## 
Abstrak — Automatic  transfer  switch (ATS)  adalah  suatu piranti  sistem  listrik  yang  berfungsi  untuk  mengatur  proses pemindahan sumber listrik dari sumber listrik yang satu (utama) ke  sumber  listrik  yang  lain  (cadangan)  secara  bergantian  yang dilakukan  secara  otomatis.  Pada  penelitian  ini  dibuat  suatu desain  sistem  ATS  yang  dapat  melakukan  proses  pengalihan perpindahan  dua  sumber  listrik  yang  aman  dan  efektif  secara sekuensial  sesuai  dengan  proses  kerja  yang  dikendalikan  oleh pengontrol  secara  otomatis  berdasarkan  besarnya  pemakaian daya  listrik.  Untuk  mendapat  ketepatan  dalam  pengalihan sumber  listrik  utama  ke  sumber  listrik  cadangan  diterapkan atau  digunakan mode  switching dengan  sistem  pengendali interlock .  Dengan  menggunakan  ATS  berbasis  mikrokontroler ESP8266  dapat  menyelesaikan  permasalahan  pengalihan  dua sumber  listrik  yang  aman  dan  efektif,  serta  dapat  dimonitor dengan smartphone melalui  jaringan  internet  dengan  aplikasi Firebase.
Kata  kunci — automatic  transfer  switch (ATS);  android; internet; mikrokontroler.
Abstract —  Automatic  Transfer  Switch  (ATS)  is  a  device  of electrical system that serves to regulate the process of transfer of power source from main power source to another backup power source automatically. In this research, an ATS system is created that  can  make  safe  and  effective  switching  process  between  the two  power  sources  sequentially  according  to  the  work  processes that  controlled  by  the  controller  automatically  based  on  the amount  of  electric  power  consumption.  To  gain  accuracy  of switching  process  from  main  power  source  to  backup  power source,  a  switching  mode  is  applied  by  interlock  control  system. By  using  ESP8266  microcontroller-based  ATS,  it  is  able  to resolve the problem of switching of two power sources safely and effectively and can be monitored by smartphone through internet network using Firebase application.
Keywords —  automatic  transfer  switch  (ATS);  android; internet; mikrokontroler.

## I. P ENDAHULUAN
Ketersediaan  pasokan  energi  listrik  pada  dunia  industri pariwisata  merupakan  sesuatu  yang  sangatlah  penting.  Ini  di sebabkan  karena  semua  peralatan  penunjang  pada  industri tersebut  memerlukan  pasokan  listrik  yang  tidak  boleh  mati. Untuk  beberapa  aplikasi  tertentu,  keberadaan  energi    listrik saja  tidak  cukup,  namun  diperlukan  juga    keberadaannya secara  terus-menerus  ( continuous ).  Untuk  mengatasi  masalah ini,  maka  sangat  diperlukannya  piranti  yang  mampu digunakan  untuk  mengatasi  ketersediaan  energi  listrik  secara terpadu  dan  terintegrasi.  Untuk  itu  digunakan  generator  set (genset)  sebagai  sumber  energi  listrik  cadangan  untuk mendukung  sumber  energi  listrik  utama  dari  PLN.  Sebagai kontrol  genset  mengambil  alih  suplai  tenaga  listrik  ke  beban ataupun  sebaliknya  digunakan  sebuah  sistem  atau  alat  yang disebut automatic transfer switch (ATS) [1].
Banyak  cara  dan  metode  yang  dilakukan  oleh  para  ahli untuk  menjalankan  suatu  sistem  ATS  salah  satunya  pada jurnal  yang  ditulis  oleh  yang  ditulis  oleh  Andreas  Alberth Mengko  [2]  yang  mengemukakan  tentang  rancang  bangun sistem  ATS  fleksibel  berdasarkan  arus  instalasi  listrik  kapal berbasis mikrokontroler AVR. Hasil pengujian deskripsi kerja sistem  manual  dan  auto  oleh  mikrokontroler AVR  sebagai media  pengontrol  dan  pengujian  arus  kedua  sensor  ACS712 dengan ketelitian rata-rata 91,41%.
Pada  artikel  jurnal  yang  ditulis  oleh  Utis  dibahas  tentang perancangan  saklar  pemindah  otomatis  pada  instalasi  genset dengan parameter transisi berupa arus berbasis ATMEGA 16. Dari hasil pengujian diketahui bahwa sistem  saklar pemindah otomatis  waktu switching dari  PLN  ke  genset  selama  6  detik pada  simulasi software dan  6,53  detik  pada  simulasi hardware .  Sedangkan switching kembali  dari  genset  ke  PLN yaitu selama 1,03 detik pada simulasi software dan 1,25 detik pada simulasi hardware [3].

