinyatakan pada gambar  4,  dapat  diturunkan  seperti  di  bawah  ini. Perubahan  rugi-rugi  daya  sebagai  fungsi  perubahan tahanan (dr) adalah
dΔP = I(x) 2 dr
Dengan
dr = ρ Sehingga
dΔP = I(x) 2 ρ
Dengan mengintegrasikan persamaan diatas, maka rugi- rugi  daya  total  pada  jaringan  sepanjang  L  ditunjukkan pada persamaan (2) yaitu
ΔP = ∫  ( ) 2 ρ = ∫   [ ( ) ] 2 dx = ρ (I 1 2 + I 1 I n + I n 2 )
Maka
ΔP = 1/3 (I 1 2 + I 1 I n + I n 2 ) R (2)
Karena  beban  setimbang  dan  jika  tahanan  kawat jaringan  dari  ketiga  kawat  fasa  adalah  sama,  sehingga rugi-rugi daya total pada jaringan distribusi yang beban- bebannya terdistribusi merata ditunjukkan oleh persamaaan (3) [Siregar, 2017]
P loss total  = 3.1/3 (I 1 2 + I 1 I n + I n 2 ) R = (I 1 2 + I 1 I n + I n 2 ) R (3)

## II. M ETODOLOGI P ENELITIAN

## A. Waktu dan Tempat Penelitian
Data  yang  diperlukan  untuk  penelitian  dilakukan selama  30  hari.  Penelitian  dimulai  dari  tanggal  1 November    2017  sampai  dengan  30  Novemeber  2017. Tempat penelitian dilakukan di PT. PLN (Persero) Area Manado. Khusus untuk kota Manado sendiri. Perhitungan  dan  analisa  penelitian  dilakukan  di  rumah dan  di  Laboratorium  Tenaga  Listrik  Fakultas  Teknik jurusan  Teknik  Elektro  Universitas  Sam  Ratulangi Manado.

## B. Prosedur Penelitian
Prosedur  Penelitian  yang  dilakukan  dimulai  dan terdiri dari tahap-tahap berikut :
1) Pengumpulan  data  dari  buku-buku,  internet dan referensi lainnya sebagai bahan tolak ukur.
2) Mempelajari Single  Line  Diagram Kota Manado.
3) Pengambilan  data  Distribusi  di  PT.  PLN (Persero) Area Manado.
4) Melakukan  pengelempokan  dan  pengolahan data yang diperoleh.
5) Melakukan  analisa  dan  perhitungan  rugi-rugi daya  jaringan  distribusi  dengan  rumus  yang telah ditentukan.

## C. Faktor Beban Setiap Penyulang
Lihat Tabel I, menunjukkan nilai faktor beban setiap penyulang.  Faktor  beban  merupakan  hasil  dari perbandingan  antara  beban  rata-rata  dan  beban  puncak dalam  periode  tertentu.  Faktor  beban  diharapkan setinggi  mungkin  (mencapai  nilai  1)  agar  besar perbandingan  antara  beban  rata-rata  dan  beban puncaknya  adalah sama.

