Samsul Rijal 1 , Masykur* 2 ABSTRACT
Keywords: Boiler, Efficiency, Heat Loss

## ABSTRAK
Kata kunci: Boiler, Efesiensi, Kehilangan Panas.

## PENDAHULUAN
Dalam  dunia  industri  khususnya  pada pabrik  kelapa  sawit  (PKS),  boiler  merupakan salah  satu  bagian  terpenting  dalam  kegiatan proses produksi. Sumber energi untuk pengoperasian  pabrik  kelapa  sawit  adalah  uap yang dihasilkan oleh boiler.
Boiler  merupakan  ketel  uap  yang  panas pembakarannya  diteruskan  ke  air,  Sehingga menjadi  steam  atau  uap  panas  bertekanan. Kemudian uap panas yang bertekanan tersebut dimanfaatkan  untuk  suatu  proses  produksi pada  pabrik  minyak  kelapa  sawit,  seperti penggunaan pada station pengepressan, klarifikasi,  dan  pengolahan  karnel,  selain
sebagai proses produksi, steam dari boiler juga dimanfaatkan sebagai penggerak turbin. Sistem boiler  yang  digunakan  pada  PT.  Socfindo Kebun Seunagan sendiri terdiri dari feed water system, sistem steam, dan sistem bahan bakar. Feed  water sistem  adalah  sistem  boiler  untuk menyalurkan  seluruh  keperluan  air  kedalam drum  boiler  (Maulizar  et  al.,  2022).  Sistem steam  dapat  dikenal  dengan  sistem  yang menampung kebutuhan steam serta mengontrolnya  sesuai  dengan  kebutuhan produksi,  dan  mengendalikan  tekanan  steam sesuai kebutuhan produksi (Muzaki & Mursadin, 2019).
PT.  Socfindo  Kebun  Seunagan  sudah beroperasi  dari  tahun  1973.  Perusahaan  ini

## ANALISA KEHILANGAN PANAS PADA BOILER TYPE SFW 7000 DI PT. SOCFINDO KEBUN SEUNAGAN
1,2 Jurusan Teknik Mesin FT Universitas Teuku Umar Email: masykur@utu.ac.id
SFW 7000 boiler used in PT. Socfindo Kebun Seunagan has a function as a steam producer for turbine drives, in addition to being a steam turbine drive from boilers, it also functions for palm oil processing activities. Therefore, boilers are one of the important components in the palm oil industry, so special attention is needed so that  the  performance  of  the  boilers  remains  good.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  or  review  the performance of the boiler by taking into account the heat loss that occurs. Based on data and calculation results using the direct method, a decrease in efficiency was obtained by 23.89% boiler efficiency of 76.11% and from the  calculation  results  using  the  indirect  method,  boiler  efficiency  was  90.31%  with  the  cause  of  the  greatest heat loss caused by evaporation of water formed from H 2 in the fuel by 4.39%.
Boiler SFW 7000 yang digunakan pada PT. Socfindo Kebun Seunagan memiliki fungsi sebagai penghasil steam  untuk  penggerak turbin, selain sebagai  penggerak turbin  steam  dari  boiler juga berfungsi  untuk kegiatan proses pengolahan kelapa sawit. Oleh karena itu boiler merupakan salah satu komponen penting dalam industri kelapa sawit, sehingga perlu perhatian khusus agar kinerja dari boiler tetap bagus. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa atau mengkaji ulang dari kinerja boiler dengan memperhitungkan kehilangan panas yang terjadi. Berdasarkan data dan hasil perhitungan dengan menggunakan metode langsung ( direct ) didapatkan penurunan efesiensi sebesar 23,89% efesiensi boiler 76,11% dan dari hasil perhitungan dengan metode indirect , efesiensi boiler sebesar 90,31% dengan penyebab kehilangan panas terbesar diakibatkan oleh adanya penguapan air yang terbentuk dari H 2 dalam bahan bakar sebesar 4,39%.
