Abstrak — Kecamatan  Rungkut  merupakan  daerah  yang mengalami  perkembangan  cukup  pesat  akibat  berkembangnya sektor  ekonomi.  Perkembangan  tersebut  berimbas  pada peningkatan  jumlah  penduduk  yang  berbanding  lurus  dengan peningkatan produksi air limbah domestik. Komposisi air limbah domestik  sebesar  50-80%  merupakan greywater .  Sebagian  besar masyarakat  masih  menyalurkan  limbah greywater ke  selokan yang  berakibat  pada  pengendapan sludge sehingga  mengurangi volume  saluran  serta  pencemaran  badan  air  ditandai  dengan terjadinya  peristiwa  eutrofikasi.  Oleh  sebab  itu  diperlukan perencanaan  instalasi  pengolahan greywater di  Kecamatan Rungkut.
Pengolahan greywater yang  direncanakan  adalah  unit Anaerobic Baffled Reactor (ABR). Penggunaan ABR berdasarkan dengan  pertimbangan  kemudahan  dalam  operasional  dan perawatan,  aspek  finansial  serta  ketersediaan  lahan.  Wilayah terlayani  pada  3  kelurahan  dengan  penduduk  terpadat  yaitu Kelurahan Kedung Baruk, Penjaringan Sari, dan Rungkut Kidul.
Berdasarkan hasil perhitungan, instalasi pengolahan greywater yang direncanakan berdimensi p x l x t sebesar 12,4 m x  2,3  m  x  2,6  m.  Biaya  minimal  yang  dibutuhkan  untuk membangun  unit  ABR  adalah  Rp.  142.000.000,-  dan  maksimal sebesar Rp. 149.000.000,- untuk tipikal pelayanan 100 KK. Biaya pembangunan tersebut dipengaruhi oleh lokasi peletakan yaitu di jalan atau lahan kosong.
Kata  Kunci — Air  Limbah, Anaerobic  Baffled  Reactor , Greywater, Kecamatan Rungkut

## I. PENDAHULUAN
ECAMATAN Rungkut merupakan daerah yang mengalami  perkembangan  cukup  pesat  akibat  dari berkembangnya  sektor  ekonomi.  Berdasarkan  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  Surabaya  tahun  2015,  Kecamatan Rungkut berada pada Unit   Pengembangan  I  yang  fungsi kegiatannya diarahkan untuk kegiatan permukiman, pendidikan,  konservasi  dan  industri.  Pengembangan  fungsi kegiatan ini berakibat pada banyaknya pendatang dari berbagai daerah baik dari dalam maupun luar Surabaya [1]. Banyaknya pendatang  akan  berpengaruh  terhadap  pertambahan  jumlah buangan  air  limbah  oleh  aktifitas  rumah  tangga,  menjadikan salah satu sumber utama akumulasi pencemar di badan air [2]. Kecamatan Rungkut sendiri belum memiliki sistem penyaluran dan pengolahan air limbah yang terpadu.
Sistem penyaluran limbah yang biasa digunakan masyarakat yakni blackwate r  akan  dialirkan  ke  dalam  tangki  septik  dan
diresapkan  ke  dalam  tanah  atau  dibuang  ke  saluran  umum. Sedangkan, greywater langsung disalurkan ke saluran drainase [3].  Komposisi  air  limbah  domestik  sebesar  50-80% merupakan greywater [4]. Greywater merupakan  air  limbah non kakus hasil aktifitas rumah tangga, umumnya berasal dari kamar  mandi,  mesin  cuci,  dan  dapur  [5]. Greywater yang dibuang  secara  terus  menerus  ke  dalam  drainase  dapat menimbulkan masalah bagi badan air karena zat organik yang terkandung dapat terdegradasi oleh mikroorganisme, menghasilkan  lumpur  dan  gas.  Akumulasi  lumpur  di  dalam drainase  menyebabkan  pendangkalan  dan  berkurangnya volume  saluran  sehingga  melebihi  kapasitas  ketika  hujan  [6]. Penyaluran greywater menuju  drainase  ini  bertolak  belakang dengan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  12  Tahun 2014  yang  menganut  sistem  terpisah  antara  jaringan  drainase dengan pengumpul air limbah.
Saat ini, banyak orang berpikir untuk menggunakan kembali air limbah dengan tujuan mengurangi konsumsi air bersih dan menjaga  kelestarian  lingkungan  [7].  Pengelolaan greywater yang  tepat  dapat  memberikan  manfaat  sebagai  sumber  air untuk  keperluan  perkebunan,  pertanian,  atau  penggelontoran toilet  [8].  Potensi  tersebut  dapat  diwujudkan  dengan perencanaan  instalasi  pengolahan greywater di  Kecamatan Rungkut.  Teknologi  pengolahan  dapat  dipilih  sesuai  dengan aspek  teknis,  lingkungan,  kebutuhan  serta  keinginan  dari masyarakat. Anaerobic  Baffled  Reactor merupakan  unit pengolahan  yang  terdiri  dari  kompartemen  pengendap  diikuti oleh  beberapa  reaktor baffle vertikal  sehingga  memaksa  air limbah mengalir secara upflow [9].