## Control and Monitoring System of Automatic Transfer Switch Panel Through Internet Network Based on Android Interface
Sistem Pemantuan dan Kendali Panel ATS Melalui Jaringan Internet Berbasis Antarmuka Android
Suratman, I Gusti Ngurah Wirahadi Wijaya, Arbiansyah Surya Lesmana, I Gede Nyoman Satya Pradnyana Putra Waisnawa, I Wayan Suasnawa, I Nyoman Sugiarta,
Anak Agung Ngurah Made Narottama, Anak Agung Ngurah Gde Sapteka Dept. of Electrical Engineering, Politeknik Negeri Bali, Kampus Bukit Jimbaran, Indonesia e-mail: sapteka@pnb.ac.id
Received: 17 March 2021; revised: 26 April 2021; accepted: 30 April 2021
Pada  jurnal  yang  ditulis  Fathur  Rahman  dibahas  tentang rancang  bangun  sistem  ATS  sebagai  pengalih  catu  daya otomatis  berbasis  PLC  ( Programmable  Logic  Controller ). ATS  ini  dikendalikan  dengan  PLC  sebagai  kontrol  otomatis. Pengujian dilakukan saat catu daya PLN sebagai suplai energi utama  padam  dan  PLN  kembali  normal,  dalam  pengujian proses peralihan catu daya PLN ke genset memerlukan waktu tunda  selama  5  detik.  Hal  ini  disebabkan  karena  proses starting genset memerlukan waktu kurang lebih selama 5 detik [4].
Pada  jurnal  yang  ditulis  oleh  Jagra  Bagus  Haryanto dibahas tentang perancangan automatic main failure dan ATS dilengkapi  dengan  10  kondisi display dan  4  kondisi backlighting menggunakan  Zelio logic  smart  relay .  Hasil rancangan  dalam  program smart  relay menghasilkan  10 kondisi dan 4 backlighting yang berguna untuk mempermudah pengawasan dalam penggunaan. Proses starting genset dengan tegangan  keluaran  220  volt  membutuhkan  waktu  selama  3 detik  sebelum  catu  daya  dari  genset  diizinkan  untuk menyuplai beban [5].
Penelitian  mengenai  ATS  yang  dikendalikan  dengan mikrokontroler  AVR  ATMega16  melalui  internet  dilakukan oleh  Andi  Wawan  Indrawan  dkk  [6],  dengan  mikrokontroler Arduino  Uno  berbasis  LAN  dilakukan  oleh  Robinzon Pakpahan  dkk  [7],  dengan  mikrokontroler  Arduino  dan Extreme Programming (XP) [8].
Berdasarkan kajian pada jurnal-jurnal tersebut, pada artikel ini  dilakukan  kajian  tentang  sistem  pengontrolan  dan pemantauan  perpindahan  suplai  energi  listrik  yang  dapat diaplikasikan pada  jaringan  listrik  yang  berjudul  perancangan kontrol  dan  sistem  pemantauan  kondisi  panel  ATS  melalui jaringan internet berbasis antarmuka Android dan Firebase.

## II. M ETODE
Penelitian  ini  dilakukan  melalui  perancangan  perangkat keras  dan  perangkat  lunak  serta  pengujian  kinerja  ATS melalui jaringan internet dengan antarmuka Android.