## D. Panjang Penghantar Setiap Penyulang
Lihat tabel II, panjang penghantar berdasarkan hasil perhitungan  manual  dari  sumber  data  yang  diperoleh dari  PT.PLN  (Persero)  Area  Manado  yang  berbentuk model  rangkaian  aplikasi  ETAP.  Panjang  penghantar memengaruhi rugi-rugi energi listrik, karena dipengarugi  oleh  suhu  dari  luar  luar  dan  dalam lingkungan.  Diluar  lingkungan  suhu  penghantar dipengaruhi  oleh  suhu  udara,  sedangkan  didalam  suhu penghantar  dipengaruhi  oleh  rambat  aliran  listrik. Panjang penghantar juga memengaruhi tingkat kerugian daya yang diperoleh
T ABEL I F AKTOR B EBAN SETIAP PENYULANG Penyulang Faktor Beban SN 1 Grand Kawanua 1 SN 2 Mapanget 1 SR 1 Wori 0,80 SR 2 Bandara SR 3 Komo 0,81 0,73 SR 4 Bandara SR 5 Pacuan SR 6 Tuminting SR7 Grand Kawanua SR 8 Tikala SL 1 Koka SL 2 Toar SL 3 Megamas SL 4 Sario SL 6 Pakowa SL 8 Winangun SL 9 Sea SL 10 Mantos 3 SL 11 Sario 0,83 0,81 0,83 0,79 0,81 0,57 0,82 0,58 0,72 0,84 0,859 0,819 0,551 0,673
T ABEL III P ANJANG PENGHANTAR SETIAP PENYULANG
Penyulang Panjang Penghantar (Km) SN 1 Grand Kawanua 33,305 SN 2 Mapanget 20,449 SR 1 Wori 82,663 SR 2 Bandara SR 3 Komo 11,5 14,045 SR 4 Bandara SR 5 Pacuan SR 6 Tuminting SR7 Grand Kawanua SR 8 Tikala SL 1 Koka SL 2 Toar SL 3 Megamas SL 4 Sario SL 6 Pakowa SL 8 Winangun SL 9 Sea SL 10 Mantos 3 SL 11 Sario 54,901 24,400 31,270 22,371 8,195 21,088 11,823 4,613 3,7 15,258 32,477 28,51 5 16,307

## E. Faktor Koreksi Penghantar
Lihat  tabel  III,  nilai  dari  faktor  koreksi  penghantar berdasarkan  suhu  pada  umumnya  ditentukan  instansi berdasarkan  hasil  ukur  suhu  dari  penghantar  atau konduktor.  Faktor  koreksi  memengaruhi  rugi  daya karena  faktor  koreksi  digunakan  untuk  melakukan perhitungan  rugi  daya  listrik  yang  dipengaruhi  oleh tingkatan periode yang ditentukan.

## F. Perhitungan Rugi Beban Puncak Saluran Distribusi
Dalam  perhitungan  rugi  beban  puncak  terlebih dahulu kita harus mencari berapa besar nilai dari beban puncak. Berdasarkan rumus (4) :
P peak = (E In JTM / t) / LF (4)
Dimana, E In JTM = kWh produksi per penyulang LF = Faktor Beban t = Waktu (jam)
Rugi  Beban  Puncak  (persamaan  (5))  yang disebabkan  oleh  arus  beban  yang  mengalir  pada penghantar adalah: [Senen, 2010]
P loss = I 2 x R P loss = I 2 x R x L x Fk (5) Dimana, I = Arus (Ampere)
R = Resistansi (Ohm) L = Panjang saluran (km) Fk = Faktor koreksi berdasarkan asumsi
T ABEL IIIII FAKTOR KOREKSI SUHU PENGHANTAR
Suhu (derajat Celcius) Faktor Koreksi 20 1,000 21 0,996 22 0,992 23 24 0,988 0,984 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 0,980 0,977 0,973 0,969 0,965 0,962 0,958 0,954 0,951 0,947 0,943 0,940 0,934 0,933 0,929 0,926

## G. Faktor Rugi
Faktor  Rugi  beban  adalah  perbandingan  antara  rugi daya  rata-rata  dengan  rugi  beban  puncak  pada  suatu periode tertentu atau didefinisikan pada persamaan (6) :
Fr =
(6)
Dimana:
Rpp  =  Rugi  beban  puncak  pada  periode  pengamatan dalam kWh
Rpr  =  Rugi  daya  rata-rata  pada  periode  pengamatan dalam kWh
Untuk  menghitung  Fr  (persamaan  (7))  dapat  pula dilakukan  dengan  rumus  pendekatan  “ Buller  dan Woodrow ” yaitu : [Alfredo, 2016]
Fr = 0.3.Fb + 0.7.Fb 2
(7)
Dimana: Fb = Faktor Beban