## II. METODOLOGI PERENCANAAN

## A. Ide Perencanaan
Ide  perencanaan  didapatkan  akibat  terjadinya  kesenjangan antara  kondisi eksisting dengan  kondisi  ideal  yang  ingin dicapai  oleh  pemerintah. Tujuan  perencanaan  adalah merencanakan  instalasi  pengolahan greywater dengan  biaya operasional  dan  pemeliharaan  yang  murah  yaitu  unit Anaerobic Baffled Reactor untuk pemukiman padat penduduk di Kecamatan Rungkut.
B. Ruang Lingkup
Ruang lingkup perencanaan ini adalah:
1. Kelurahan dengan tingkat kepadatan tertinggi di

## Perencanaan Anaerobic Baffled Reactor (ABR)

## Sebagai Instalasi Pengolahan Greywater di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya
Bias Agatha Permata Siswanto dan Ipung Fitri Purwanti Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : purwanti@enviro.its.ac.id
K
Kecamatan  Rungkut,  khususnya  Kelurahan  Kedung  Baruk (6  RW),  Penjaringan  Sari  (8  RW),  dan  Rungkut  Kidul  (6 RW).  Pemilihan  RW  pelayanan  berdasarkan  faktor ketersediaan lahan (Gambar 1).
2. Air limbah yang diolah merupakan greywater hasil aktifitas rumah tangga.
3. Aspek perencanaan meliputi aspek teknis dan finansial.
4. Perencanaan  desain  bangunan  pengolahan greywater dengan tipikal untuk 100KK.
Gambar 1. Wilayah Pelayanan di Kecamatan Rungkut

## C. Pengumpulan Data
Data  yang  dibutuhkan  dalam  perencanaan  ini  adalah  data primer  dan  data  sekunder.  Data  Primer  meliputi  data pemakaian  air  bersih  warga,  data  kualitas  air  limbah  dan ketersediaan  lahan  di  wilayah  perencanaan.  Data  pemakaian air  bersih  warga  didapatkan  dengan  mengumpulkan  nomor rekening  pelanggan  untuk  dicari  debitnya  melalui website PDAM.  Data  kualitas  air  limbah  didapatkan  melalui  hasil pengujian  sampel greywater di  laboratorium  sedangkan  data ketersedian lahan dilakukan dengan observasi dan pengukuran langsung  di  lapangan.  Pengumpulan  nomor  rekening pelanggan  dilakukan  di  tiga  kelurahan  dengan  penentuan jumlah sampel menggunakan metode slovin , yaitu:
2 1 N = n Ne  (1)
Dimana: n = ukuran sampel N = ukuran populasi E = taraf kesalahan (eror) sebesar 0,1 (10%) Jumlah sampel pada masing–masing kelurahan dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Penentuan Jumlah Sampel No. Kelurahan Jumlah Populasi (KK) Jumlah Sampel (KK) 1 Rungkut Kidul 4083 28 2 Penjaringan Sari 5386 37 3 Kedung Baruk 4798 33 Total 14267 99
Data  sekunder  yang  dibutuhkan  antara  lain  meliputi demografi  kependudukan,  peta  wilayah  perencanaan,  baku mutu air limbah dan HSPK Kota Surabaya.