## A. Perancangan perangkat keras
Pada  perancangan  perangkat  keras  ini  diuraikan  mengenai rangkaian  kerja  sistem  seperti  rangkaian power  supply , rangkaian  sistem  kontrol  otomatis  dan  manual  dan  rangkaian daya.  Berbagai  rangkaian  ini  selanjutnya  disatukan  dalam diagram garis tunggal untuk diterapkan dalam sistem ATS.

## 1) Rangkaian power supply
Perangkat elektronika harus memiliki sumber tegangan atau catu  daya  yang  stabil  agar  dapat  bekerja  dengan  baik.  Catu daya  menjadi  bagian  yang  penting  dalam  elektonika  yang berfungsi sebagai sumber tenaga listrik misalnya pada baterai atau accu [9]. Namun untuk aplikasi yang membutuhkan catu daya lebih besar, sumber dari baterai tidak cukup. Sumber catu daya  yang  besar  adalah  sumber  bolak-balik  AC  ( alternating current )  dari  pembangkit  tenaga  listrik.  Untuk  itu  diperlukan suatu  perangkat  catu  daya  yang  dapat  mengubah  arus  AC
menjadi  DC.  Rangkaian power  supply dapat  dilihat  pada Gambar 1.

## 2) Rangkaian sistem kontrol
Rangkaian  sistem  kontrol  otomatis  dibagi  berdasarkan beberapa  bagian  berdasarkan  hubungan  mikrokontroler Arduino ESP8266 dengan komponen lainnya. Pada sistem ini digunakan 3 kontaktor yaitu kontaktor 1 dan 2 yang menyuplai sumber 1 ke beban, kontaktor 3 yang menyuplai sumber 2 ke beban.  Kedua  kontaktor  ini  dikontrol  dengan  sensor  yang mendeteksi  tegangan  dari  PLN.  Apabila  sensor  tidak  lagi mendeteksi  suplai  listrik  dari  PLN,  maka  secara  otomatis sistem akan mengalihkan sumber listrik 1 ke sumber listrik 2. Rangkaian sistem kontrol ditunjukkan pada Gambar 2.
Rangkaian  sistem  kontrol  manual  terdiri  dari  hubungan antara Arduino ESP8266 microcontroller dengan push button dan relay seperti  ditunjukkan  pada  Gambar  2.  Rangkaian sistem  ini  berfungsi  sebagai backup ketika  terjadi  gangguan pada  sistem  otomatis  atau  pun  pada  saat  sistem  otomatis sedang  dalam  perawatan,  sebab  pada  sebuah  hotel  sangatlah fatal  jika  terjadi black  out .  Selain  sebagai backup dari  sistem otomatis,  sistem  manual  juga  digunakan  pada  saat  hotel membutuhkan daya listrik yang besar yang tidak dapat diatasi pada saat suplai hanya berasal dari sumber 2. Pada saat sistem ini  aktif,  sumber  1  bekerja  menyuplai  beban  1  (pada  sistem data  server  hotel),  sedangkan  sumber  2  bekerja  menyuplai beban  2  (pada  sistem  penerangan  dan  sistem  daya  hotel). Dengan  demikian  daya  listrik  yang  bisa  dipakai  adalah  daya listrik  hasil  penjumlahan  daya  yang  dihasilkan  sumber  1  dan daya  yang  dihasilkan  sumber  2  tanpa  harus  disinkronkan terlebih dahulu.
Gambar 2.  Rangkaian sistem kontrol