## H. Rugi Energi Listrik Pada Sistem Distribusi
Dalam  menentukan  rugi  energi  pada  saluran distribusi,  cara  yang  dilakukan  adalah  dengan membandingkan  energi  yang  disalurkan  oleh  gardu induk  dengan  energi  yang  terjual  dalam  selang  waktu tertentu  dengan  menurunkan  atau  mengansumsikan nilai  faktor  rugi,  maka  rugi  energi  dalam  periode tertentu didapat dari hubungan persamaan (7) berikut:
E loss = P loss x Fr x t ( Dalam kWh)              (7) Dimana:
Josafat Mangundap – Analisa Rugi-Rugi Daya Jaringan Distribusi Di PT. PLN (Persero) Area Manado Tahun 2017.
T ABEL IVV N ILAI BEBAN PUNCAK SETIAP PENYULANG Penyulang Beban Puncak (kW) SN 1 Grand Kawanua 5.815,6 kW SN 2 Mapanget 5.011,79 kW SR 1 Wori 6.050,74 kW SR 2 Bandara SR 3 Komo 1.118,9 kW 7.459,17 kW SR 4 Bandara SR 5 Pacuan SR 6 Tuminting SR7 Grand Kawanua SR 8 Tikala SL 1 Koka SL 2 Toar SL 3 Megamas SL 4 Sario SL 6 Pakowa SL 8 Winangun SL 9 Sea SL 10 Mantos 3 SL 11 Sario 2.999,96 kW 6.783,35 kW 7.241,09 kW 3.715,23 kW 223,63 kW 2.725,04 kW 6.140,67 kW 4.765,11 kW 8.365,82 kW 7.361,41 kW 4.499,93 kW 7.112,78 kW 2.931,36 kW 6.394,3 kW
T ABEL VI F AKTOR RUGI SETIAP PENYULANG Penyulang Faktor Rugi Setiap Penyulang SN 1 Grand Kawanua 1 SN 2 Mapanget 1 SR 1 Wori 0,688 SR 2 Bandara SR 3 Komo 0,70227 0,59203 SR 4 Bandara SR 5 Pacuan SR 6 Tuminting SR7 Grand Kawanua SR 8 Tikala SL 1 Koka SL 2 Toar SL 3 Megamas SL 4 Sario SL 6 Pakowa SL 8 Winangun SL 9 Sea SL 10 Mantos 3 SL 11 Sario 0,73123 0,70227 0,73123 0,67387 0,70227 0,398 0,71668 0,40948 0,57888 0,7459 0,7757 0,71668 0,3778 0,519
E loss = Rugi Energi Listrik (kWh) P loss = Rugi Daya Beban Puncak (Watt) Fr = Faktor Rugi t = Waktu (jam)
Rugi  energi  dalam  persen  adalah  rugi  energi  yang dinyatakan  dalam  presentase  dari  energi  yang  dikirim atau disalurkan dalam periode waktu yang sama. Untuk rugi  energi  dalam  persen  didefenisikan  sebagai persamaan (8) berikut: [Senen, 2010]
Rugi energi dalam%= / x100%  (8)
T ABEL V N ILAI R UGI  BEBAN PUNCAK SETIAP PENYULANG Penyulang Rugi Beban Puncak (kW) SN 1 Grand Kawanua 356,872 kW SN 2 Mapanget 51,64 kW SR 1 Wori 897,909 kW SR 2 Bandara SR 3 Komo 1,66 kW 236,89 kW SR 4 Bandara SR 5 Pacuan SR 6 Tuminting SR7 Grand Kawanua SR 8 Tikala SL 1 Koka SL 2 Toar SL 3 Megamas SL 4 Sario SL 6 Pakowa SL 8 Winangun SL 9 Sea SL 10 Mantos 3 SL 11 Sario 516,44 kW 221,99 kW 117,29 kW 29,11 kW 41,12 kW 20,73 kW 58,45 kW 42,83 kW 58,46 kW 440,274 kW 327,72 kW 226,086 kW 78,53 kW 26,53 kW
T ABEL VII N ILAI R UGI E NERGI L ISTRIK SETIAP PENYULANG Penyulang Rugi Energi Listrik (kWh) SN 1 Grand Kawanua 256.949,28 kWh SN 2 Mapanget 37.177,92 kWh SR 1 Wori 444.788,19 kWh SR 2 Bandara SR 3 Komo 837,33 kWh 100.975,41 kWh SR 4 Bandara SR 5 Pacuan SR 6 Tuminting
SR7 Grand Kawanua SR 8 Tikala SL 1 Koka
SL 2 Toar SL 3 Megamas SL 4 Sario SL 6 Pakowa SL 8 Winangun SL 9 Sea SL 10 Mantos 3 SL 11 Sario 271.898,7 kWh 112.244,76 kWh 61.753,59 kWh 14.123,28 kWh 20.793,72 kWh 5.940,39 kWh 30.160,26 kWh 12.625,92 kWh 24.367,29 kWh 236.448,27 kWh 183.032,94 kWh 116.662,56 kW 21.361,68 kWh 9.910,002 kWh