Jurnal Dinamika Vokasional Teknik Mesin Volume 7 Nomor 2 Oktober 2022 Hal 129-136
https://journal.uny.ac.id/index.php/dynamika/issue/view/2373
ISSN 2598-392X (media cetak)
tergolong  ke  perusahaan  yang  tua  sehingga unjuk  kerja  dari  mesin-mesin  pada  PMKS  ini sudah  mengalami  banyak  sekali  penurunan kinerja salah satunya adalah boiler.
Berdasarkan  pengamatan  dilapangan  peneliti mengamati  selama  boiler  yang  beroperasi, kinerja  dari  boiler  untuk  memproduksi  uap sering kali tidak stabil, sehingga mempengaruhi  dari  proses  pengolahan.  Oleh karena  itu  peneliti  ingin  mengkaji  ulang tentang  kinerja  dari  boiler  untuk  mehindari terjadinya  pemborosan  energi,  untuk  itu Analisa  teknis  pada  boiler  sangat  dibutuhkan, selaku  salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan efesiensi  guna  menjauhi  terjadinya  komsumsi bahan  bakar  yang  berlebih  dan  dapat menurunkan biaya produksi (Asmudi, 2012).
Salah satu Analisa atau pengkajian yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab  terjadinya  in-efesiensi  pada  boiler adalah  dengan  cara  menganalisa  kehilangan energi pada boiler tersebut.

## METODE
Penelitian  dilaksanakan  di  PT.  Socfindo Kebun  Seunagan.  Metode  penelitian  yang digunakan  berupa  studi  literatur  dengan mempelajari berbagai sumber referensi- referensi yang relevan sesuai dengan keperluan bahan  penelitian.  Kemudian  peneliti  juga menggunakan metode observasi dengan mengamati  langsung  ke  lokasi,  serta  untuk pengambilan  data  yang  diperlukan  peneliti juga  melakukan  wawancara  langsung  dengan pihak  terkait  khususnya  operator  boiler.  Data yang  di  peroleh  berupa  data  primer  dan  data sekunder yang berkenaan untuk menyelesaikan permasalahan.  Adapun  untuk  pengolahan  data peneliti  menggunakan  2  (dua)  metode  analisa yaitu,  Analisa  dengan  metode input - output ( direct ) dan metode kehilangan panas ( indirect )  hingga  mendapatkan  hasil  analisa.
Setelah
melakukan analisa dengan
menggunakan 2 (dua) metode dan mendapatkan hasil, selanjutnya peneliti mengambil  kesimpulan  serta  memberikan
saran  yang  sesuai  agar  dapat  menjaga  kinerja dari boiler itu sendiri.
Adapun  diagram  alir  penelitian  yang dilakukan dapat di lihat pada gambar 1.

## Gambar 1. Diagram alir penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kinerja  pada  boiler  memiliki  parameter semacam  rasio  dan  efesiensi  yang  menurun terhadap  waktu.  Perihal  tersebut  berlangsung karena  buruknya  pada  proses  pembakaran, serta  buruknya  kinerja  boiler  dipengaruhi  oleh buruknya  mutu  bahan  bakar  serta  air  yang diberikan. Neraca panas bisa menunjang dalam mengidentifikasi  kehilangan  panas  yang  dapat ataupun  yang  tidak  bisa  dihindari  (Dewata,
2011).
Mulai Identifikasi masalah Studi literatur Observasi
Pengumpulan data:
• Data Primer
• Data skunder
Analisa dengan 2 (dua) metode: 1. Metode input-output ( direct ) 2. Metode Kehilangan Panas ( indirect ) Hasil Simpulan Selesai Ya Tidak
Pada  penelitian  perhitungan  analisa efesiensi  mesin  boiler  tipe  kombinasi  antara fire  tube dan water  tube ini  memakai  metode input-output  (direct) dan  metode  kehilangan panas (indirect ).  Pada  metode input-output tidak  dapat  menunjukkan  penyebab  potensi terjadinya  in-efesiensi,  oleh  karena  itu  perlu dilakukan perhitungan aktual dengan menggunakan metode kehilangan panas (indirect) untuk  menilai  tingkat  keakuratan perhitungan seperti faktor persentasi kehilangan  panas (heat  loss) terhadap  analisa gas  buang  kering  dan  temperatur  gas  buang sehingga  dapat  diketahui  sumber  kerugian terbesar  agar  dapat  dilakukan  evaluasi  dari kerugian  yang  terjadi  tersebut.  Adapun spesifikasi  boiler  yang  digunakan  ditunjukkan seperti pada Tabel 1.