## 3) Rangkaian daya
Rangkaian daya dapat didefinisikan sebagai rangkaian yang merupakan jalur tegangan utama beban bisa 220 volt, 380 volt, 660 volt, bahkan 6,6 kvolt [10]. Dalam sistem ATS ini dibuat rangkaian  daya  terdiri  dari  2  sumber  yaitu  sumber  1  berasal dari  PLN  (K1  &  K2)  dan  sumber  2  berasal  dari  generator (K3).  Aliran  arus  ke  beban  ditentukan  oleh  kondisi  anak kontak dari kontaktor utama. Pada sistem ATS ini digunakan 3 kontaktor yaitu kontaktor 1 dan 2 yang menyuplai sumber 1 ke beban,  dan  kontaktor  3  yang  menyuplai  sumber  2  ke  beban. Kedua  kontaktor  ini  dikontrol  dengan push  button .  Jika push button PLN ditekan, maka beban akan disuplai oleh sumber 1 (PLN).  Sebaliknya  jika push  button genset  ditekan,  maka beban  akan  disuplai  oleh  sumber  2  (genset).  Kontaktor- kontaktor  ini  dirangkai  dengan  rangkaian  sistem  pengunci yang  bertujuan  untuk  mengamankan  sistem  daya  agar  tidak terjadi short  circuit pada  saat  pengalihan.  Dalam  rangkaian ini,  sumber  1  dan  2  diberikan  pengaman  MCB  10  A disebabkan  oleh  daya  yang  dihasilkan  sumber  1  ini  sama dengan  sumber  2,  sedangkan  untuk  pengaman  rangkaian kontrol  diberikan  pengaman  MCB  6A.  Rangkaian  ini  bisa dilihat pada Gambar 3.

## B. Perancangan perangkat lunak

## 1) Perancangan program Arduino IDE
Pada  bagian  ini  dibahas  mengenai  perancangan  perangkat lunak yang menunjang perangkat keras. Adapun program yang digunakan adalah Arduino Integrated Development Environment (IDE),  berupa  perangkat  lunak  yang  digunakan untuk  membuat  program  pada  mikrokontroler  Arduino ESP8266 [11].
Langkah  pertama  yang  harus  dilakukan  yaitu  menginstal Arduino  IDE  pada  komputer.  Setelah  beberapa  saat  akan terbuka  jendela worksheet Arduino  IDE  (lihat  Gambar  4), pilihan  menu  yaitu: Verify  Program,  Upload  Program  to Microcontroller,  New  Program,  Open  Library  Program dan Save Program to Library .

## Gambar 3.  Rangkaian daya
Untuk  membuat  suatu  program  baru  dapat  dilakukan  pada Worksheet yang telah ada atau membuka menu Open Library Program (lihat  Gambar  5).  Pada  menu  ini  dapat  dimilih kategori  dan  tipe  program  yang  dijadikan  referensi  atau dimodifikasi.  Pemilihan  program  harus  sesuai  dengan komponen  tambahan  yang  ada.  Pada  menu  ini  terdapat  10 kategori program yaitu: Basic, Digital, Analog, Comunication, Control,  Sensor,  Display,  Setting,  USB ,  dan Starter  kit . Program  yang  akan  digunakan  merupakan  original  program yang  dibuat  sendiri.  Penulisan  program  dapat  dilakukan langsung  pada Worksheet Arduino  IDE,  seperti  pada Gambar 6.
Setelah  selesai  menuliskan  program  pada worksheet Arduino  IDE,  maka  yang  selanjutnya  dilakukan  adalah verifikasi program dengan cara kompilasi program.

## 2) Perancangan antarmuka smartphone
Pada  perancangan  antarmuka  digunakan  aplikasi  Android Studio yang  sudah populer di kalangan programmer. Langkah pertama  yang  harus  dilakukan  adalah  memasang  Android Studio  pada  komputer  yang  akan  digunakan.  Setelah  itu jendela worksheet Android  Studio  dapat  digunakan  (lihat Gambar 7). Selanjutnya pilih nama_file.java, serta nama_file.xml  dalam worksheet ini  untuk  membuat coding dalam  UI Smartphone (lihat  Gambar  8).  Langkah  berikutnya dalam  penulisan  program  di  Android  Studio  ini  diperlukan library Firebase  sebagai  MQTT broker dari database yang disediakan  oleh  Google  (lihat  Gambar  9).  Berikutnya dilakukan  pembuatan interface lainnya  untuk  halaman Login menuju Real  –  Time  Database untuk  menampilkan  hasil database ke dalam halaman antarmuka pada smartphone (lihat Gambar 10).