## III. HASIL PERENCANAAN

## A. Proyeksi Penduduk
Proyeksi  penduduk  dilakukan  karena  hasil  proyeksi berpengaruh  pada  besarnya  pemakaian  air  bersih  dimasa mendatang.  Jumlah  pemakaian  air  bersih  akan  menentukan kuantitas  debit  air  limbah  yang  mengalir  menuju  IPAL. Kecamatan  Rungkut  merupakan  wilayah  padat  dan  dapat dikatakan  telah  jenuh  sehingga  pada  waktu  tertentu  laju pertumbuhan  dan  kematian  berada  pada  tingkat  yang  sama. Penentuan  proyeksi  penduduk  dengan  kondisi  daerah  yang telah  jenuh  dapat  dilakukan  menggunakan  metode  analisa logaritmik.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  didapatkan  bahwa Kecamatan
Rungkut mengalami kenaikan rata-rata pertumbuhan  penduduk  sebesar  1,12%  dengan  periode perencanaan  selama  5  tahun  yaitu  hingga  tahun  2020. Berdasarkan  hasil  proyeksi,  jumlah  KK  terlayani  di  masing- masing  kelurahan  adalah  1392  KK  pada  Kelurahan  Kedung Baruk,  2412  KK  pada  Kelurahan  Penjaringan  Sari,  dan  1513 KK pada Kelurahan Rungkut Kidul.
B. Debit Air Limbah
Penentuan  jumlah  responden  menggunakan  metode slovin pada  tiga  kelurahan  di  Kecamatan  Rungkut  membutuhkan sampel  sebanyak  99  responden,  dengan  asumsi  1  responden mewakili 1KK. Total 99 responden tersebut disebarkan dengan rincian  28  sampel  dari  Kelurahan  Rungkut  Kidul,  37  sampel dari  Kelurahan  Penjaringan  Sari,  serta  33  sampel  dari Kelurahan Kedung Baruk .
Debit  pemakaian  air  bersih  yang  didapat  melalui  nomor rekening  pelanggan  menghasilkan  rata-rata  konsumsi  air PDAM adalah 174 liter/orang/hari. Berdasarkan literatur [10], 80%  dari  pemakaian  air  bersih  akan  berubah  menjadi  air limbah  dan  75%  dari  total  air  limbah  tersebut  merupakan greywater .  Perencanaan  ini  difokuskan  pada  pengolahan greywater sehingga  didapat  debit  air  limbah  sebesar  104,4 liter/orang/hari.
Instalasi  pengolahan  air  limbah  (IPAL)  yang  direncanakan merupakan  tipikal  untuk  100KK  dengan  asumsi  1  KK  terdiri dari 5 orang,  maka  jumlah penduduk terlayani oleh tiap unit IPAL  adalah  500  orang.  Debit  air  limbah  rata-rata  yang digunakan    adalah  52200  L/hari  atau  52,2  m 3 /hari,  atau  2,2 m 3 /jam.

## C. Kualitas Air Limbah
Kualitas  air  limbah  didapat  melalui  analisa  laboratorium terhadap sampel greywater yang diambil secara grab sampling dengan  frekuensi  pengambilan  1  minggu  sekali  selama  3 minggu  berturut-turut  pada  1  lokasi  yang  sama  di  masing- masing Kelurahan. Rata-rata kualitas air limbah di Kecamatan Rungkut yaitu:
 BOD   = 247,50 mg/l  COD   = 553,73 mg/l
 TSS    = 244,82 mg/l
 pH     = 7,09