Tabel 1 . Spesifikasi Boiler
Tipe SFW 7000 Boiler Kombinasi Tahun pembuatan 1993 Bahan Bakar Natural Gas Tekanan Maksimal 20 Bar Temperatur Max 250 o C
Dalam perhitungan efesiensi boiler perlu diperhitungkan jumlah dari ketersediaan bahan bakar  yang  tersedia  yang  nantinya  akan  di gunakan. Pada perhitungan neraca massa yang digunakan oleh PT. Socfindo Kebun Seunagan didapat  jumlah  ketersediaan  bahan  bakar shell dan fiber untuk  proses  pengolahan  dengan rumus berikut:
Persamaan yang digunakan untuk mencari  jumlah  ketersediaan  bahan  bakar (Effendi  et  al.,  2020)  ditunjukkan  seperti  pada persamaan (1) dan (2).
Shell = persentase % S hell × kapasitas PKS  (1) Fiber = Persentase % Fiber × kapasitas PKS (2) Shell = 6% Shell × 23 Ton/Jam
= 1380 Kg/jam Fiber = 12% fibre × 23 Ton/Jam = 2760 Kg/jam Total bahan bakar yang tersedia = shell + fiber = 1380 Kg/jam + 2760 Kg/jam
= 4140 Kg/jam
Perbandingan  komsumsi  bahan  bakar boiler  pada  PT.  Socfindo  Kebun  Seunagan adalah 75% fiber:25% shell
Data Perhitungan Analisa Metode input-output (direct)
Parameter yang dipantau untuk perhitungan  efesiensi  boiler  dengan  metode input-output adalah:
▪ Q = Banyaknya steam yang dihasilkan per jam dalam kg/jam
▪ q = Komsumsi bahan bakar per jam dalam kg/jam
▪ P s = Steam pressure (bar) dan T s = Steam Temperature (℃ )
▪ Feed water temperature (℃ )
▪ Jenis  bahan  bakar  dan  nilai  panas  kotor bahan  bakar  dalam  Kkal/kg  bahan  bakar (Effendi et al., 2020).
Persamaan yang digunakan untuk mencari  efesiensi menggunakan metode input- output  (direct) adalah  sebagai  berikut  (3)
(United  Nations  Environment  Programe , 2006):
𝐸𝑓𝑒𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑜𝑖𝑙𝑒𝑟 = 𝑝𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝑥100
𝐸𝑓𝑒𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑜𝑖𝑙𝑒𝑟 = 𝑄 𝑥 (ℎ 𝑔 −ℎ 𝑓 ) 𝑞 𝑥 𝐿𝐻𝑉 𝑥100 (3)
Dimana: h g = Entalpi steam (Kkal/kg steam) h f = Entalpi Feed water (Kkal/kg) LHV= low heating value (kkal/kg)
Berikut  ini  merupakan  data  yang didapatkan  selama  penelitian  untuk  mencari efesiensi  boiler  dengan  metode input - output ( direct ).  Data  tersebut  dapat  dilihat  pada  tabel
2 berikut ini.