## C. Pengujian
Untuk  pengujian  dilakukan  pemantauan  terhadap  lampu indikator  hijau,  kuning  dan  merah  serta  nilai  data  pada Android.  Adapun  kisaran  nilai  saat  indikator  hijau  adalah 1000-1100,  nilai  saat  indikator  merah  adalah  40  sampai  60,
sedangkan  indikator  kuning  menandakan  bahwa  suplai  dari sumber telah terhubung dengan beban. Setiap fungsi yang ada pada sistem diuji kinerjanya untuk mendapatkan kinerja yang berkualitas.
Gambar 4. Worksheet pada Arduino IDE
Gambar 6. Worksheet program pemantauan kondisi panel ATS
Gambar 8. Tampilan menu file JAVA script pada Android Studio
Gambar 9. Proses instalasi library Firebase
Gambar 10. Proses penyusunan layout tampilan pada Android Studio

## III. H ASIL DAN P EMBAHASAN

## A. Kondisi otomatis
Kondisi  otomatis  adalah  suatu  kondisi  di  mana pengoperasian  kontrol  ATS  dilakukan  secara  otomatis.  Pada kondisi ini, kondisi selector diposisikan pada posisi auto yang selanjutnya  akan  menjalankan switching sumber  listrik berdasarkan hasil yang dibaca sensor (MCB yang difungsikan sebagai  sensor).  Adapun  urutan  kerja  yang  harus  dilakukan untuk  menjalankan  kontrol  secara  otomatis  ditunjukkan  pada Gambar 11.

## B. Kondisi manual
Kondisi manual adalah suatu kondisi dimana pengoperasian kontrol  ATS    dilakukan  secara  manual.  Pada  kondisi  ini, selector  switch diposisikan  pada  posisi  manual  yang selanjutnya  akan  menjalankan switching sumber  listrik berdasarkan  hasil  penekanan  terhadap push  button .  Jika push button berwarna  hijau  ditekan,  maka  suplai  ke  beban dilakukan  menggunakan  sumber  dari  PLN.  Begitu  pula sebaliknya, apabila push button berwarna merah ditekan, maka suplai ke beban digunakan sumber dari genset. Adapun urutan kerja  yang  dilakukan  untuk  menjalankan  kontrol  secara manual adalah sebagai berikut (lihat Gambar 12).

## C. Proses pengiriman data kondisi panel ATS ke database
Proses pengiriman data kondisi panel ATS ke database pada saat  kondisi  manual  dan  otomatis  memiliki  sistem  kerja  yang serupa.  Perhatikan  rangkaian  Arduino  ESP8266  dengan  relai (lihat  Gambar  13). Pin A0  sebagai  input  disambung  dengan terminal common pada relai, sedangkan pin D4 (sumber genset) disambungkan  dengan  anak  kontak  NC  pada  relai  dan pin D5 (sumber PLN) disambungkan dengan anak kontak NO pada relai. Hal ini bertujuan agar pada saat pin D4 mendapat sinyal dari pin A0, maka Arduino ESP8266 akan membaca suplai beban berasal dari sumber genset yang selanjutnya data pembacaan pin D4 ini dikirim  ke database .  Ketika  data  sudah  terhimpun  di database , maka  data  tersebut  dapat  diakses  melalui smartphone melalui aplikasi yang sudah dibuat sebelumnya melalui Android Studio. Begitu pula sebaliknya, ketika relai mendapat sumber tegangan, maka anak kontak NO menjadi close circuit sehingga membuat pin D5  mendapat  sinyal  dari pin A0.  Selanjutnya  Arduino ESP8266  akan  membaca  suplai  beban  berasal  dari  sumber  dari PLN.