## D. Desain IPAL
Desain  perencanaan  IPAL  ini  didasarkan  pada  rumus  yang tertera  di  literatur  [11].  Perhitungan  dimensi  unit  ABR dibagi
menjadi  2  tahap,  yaitu  zona  tangki  pengendap  dan  zona kompartemen.  Lebar  dan  kedalaman  unit  pengolahan ditetapkan  sesuai  dengan  kondisi  ketersediaan  lahan  yaitu masing-masing  sebesar  2  m.  Kriteria  desain  yang  digunakan pada perencanaan kali ini adalah:
 Zona Tangki Pengendap
1. Periode Pengurasan     = 2 – 3 Tahun
2. Td tangki pengendap  = 2 – 6 jam
3. SS/COD            = 0,35 – 0,45
 Zona Kompartemen
1. Organic Loading Rate (OLR) = < 3 KgCOD/m 3 .hari 2. Hydraulic Retention Time (HRT) = 8 – 20 jam
3. Kecepatan aliran (Vup)  = < 2 m/jam
4. Panjang kompartemen   = 50 – 60% kedalaman
Mengacu pada kriteria desain di atas, dimensi dan efisiensi removal unit  ABR  dapat  dihitung  sesuai  dengan  langkah- langkah sebagai berikut:
a. Perhitungan Zona Tangki Pengendap
1. Presentase removal COD  diketahui  setelah  mendapatkan faktor removal COD.  Penentuan  faktor removal COD dengan  cara  menarik  garis  pada  grafik removal COD terhadap  HRT  di  tangki  pengendap  (Gambar  2).  Waktu tinggal  direncanakan  selama  3  jam,  sehingga  didapatkan faktor removal COD  sebesar  0,40.  Direncanakan  nilai rasio SS/COD sebesar 0,42.
2. Perkiraan presentase removal COD
= × faktor removal
=       × 0,40 = 28%
Gambar 2. Faktor Removal COD di Tangki Pengendap 3. Presentase removal BOD  dapat  ditentukan  dengan mengetahui  faktor removal BOD.  Faktor removal BOD didapat  melalui  grafik  hubungan  antara  faktor removal BOD  terhadap  removal  COD  (Gambar  3).  Presentase removal  COD  diketahui  sebesar  28%,  maka  didapatkan faktor removal BOD adalah 1,06.
4. Perkiraan presentase removal BOD
= Faktor removal BOD × presentase removal COD = 1,06 × 28% = 30%
Gambar 3. Faktor removal BOD terhadap removal COD
5. Perhitungan  dimensi  tangki  pengendap  mengacu  pada literatur dan kriteria desain.
Maka  didapatkan  dimensi  dan  persentase removal di  Tangki Pengendap yaitu :
 Dimensi Tangki Pengendap
Lebar       = 2 meter Panjang     = 4 meter Kedalaman   = 2 meter Freeboard    = 0,3 meter
 Persentase Removal di Tangki Pengendap
Removal BOD     = 30% Removal COD     = 28% b. Perhitungan Zona Kompartemen
1. Jumlah kompartemen ditentukan sebanyak 6 buah.
2. Perhitungan  efisiensi removal COD  dipengaruhi  oleh faktor  OLR  (Gambar  4),  faktor  COD strength (Gambar 5),  faktor  temperatur  (Gambar  6),  dan  faktor  HRT (Gambar 7).
a. Laju  beban  organik  yang  masuk  kedalam  ABR  sebesar 0,31  Kg/m 3 .hari  sehingga  diketahui  nilai  faktor  OLR adalah 1.

## Gambar 4. Faktor OLR
b. Konsentrasi  COD  yang  masuk  kedalam  ABR  sebesar 398,69  mg/L  sehingga  diketahui  nilai  faktor  COD strength adalah 0,9.
Gambar 5. Faktor COD Strength c. Temperatur di dalam unit ABR ditetapkan sebesar 30 ⁰ C sehingga diketahui nilai faktor temperatur adalah 1,1.
Gambar 6. Faktor Temperatur
d. Lamanya  waktu  tinggal  air  limbah  di  dalam  reaktor adalah  13  jam  sehingga  didapatkan  nilai  faktor  sebesar 0,85.