Tabel 2. Data Metode input-output menentukan efesiensi Data Analisa Boiler Satuan Steam flow 17 Ton/Jam Steam pressure 17 Bar Steam temperature 215 ℃ Feed water temperature 100 ℃ LHV 5320.50 Kkal/kg Entalpi steam 675,3 Kkal/kg Entalpi feed water 100 Kkal/kg Komsumsi bahan bakar 2,415 Ton/jam
Dari data di atas dapat kita cari efesiensi boiler secara metode input-output . Efesiensi boiler 𝜂 = 17 𝑇𝑜𝑛/𝑗𝑎𝑚𝑥 (675,3𝐾𝑘𝑎𝑙/𝑘𝑔 − 100𝐾𝑘𝑎𝑙/𝑘𝑔) 𝑥1000
2,415 𝑇𝑜𝑛/𝑗𝑎𝑚𝑥 5320,50 𝐾𝑘𝑎𝑙/𝑘𝑔 𝑥 1000 𝑥100
η 𝑏 = 9.780.100 12.849.007,5 𝑥 100
𝜂 b = 76,11%
Berdasarkan  hasil  perhitungan  efesiensi menggunakan  metode input-output  (direct) didapatkan  hasil  efesiensi  sebesar  76,  11% yang  dimana  hasil  tersebut  menunjukkan bahwa kinerja dari boiler tersebut masih bagus dan masih berada di atas standar efesiensi yang ditentukan.

## Metode Kehilangan Panas (indirect)
Metode  tidak  langsung  menggunakan  2 (dua)  standar  acuan  dalam  melakukan  uji Boiler  ditempat,  yaitu British  standar , BS 845:1987 dan USA  standar  ASME  PTC-4-1 Power  Test  Code  Steam  Generating  Units ( United  Nations  Environment  Programe ,
2006) .
Metode  tidak  langsung  disebut  juga metode  Kehilangan  panas.  Efesiensi  bisa dihitung  dengan  cara  mengurangkan  bagian kerugian  panas  dari  100%  seperti  berikut  ini (4) ( United  Nations  Environment  Programe , 200 6) : 𝐸𝑓𝑒𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑜𝑖𝑙𝑒𝑟 (η) = 100 − (I+II+III+IV+V+VI+VII)
(4)
Dimana  kerugian  yang  terjadi  dalam boiler adalah kerugian yang disebabkan oleh:
1. Gas cerobong yang kering.
2. Penguapan  air  yang  terjadi  sebab  adanya H2 dalam bahan bakar.
3. Penguapan  kandungan  air  dalam  bahan bakar.
4. Terdapatnya  kandungan  air  dalam  udara pembakaran.
5. Bahan  bakar  yang  tidak  terbakar  dalam abu terbang/ fly ash.
6. Bahan  bakar  yang  tidak  terbakar  dalam abu  bawah/ bottom  ashRadiasi  dan  losses lain  yang  tidak  terhitung  ( United  Nations Environment Programe , 2006).
Kerugian  yang  diakibatkan  oleh  kadar air  dalam  bahan  bakar  serta  kerugian  yang diakibatkan oleh pembakaran hidrogen bergantung pada bahan bakar yang digunakan, serta tidak dapat dikendalikan oleh perancangan  ( United  Nations  Environment Programe , 2006).
Berdasarkan  data  yang  didapatkan  dari pabrik minyak kelapa sawit tentang kandungan unsur-unsur yang terdapat pada 1 kg shell dan fiber dapat di lihat pada table 3 di bawah ini:
Tabel 3. Hasil Ultimate Bahan Bakar Nama Unsur Persentase % Karbon (C) 45,335% Hidrogen (H 2 ) 4% Oksigen (O 2 ) 30,5075% Nitrogen (N 2 ) 17,330% Abu 2,8275% Sulfur (SO 2 ) 0%
Gambar 2. Hasil Ultimate Bahan Bakar
Gambar  2  di  atas  menunjukkan  hasil ultimate  bahan  bakar  dari  1  kg fiber dan shell dengan  perbandingan  75%:25%  didapatkan kandungan unsur kimia terbesar adalah Karbon dengan kandungan 45,335% serta unsur lainya Hidrogen  4%,  Oksigen  30,5075%,  Nitrogen 17,330%,  Abu  2,8275%,  dan  Sulfur  0%. Dengan  hasil  ultimate  bahan  bakar  tersebut  di dapatkan  nilai  kalor  pembakaran  seperti  pada table 4 di bawah ini.