## III. H ASIL

## A. Perhitungan Beban Puncak dan Rugi Beban Distribusi Setiap Penyulang
Lihat  tabel  IV  untuk  nilai  beban  puncak  dan  lihat tabel  V  untuk  nilai  rugi  beban  puncak.Menggunakan persamaan  yang  telah  ditentukan  maka  diperoleh  nilai analisa  dan  perhitungan  sebagai  berikut.  Dengan periode  waktu  720  jam  atau  1  bulan.  Ditentukan perhitunhan  satu  bulan  disesuaikan  dengan  data  yang telah diperoleh oleh perusahaan.
225
T ABEL VIII P ERSENTASE R UGI E NERGI L ISTRIK P ENYULANG Penyulang Persentase Rugi Energi Listrik (%) SN 1 Grand Kawanua 6.1 % SN 2 Mapanget 1.03 % SR 1 Wori 12.8 % SR 2 Bandara SR 3 Komo 0.13 % 2.6 % SR 4 Bandara SR 5 Pacuan SR 6 Tuminting SR7 Grand Kawanua SR 8 Tikala SL 1 Koka SL 2 Toar SL 3 Megamas SL 4 Sario SL 6 Pakowa SL 8 Winangun SL 9 Sea SL 10 Mantos 3 SL 11 Sario 15.2 % 2.84 % 1.4 % 0.67 % 15.9 % 0.5 % 0.83 % 0.64 % 0.56 % 5.3 % 6.6 % 2.8 % 1.84 % 0.32 %

## B. Perhitungan  Energi  Listrik  Dan  Persentase  Rugi Energi Listrik Setiap Penyulang
Lihat  Tabel  VI  untuk  faktor  rugi  setiap  penyulang. Faktor  rugi  memengaruhi  nilai  dari  rugi  energi  listrik. Tabel  VII  untuk  nilai  rugi  energi  listrik  setiap penyulang  dan  Tabel  VIII  untuk  nilai  persentase  rugi energi  listrik  setiap  penyulang.  Persentase  rugi  energi listrik didasarkan pada penyulang itu sendiri Perhitungan  nilai  rugi  energi  listrik  dilakukan  dalam waktu  1  bulan  atau  720  jam.    Hasil  perhitungan  dan analisa  dilakukan  hanya  untuk  menghitung  dan menganalisa  nilai  persentase  rugi  energi  listrik  secara tekniks.  Perhitungan  di  luar  perhitungan  non  teknis karena  dianggap  memliki  data  yang  tidak  pasti. Perhitungan  sendiri  digunakan  data  absolut  dari perusahaan  yang  terkait  yaitu  PT.  PLN  (Persero)  Area Manado. Dikhususkan hanyak untuk kota Manado yang memiliki 4 gardu induk dan 19 penyulang, yang terbagi masing-masing untuk setiap gardunya.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Setelah  melakukan  analisa  dan  perhitungan  maka diperoleh  kesimpulan  dan  saran  sebagai  berikut. Kesimpulan  diambil  didasarkan  atau  digunakan  dasar sebagai  jawaban  atas  tujuan  masalah  atau  pokok masalah yang diketahui
1) Jumlah rugi teknis energi listrik keseluruhan yang diperoleh  dari  hasil  perhitungan  dan  analisa
berdasarkan  data  hasil  penelitian  pada  PT.  PLN (Persero) Area Manado adalah sebesar 1.962.051,492 kWh.
2) \ Jumlah  persentase  rugi  teknis  energi  listrik  kota Manado yang diperoleh dari hasil perhitungan dan analisa  berdasarkan data  hasil  penelitian pada PT. PLN (Persero) Area Manado adalah sebesar 3,6 %. Dibandingakan  dengan  standard  persentase  rugi teknis  tegangan  menengah  yaitu  3,0  %.  Kota Manado masih kelebihan 0,6 %
3) Dari  hasil  perhitungan  dan  analisa  diperoleh bahwa penyulang yang memliki rugi teknis energi listrik  paling  besar  adalah  penyulang  SR  1  Wori dengan besar 444.788,19 kWh dan persentase 12,8 %  terhadap  penyulang  itu.  Kemudian  rugi  teknis energi  listrik  yang  paling  kecil  adalah  SR  2 Bandara dengan besar 837,33 kWh dan persentase 0,13 % terhadap penyulang itu sendiri.