## Gambar 7. Faktor HRT
3. Perhitungan efisiensi removal BOD dengan menggunakan grafik  faktor removal BOD  terhadap removal COD  di kompartemen (Gambar 8)
Gambar 8. Faktor removal BOD terhadap removal COD di kompartemen Maka  didapatkan  dimensi  dan  persentase removal di Kompartemen yaitu:
 Dimensi Kompartemen Lebar               = 2 meter Kedalaman           = 2 meter Panjang              = 60% kedalaman = 1,2 meter Freeboard = 0,3 meter Jumlah Kompartemen   = 6 buah  Persentase Removal di Kompartemen Removal BOD   = 93% Removal COD  = 90% Konstruksi  yang  digunakan  untuk  unit  ABR  direncanakan menggunakan  material  beton  bertulang  dengan  asumsi  daya tekan  yang  lebih  kuat  serta  memiliki lifetime lebih  lama. Direncanakan  ketebalan  beton  0,15  meter.  Sehingga  dimensi total unit ABR adalah:
Lebar         = 2,3meter Panjang      = 12,4 meter Kedalaman     = 2,6 meter
Tampak Atas dan Denah ABR yang direncanakan dapat dilihat pada  Gambar  9,  dan  Potongan  memanjang  pada  Gambar  10, serta Potongan melintang pada Gambar 11.
Gambar 9. Tampak Atas dan Denah ABR
Gambar 10. Potongan Memanjang ABR (A-A)
Gambar 11. Potongan Melintang ABR (B-B, C-C, D-D)

## E. Peletakan IPAL
IPAL  dapat  diletakkan  pada  lahan  kosong.  Apabila  tidak tersedia  lahan  kosong,  IPAL  dapat  diletakkan  di  jalan. Wilayah  di  Kecamatan  Rungkut  sendiri memiliki 2 tipe jalan, yaitu  jalan  ber paving dan  beraspal. Contoh rencana peletakan IPAL  di  lahan  kosong,  jalan paving dan  aspal  adalah  sebagai berikut:
a. Wilayah RW 07 Kelurahan Kedung Baruk Diletakkan  pada  lahan  kosong,  dengan  luas  lahan  42,5 meter x 39 meter (Gambar 12).
Gambar 12. Lokasi Penempatan IPAL RW 07 Kel. Kedung Baruk b. Wilayah RW 11 Kelurahan Penjaringan Sari
Diletakkan  di  Jalan  Pandugo  Sari  X  (beraspal)  dengan lebar jalan 6 meter (Gambar 13).
Gambar 13. Lokasi Penempatan IPAL RW 11 Kel. Penjaringan Sari
c. Wilayah RW 10 Kelurahan Rungkut Kidul Diletakkan  di  Jalan  Medokan  Asri  Barat  (ber paving ) dengan lebar jalan 6,1 meter (Gambar 14)
Gambar 14. Lokasi Penempatan IPAL RW 10 Kel. Rungkut Kidul