## D. Hasil pengujian
Data  hasil  pengujian  kerja  otomatis  dan  manual  dapat  dilihat pada  Tabel  I.  Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  dilakukan, peralihan  sumber  listrik  untuk  menyuplai  beban  berhasil membuka  dan  menutup  dengan  baik  sesuai  dengan  deskripsi kerjanya, baik dalam sistem otomatis maupun manual.
Gambar 11. Flowchart kondisi selector switch pada posisi auto
Gambar 12. Flowchart kondisi selector switch pada posisi manual
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  dilakukan,  dapat  dilihat bahwa:
1)  Ketika  tidak  ada  sumber  yang  menyuplai,  maka  lampu merah menyala (keadaan sistem dalam keadaan off ).
2)  Ketika  sumber  PLN  yang  menyuplai,  maka  lampu indikator  hijau  akan  menyala  dan  nilai  data  yang ditampilkan  Android  kisaran  1000-1100  (pada  sistem otomatis atau manual).
3)  Ketika  sumber  genset  yang  menyuplai,  maka  lampu indikator  merah  akan  menyala  dan  nilai  data  yang ditampilkan  Android  kisaran  40  sampai  60  (pada  sistem otomatis atau manual).
4)  Ketika  sistem  sudah  melakukan switching ,  maka  lampu kuning yang menyala sebagai indikasi bahwa beban sudah mendapat  suplai,  baik  dari  sumber  PLN  maupun  dari sumber genset.

## Gambar 13. Skema rangkaian pada mikrokontroler MCU ESP8266

## TABEL I DATA  PENGUJIAN SISTEM MONITORING PANEL ATS

## IV. K ESIMPULAN
Pemantauan kondisi panel automatic transfer switch (ATS) melalui  jaringan  internet  berbasis  antarmuka  Android  ini bekerja  dengan  otomatis  sehingga  bisa  memudahkan  kerja operator  atau  pengawas  dari  pada  alat  ini.  Mikrokontroler MCU ESP8266 merupakan media alternatif dalam pengendalian peralihan suplai listrik oleh ATS dengan kinerja yang baik. Arduino IDE dan Firebase dapat digunakan dalam pemrograman  ATS  pada  instalasi  listrik,  baik  sebagai pengontrol sistem otomatis maupun sistem manual.