Tabel 4. Nilai Kalor LHV 5320.50 Kkal/kg HHV 940.01 Kkal/kg
Selain  data  hasil  ultimate  bahan  bakar dan  nilai  kalor,  dalam  menghitung  efesiensi meggunakan  metode  kehilangan  panas  juga perlu  mengetahui  hasil  pengukuran  dari  gas buang  boiler.  Berdasarkan  data  yang  di peroleh,  hasil  pengukuran  gas  buang  boiler dapat di lihat pada tabel 5 di bawah ini.
Tabel 5. Hasil Pengukuran Gas Buang Boiler CO 2 7,5% O 2 8% Suhu gas buang 180 ℃ Ambient Temperature 34 ℃ Kelembaban udara 0,018 kg/kg

## Pengolahan data
Dengan  data  yang  telah  didapatkan diatas maka maka dapat dilakukan perhitungan
kinerja  boiler  yang  sesuai  dengan  parameter perhitungan  menggunakan  metode  kehilangan panas,  tahapan  perhitungannya  adalah  seperti berikut:
▪ Tahap  1 :  Menghitung  kehutuhan  udara teoritis  ( United  Nations  Environment
Programe , 2006).
U t = [( 11,43 x C) + {34,15 x (H 2 - 𝑂 2 8 )} +
(4,32 x S)] / 100 (5)
U t = [( 11,43  x  45,335)  +  {34,15  x  (4  - 30,5075
8 )} + (4,32 x S)] / 100 U t = 5,24 kg/ kg bahan bakar
▪ Tahap  2 :  Menghitung  persen  udara berlebih  yang  dipasok  (EA)  ( United Nations Environment Programe , 2006). = 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛 𝑂 2 ×100 21− 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛 𝑂 2 (6) = 8 × 100 21 −  8 = 61,5%
▪ Tahap  3 :  menghitung  massa  udara sebenarnya  yang  dipasok/kg  bahan  bakar (AAS) (Ridwan et al., 2019).
= { 𝟏 + 𝑬𝑨 𝟏𝟎𝟎 } x Udara Teoritis (7) = 3,27 kg / kg bahan bakar
45,34% 4% 30,51% 17,33% 2,83% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Karbon Hidrogen Oksigen Nitrogen Abu
Sulfur
Per se n ta se % Nama Unsur Ultimate Bahan Bakar
Gambar 3. Perbandingan kebutuhan udara dengan udara yang sebenarnya dipasok
Berdasarkan  Gambar  3  diatas,  bahwa kebutuhan  udara  teoritis  yang  diperlukan adalah  sebesar  5,24%,  dan  massa  udara  yang sebenarnya  di  pasok/kg  bahan  bakar  adalah sebesar 3,27%.
▪ Tahap 4 : Memperkirakan seluruh kehilangan panas (Ridwan et al., 2019).
1. Persentase kehilangan panas yang diakibatkan  oleh  gas  buang  yang  kering (Ridwan et al., 2019).
= m Cp(Tf – Ta ) x 100
𝐺𝐶𝑉 𝐵𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑘𝑎𝑟
(8)
Dimana: m = massa CO 2 + massa SO 2 + massa  N 2 +  massa  O 2 (Aji Nugroho, 2015) .
𝑚 = 0,45 x 44 12 + 0 𝑥 64 32 + 0,17 𝑥 77 100 + (0,08𝑥32)
= 1,65+0+0,13+2,56 = 4,34 kg/kg bahan bakar
= 4,34 x 0,23 x (180 –34 )
5320,50 𝑥 100
= 2,73%
2. Kehilangan  panas  karena  penguapan kadar  air  karena  adanya  H 2 dalam  bahan bakar (Ridwan et al., 2019).
= 9 𝑥 𝐻 2 (584+𝐶𝑝(𝑇𝑓−𝑇𝑎))
𝐺𝐶𝑉 𝐵𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑘𝑎𝑟 𝑥 100 (9) = 9 𝑥 0,04 (584+0,45(180−34)) 5320,50 𝑥 100
=  4,39 %
3. Kehilangan  panas  karena  kadar  air  dalam udara (Effisiensi & Asme, n.d.).
= 𝐴𝐴𝑆 𝑥 𝐾𝑒𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑥 𝐶𝑝(𝑇𝑓−𝑇𝑎) 𝐺𝐶𝑉 𝐵𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑘𝑎𝑟 𝑥 100 (10) = 3,27 𝑥 0,018𝑥 0,45 (180 − 34) 5320,50 𝑥 100
=  0,072%
4. Kehilangan  panas  karena  radiasi  dan kehilangan  lain  yang  tidak  terhitung ( United Nations Environment Programe , 2006).