## IV. RENCANA ANGGARAN BIAYA
Rencana  anggaran  biaya  (RAB)  diperoleh  dari  hasil perkalian antara volume pekerjaan dengan harga satuan pokok kerja  (HSPK).  Harga  satuan  pokok  pekerjaan  disesuaikan dengan  HSPK  Kota  Surabaya  Tahun  2015 . Lokasi peletakan IPAL akan berpengaruh terhadap RAB, dimana pelatakan pada lahan  kosong  akan  menghasilkan  biaya  yang  lebih  rendah dibanding  peletakan  di  jalan.  Rencana  anggaran  biaya  untuk pembangunan  unit  ABR  pada  masing-masing  lokasi  yang direncanakan tertera pada Tabel 2–4.
Tabel 2. Rencana Anggaran Biaya (Jalan Ber paving )
BOQ dan RAB Pembangunan ABR NO Tahapan Konstruksi Satuan Total Biaya (Rp) Tahap Persiapan 1 Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan m² 351.549 2 Pembongkaran Paving tidak dipakai Kembali m² 140.620 3 Pembuatan Bouwplank m 3.221.430 Pekerjaan Utama 1 Penggalian Tanah Biasa m³ 8.881.587 2 Pengangkutan Tanah dari Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1meter m³ 1.810.809 3 Pekerjaan Plat Lantai Beton m³ 13.081.265 4 Pekerjaan Kolom Beton Bertulang m³ 5.620.473 5 Pekerjaan Balok Beton Bertulang m³ 11.105.311 6 Pekerjaan Dinding Beton Bertulang m³ 78.332.190 7 Pekerjaan Plat Tutup Beton m³ 13.081.265 8 Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 3" m 1.826.664 9 Pemasangan Pipa Air Kotor m 128.382
diameter 4" Pekerjaan Finishing 1 Pelapisan Waterproof m² 4.112.472 2 Pengurugan Tanah Kembali m³ 505.270 3 Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan m² 703.098 TOTAL BIAYA 142.902.384 Tabel 3. Rencana Anggaran Biaya (Lahan Kosong) BOQ dan RAB Pembangunan ABR NO Tahapan Konstruksi Satuan Total Biaya (Rp) Tahap Persiapan 1 Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan m² 351.549 2 Pembuatan Bouwplank m 3.221.430 Pekerjaan Utama 1 Penggalian Tanah Biasa m³ 8.881.587 2 Pengangkutan Tanah dari Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1meter m³ 1.810.809 3 Pekerjaan Plat Lantai Beton m³ 12.485.121 4 Pekerjaan Kolom Beton Bertulang m³ 5.620.473 5 Pekerjaan Balok Beton Bertulang m³ 11.105.311 6 Pekerjaan Dinding Beton Bertulang m³ 78.332.190 7 Pekerjaan Plat Tutup Beton m³ 12.485.121 8 Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 3" m 1.796.439 9 Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 4" m 120.432 Pekerjaan Finishing 1 Pelapisan Waterproof m² 4.112.472 2 Pengurugan Tanah Kembali m³ 505.270 3 Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan m² 703.098 TOTAL BIAYA 141.531.301 Tabel 4. Rencana Anggaran Biaya (Jalan Aspal) BOQ dan RAB Pembangunan ABR NO Tahapan Konstruksi Satuan Total Biaya (Rp) Tahap Persiapan 1 Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan m² 351.549 2 Pembuatan Bouwplank m 3.221.430 Pekerjaan Utama 1 Penggalian Perkerasan Jalan m² 5.970.938 2 Penggalian Tanah Biasa m³ 8.881.587 3 Pengangkutan Tanah dari Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1meter m³ 1.810.809 4 Pekerjaan Plat Lantai Beton m³ 13.081.265 5 Pekerjaan Kolom Beton Bertulang m³ 5.620.473 6 Pekerjaan Balok Beton Bertulang m³ 11.105.311 7 Pekerjaan Dinding Beton Bertulang m³ 78.332.190 8 Pekerjaan Plat Tutup Beton m³ 13.081.265 9 Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 3" m 1.826.664 10 Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 4" m 128.382 Pekerjaan Finishing 1 Pelapisan Waterproof m² 4.112.472 2 Pengurugan Tanah Kembali m³ 505.270 3 Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan m² 703.098 TOTAL BIAYA 148.732.702