## V. D AFTAR P USTAKA
[1] N.  W.  Rasmini,  I.  K.  Ta,  I.  N.  Mudiana,  and  I.  K.  Parti,  “Rancang Bangun Automatic Transfer Switch ( ATS ) PLN - Genset 3 Phasa 10 kVA,” Matrix J. Manaj. Teknol. dan Inform. , vol. 9, no. 2, pp. 41–46, 2019.
[2] A.  A.  Mengko,  L.  S.  Patras,  and  F.  Lisi,  “Rancang  Bangun  Sistem Fleksible  ATS  (  Automatic  Transfer  Switch  )  Berdasarkan  Perubahan Arus Pada Instalasi Listrik Kapal Berbasis Microcontroller,” E-Journal Tek. Elektro dan Komput. , vol. 5, no. 2, pp. 67–76, 2016.
[3] U.  Sutisna  and  S.  Nurhadiyono,  “Perancangan  Saklar  Pemindah Otomatis  Pada  Instalasi  Genset  Dengan  Parameter  Transisi  Berupa Arus  Berbasis  Mikrokontroler  ATMEGA16,” Techno ,  vol.  16,  no.  2, pp. 70–78, 2015.
[4] F.  Rahman,  A.  Natsir,  and  G.  Wahyu,  “Rancang  Bangun  ATS  /  AMF Sebagai  Pengalih  Catu  Daya  Otomatis  Berbasis  Programmable  Logic Control,” Dielektrika , vol. 2, no. 2, pp. 164–172, 2015.
[5] J.  B.  Haryanto,  T.  Sukmadi,  and  Karnoto,  “Perancangan  Automatic Main  Failure  Dan  Automatic  Transfer  Switch  Dilengkapi  Dengan  10 Kondisi  Display  Dan  4  Kondisi  Backlighting  Menggunakan  Zelio
Logic  Smart  Relay  (SR),” TRANSIENT ,  vol.  2,  no.  3,  pp.  818–825, 2013.
[6] A.  W.  Indrawan,  Hamdani,  and  Nuraminah,  “Perancangan  Sistem Kendali  Dan  Monitoring  ATS/AMF  Melalui  Jaringan  Internet,” ELEKTRIKA , vol. 13, no. 2, pp. 117–128, 2016.
[7] R. Pakpahan, D. N. Ramadan, and S. Hadiyoso, “Rancang Bangun Dan Implementasi  Automatic  Transfer  Switch  (ATS)  Menggunakan Arduino Uno Dan Relai,” JETT , vol. 3, no. 2, pp. 332–341, 2016.
[8] N.  Kurniawan,  “Electrical  Energy  Monitoring  System  and  Automatic Transfer Switch (ATS) Controller with the Internet of Things for Solar Power Plants,” J. Soft Comput. Explor. , vol. 1, no. 1, pp. 16–23, 2020.
[9] E.  P.  Sihotang,  D.  J.  Mamahit,  and  N.  S.  Tulung,  “Rancang  Bangun Catu  Daya  DC  Menggunakan  Mikrokontroler  ATmega  8535,” J.  Tek. Elektro dan Komput. , vol. 7, no. 2, pp. 135–142, 2018.
[10]  R.  Andreansyah  and  R.  A.  Cholilurrahman,  “Perencanaan  Dan Pembuatan Rangkaian Daya Starting Motor 3 Fasa, 380 Volt, 50 Hz, 3 Hp Dengan Metoda Bintang (Y) – Segitiga (∆),” Cyclotron , vol. 2, no. 1, pp. 6–12, 2019.
[11]  R.  Y.  Endra,  A.  Cucus,  F.  N.  Afandi,  and  M.  B.  Syahputra,  “Model Smart  Room  Dengan  Menggunakan  Mikrokontroler  Arduino  Untuk Efisiensi Sumber Daya,” Explore , vol. 10, no. 1, pp. 1–9, 2019.

## T ENTANG P ENULIS
Suratman, lahir  pada  31  Desember  1996  di Bojonegoro, Jawa Timur. Penulis merupakan anak ke 1 dari 2 bersaudara. Penulis pertama kali  masuk  pendidikan  di  SD  Negeri  14 Sesetan  pada  tahun  2003  dan  tamat  2009 pada  tahun  yang  sama  penulis  melanjutkan pendidikan  ke  SMP  Ganesha  Denpasar  dan tamat  pada  tahun  2012.  Setelah  tamat  dari SMP,  penulis  melanjutkan  ke  SMK  Kertha  Wisata  Denpasar dan  tamat  pada  2015.    Pada  tahun  2017  penulis  terdaftar sebagai  mahasiswa  di  Politeknik  Negeri  Bali,  Jurusan  Teknik Elektro,  Program  Studi  D4  Teknik  Otomasi  dan  masih menjadi mahasiwa aktif sampai saat ini.
Dengan  ketekunan,  motivasi  tinggi  untuk  terus  belajar  dan berusaha.  Penulis  telah  berhasil  menyelesaikan  artikel  ini, semoga artikel ini mampu memberikan kontribusi positif bagi pembaca.
Deskripsi Kondisi PLN (Nilai) Kondisi Genset (Nilai) Percobaan 1 ON (1100) OFF (23) Percobaan 2 OFF (7) ON (42) Percobaan 3 ON (1002) OFF (15) Percobaan 4 OFF (12) ON (54) Percobaan 5 ON (1022) OFF (20) Percobaan 6 OFF (9) ON (47) Percobaan 7 ON (1032) OFF (16) Percobaan 8 OFF (7) ON (52) Percobaan 9 ON (1003) OFF (12) Percobaan 10 OFF (8) ON (59)