Berdasarkan data dari perusahan pabrikan  kehilangan  panas  karena  radiasi  dan kehilangan  panas  lainnya  yang  tidak  terhitung diperkirakan mencapai sebesar 2,5%.
5,24 3,27 0 1 2 3 4 5 6 Kebutuhan udara teoritis Udara sebenarnya yang dipasok K G/K g b ah an b aka r

## Perbandingan Kebutuhan Udara Teoritis Dengan Massa Udara Sebenarnya Yang Dipasok (AAS)
Massa udara
Gambar 4. Perkiraan kehilangan panas keseluruhan
Dari  Gambar  4  diatas  dapat  dilihat  bahwa persentase  kehilangan  panas  tertinggi  terjadi pada loss ke  2  sebesar  4,39%  dikarenakan penguapan  kadar  air  karena  adanya  H 2 dalam bahan  bakar,  dan  persentase  kehilangan  panas terkecil  terjadi  karena  kadar  air  dalam  udara yaitu sebesar 0,072%.
▪ Tahap  5 :  Menghitung  Efesiensi  Boiler (Ridwan et al., 2019).
Efesiensi Boiler ( η) = 100 − (I + II + III + IV)
= 100 − (2,73+4,39+0,072+2,5)
= 100 − 9,69
= 90,31%
Berdasarkan perhitungan efesiensi boiler menggunakan metode kehilangan panas
(indirect )  di  atas  didapatkan  nilai  efesiensi boiler  sebesar  90,31%,  hal  ini  menunjukkan kinerja  dari  boiler  tersebut  masih  sangat  baik. Adapun  setelah  dilakukan  analisa  perhitungan dengan  metode  kehilangan  panas  ( indirect ) penyebab terjadinya penurunan efesiensi boiler terbesar  dikarenakan  adanya  penguapan  air yang  terbentuk  dari  H 2 dalam  bahan  bakar yaitu sebesar 4,39%. Dan persentase kehilangan  panas  terendah  disebabkan  oleh faktor kadar air dalam udara sebesar 0,072%.
Grafik  dibawah  ini  menunjukkan  hasil perhitungan  antara  efesiensi  boiler  metode input-output (direct) dengan metode kehilangan panas.
Gambar 5.  Hasil Analisa efesiensi boiler
2,37% 4,39% 0,07% 2,50% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% loss 1 loss 2 loss 3 loss 4 P er sen tas e % Kehilangan Panas 76,11% 90,31% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Metode input-output Metode Kehilangan Panas P er se n ta se % Efesiensi Boiler
Setelah  dilakukan  perhitungan  efesiensi boiler  dengan  menggunakan  dua  metode  yang berbeda didapatkan hasil seperti grafik di atas, dimana  efesiensi  boiler  menggunakan  metode input - output sebesar  76,11%  dan  efesiensi
boiler dengan menggunakan metode kehilangan panas adalah 90,31%.