## B. Saran
1) Panjang  saluran  harus  diseimbangkan  atau  dibagi secara  merata,  atau  luas  penampang  saluran  lebih diperbesar agar menghasilkan kerugian yang lebih kecil,  atau  dengan  kata  lain  meminimalisir kerugian daya dan energi.
2) Menambah  gardu  hubung  untuk  memperkecil jarak  penghantar  agar  kerugian  daya  tidak  terlalu besar.
3) Melakukan tindakan pemeliharan jaringan baik itu secara berkala ataupun accident .

## V. KUTIPAN
[1]. D.  Alfredo.    (2016), Analisa  Perhitungan  Susut  Daya  Dan Energi Dengan Pendekatan   Kurva Beban Pada Jaringan Distribusi  PT.  PLN  (PERSERO)  Area  Pekanbaru. Riau. Jom FTEKNIK Volume 3 No.2 . 2016. 1-6
[2]. Hamzah. Teknik  Tenaga  Listrik  Dasar. Yogyakarta:  Penerbit Graha Ilmu. 2011
[3]. Santoso;  Rahamdi. Teori  Dasar  Rangkaian  Listrik. Yogyakarta: Penerbit LaksBang Mediatama. 2011
[4]. Saadat.  Hadi. Power  System  Analysis. USA Publisher  :  Kevin Kane. 1999
[5]. Senen,  Adri.  (2010). Studi  Perhitungan  Dan  Analisa  Rugi–Rugi Jaringan  Distribusi  (Studi  Kasus:  Daerah  Kampung  Dobi Padang) . Riau. LPPM-Politeknik Bengkalis. 1-9
[6]. Siregar. Perhitungan Pendekatan Rugi-Rugi Daya dan Tegangan Jaringan Distribusi Tegangan Rendah. 2017
[7]. Wrahatnolo  ;  Suhadi. Teknik  Distribusi  Tenaga  Listrik.  Jilid  1. Jakarta:  Direktorat  Pembinaan  Sekolah  Menengah  Kejuruan; Direktorat Jendral Management Pendidikan Dasar dan Menengah; Departement Pendidikan Nasional. 2008
Josafat  Mangundap lahir    14 September  1995,  pada  tahun
2013  memulai  Pendidikan  di Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi  Manado  di  Jurusan Teknik Elektro, dengan mengambil  konsentrasi  minat Teknik  Tenaga  Listrik  pada tahun  2015.  Dalam  menempuh Pendidikan  penulis  juga  pernah melaksanakan Kerja Praktek yang bertempat di PLTA  Tonsea Lama  Sulawesi Utara pada  tanggal  Juni  2016  dan  selesai  melaksanakan Pendidikan di Fakultas Teknik Elektro Universitas Sam Ratulangi  Manado  tahun  2017,  minat  penelitiannya adalah  tentang  Analisa  Rugi-Rugi  Daya  Jaringan Distribusi  di  PT.  PLN  (Persero)  Area  Manado  Tahun 2017.