Berdasarkan  Tabel  2,  3,  dan  4  dapat  dilihat  bahwa
perbedaan  biaya  dari  ketiga  lokasi  tersebut  adalah pada tahap persiapan  dan  pekerjaan  utama.  Peletakan  pada  jalan ber paving membutuhkan  tambahan  pekerjaan  pembongkaran paving pada  tahap  persiapan,  sedangkan  peletakan  pada  jalan aspal membutuhkan tambahan pekerjaan penggalian perkerasan jalan pada tahap pekerjaan utama.
V. KESIMPULAN
1. Kecamatan  Rungkut  dapat  menerapkan Anaerobic Baffled Reactor (ABR)  sebagai  instalasi  pengolahan greywater untuk tipikal pelayanan 100 KK dengan dimensi panjang x lebar x tinggi adalah 12,4 m x 2,3 m x 2,6 m.
2. Biaya  yang  dibutuhkan  untuk  membangun  instalasi pengolahan greywater dengan tipikal pelayanan 100 KK di Kecamatan  Rungkut  bergantung  pada  lokasi  peletakan. IPAL  yang diletakkan pada jalan ber paving membutuhkan biaya  sebesar  Rp  142.902.384,  apabila  diletakan  pada lahan  kosong  membutuhkan  biaya  Rp  141.531.301,  dan peletakan pada jalan aspal membutuhkan biaya sebesar Rp 148.732.702.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] O.  Vidianti  dan  P.  G.  Ariastita,  “Arahan  Penataan  Permukiman  di Kelurahan Kalirungkut Surabaya”, thesis, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS, Surabaya (2011)
[2] J.  C.  C.  Mende,  V.  A.  Kumurur,  dan  I.  L.  Moniaga,  “Kajian  Sistem Pengelolaan  Air  Limbah  pada  Permukiman  Kawasan  Sekitar  Danau Tondano  (Studi  Kasus:  Kecamatan  Remboken  Kabupaten  Minahasa)”, Jurnal  Binaan  dan  Arsitektur,  Universitas  Sam  Ratulangi,  Makassar (2015)
[3] A.  Zubair,  K.  Riswal,  dan  Wulandari,  “Studi  Identifikasi  Lokasi Pembangunan IPAL Komunal dan Evaluasi IPAL Komunal yang Ada di Kecamatan  Panakukkang  Makassar”,  Jurnal  Teknik  Sipil,  Universitas Hasanuddin Makassar (2015)
[4] E. C. Ukpong dan J. C. Agunwamba, “Grey Water Reuse for Irrigation”, International  Journal of Applied Science and Technology , Vol. 2 No. 8
(2012)
[5] B. Jefferson, A. Palmer, P. Jeffrey, R. Stuetz, dan S. Judd, “Grey water characterization  and  its  impact  on  the  selection  and  operation  of technologies  for  urban  reuse”,  Water  Science and Technology Journal, Vol. 50 No. 2 (2004)
[6] A.  Santoso,  “Perencanaan  Pengolahan  Air  Limbah  Domestik  dengan Alternatif  media  Biofilter  (Studi  Kasus  :  Kejawan  Gebang  Kelurahan keputih Surabaya)”, Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XXII; Surabaya, Indonesia, 24 Januari 2015
[7] S.  I.  Pratiwi  dan  E.  S.  Soedjono,  “Studi  Replikasi  IPAL Grey  Water
Tepat  Guna  Berbasis  Surabaya Green  and  Clean ”,  Prosiding  Seminar
Nasional  Manajemen  Teknologi  XXII;  Surabaya,  Indonesia,  24  Januari 2015.
[8] D.  Widianti  dan  M.  Handajani,  “Studi  Karakteristik  Greywater  untuk Melihat  Potensi  Pemanfaatan  Greywater  di  Kota  Bandung”,  Tugas Akhir. Program Studi Teknik Lingkungan ITB (2010).
[9] E.  Tilley,  L.  Ulrich,  C.  Lüthi,  P.  Reymond,  dan  C.  Zurbrügg, “Compendium  of  Sanitation  Systems  and  Technologies  2 nd revised edition”, Dübendorf: EAWAG.
[10] J.  Supriyanto, “Kajian Penggunaan Reaktor Biofilter untuk Pengolahan Greywater di Kawasan Pemukiman Atas Air Kelurahan Margasari Kota Balikpapan  Menuju  Konsep  Zero  Waste”,  Thesis,  Universitas  Gadjah Mada Yogyakarta (2014).
[11] L.  Sasse,  B.  Gutterer,  T.  Panzerbieter,  dan  T.  Reckerzugel, “Decentralised  Wastewater  Treatment  Systems  (DEWATS)  and
Sanitation in Developing Countries”, UK: BORDA (2009)