## SIMPULAN
Analisa  kehilangan  panas  pada  boiler  ini bertujuan  untuk  megetahui  kinerja  atau efesiensi  dari  boiler  yang  dimana  penggunaan perhitungan dengan metode input-ouput (direct) dinilai kurang efektif dalam menentukan  efesiensi  dari  boiler  itu  sendiri, sehingga dengan menggunakan Analisa dengan  metode  kehilangan  panas  dapat diketahui  secara  spesifik  penyebab  terjadinya in-efesiensi.  Kemudian,  berdasarkan  hasil Analisa yang telah dilakukan dapat disimpulkan  bahwa  kerugian  atau  kehilangan panas  terbesar  terjadi  karena  penguapan  kadar air  karena  adanya  H 2 dalam  bahan  bakar yaitu sebesar  4,39%,  kehilangan  panas  karena radiasi  dan  kehilangan  panas  lainnya  yang tidak  terhitung  sebesar  2,5%, loss yang diakibatkan  oleh  gas  buang  yang  kering,  dan kehilangan  panas  terkecil  karena  kadar  air dalam  udara.  Sehingga  didapatkan  nilai efesiensi  sebesar  90,31%.  Dimana  nilai  ini berbeda dengan nilai efesiensi dengan menggunakan metode direct sebesar 76,11%.
Penggunaan  Analisa  dengan  metode kehilangan panas memiliki keterbatasan dalam pengambilan  data,  yang  dimana  terkadang perusahaan tidak semua memiliki alat penunjang  untuk  pengambilan  data  yang diperlukan.  Adapun  saran  yang  diperoleh  dan natinya dapat digunakan sebagai pengembangan  penelitian  adalah  agar  unjuk kerja  boiler  tetap  baik  perlu  dilakukan  nya perawatan  secara  berkala,  dan  bahan  bakar yang  di  gunakan  harus  sesuai  dengan  standar,
karena  salah  satu  yang  menyebabkan  sebuah mesin  terjadi  penurunan  kinerja  itu  salah satunya  di  sebabkan  oleh bahan bakar  yang di gunakan tidak sesuai.

## DAFTAR RUJUKAN
Aji Nugroho, A. P. (2015). Analisa Kehilangan Energi  Pada  Fire  Tube  Boiler  Kapasitas 10 Ton. Jurnal Teknik Mesin , 4 (2), 1.
Asmudi.  (2012).  Analisa  Unjuk  Kerja  Boiler Terhadap  Penurunan  Daya  Pada  Pltu  Pt. Indonesia  Power  Ubp  Perak. Energi Lingkungan , 1–15. Dewata,  P.  I.  (2011). Analisa  Teknis  Evaluasi Kinerja  Boiler  Type  Ihi  Fw  Sr  Single Drum  Akibat  Kehilangan  Panas  Di  Pltu Pt. Pjb Unit Pembangkitan Gresik . 1–11. Effendi,  Z.,  Zakwan,  Z.,  &  Nainggolan,  A.  F.
(2020).  Analisa  Kehilangan  Energi  Pada Boiler  Pabrik  Kelapa  Sawit. Jurnal  Agro
Fabrica , 2 (1), 30–37. https://doi.org/10.47199/jaf.v2i1.141
Effisiensi,  P.,  &  Asme,  B.  (n.d.). Perhitungan Effisiensi Boiler .
Maulizar,  A.,  Masykur,  M.,  &  Supardi,  J.
(2022). Analisis Ph, Tds, Total Hardness, Alkalinity,  Dan  Silica  Pada  Boiler  Feet Water  Di  Pt.  Socfindo  Perkebunan Kelapa  Sawit  Di  Seunagan. Jurnal Mekanova:  Mekanikal,  Inovasi  Dan Teknologi , 8 (1), 129–134.
Muzaki,  I.,  &  Mursadin,  A.  (2019).  Analisis Efisiensi  Boiler  Dengan  Metode  Input– Output  Di  Pt.  Japfa  Comfeed  Indonesia Tbk. Unit Banjarmasin. Scientific Journal of  Mechanical  Engineering  Kinematika ,
4 (1), 37–46.
Ridwan,  A.,  Hakim,  L.,  Istana,  B.,  & Hasugian,  L.  gunawan.  (2019).  Simulasi Perhitungan  Unjuk  Kerja  /  Performansi Boiler  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap Berbahan Bakar Batu Bara. Jurnal Surya Teknika , 1 (04), 69–77. United Nations Environment Programe.
(2006). Boiler & pemanas fluida termis 1. Peralatan Efisiensi Energi Untuk Industri Di Asia , 1–42.