Terbit online pada laman web jurnal: http://journal.isas.or.id/index.php/JACEIT
JOURNAL OF APPLIED CIVIL ENGINEERING AND INFRASTRUCTURE TECHNOLOGY (JACEIT)
Vol. 4 No. 1 (2023) 01 - 13 ISSN: 2723-5378 (Online-Elektronik)

## Evaluasi Sistem Plambing Instalasi Air Bersih dan Air Kotor Berdasarkan Beban Unit Alat Saniter Di Gedung Pelayanan BPKB Polres Sumenep
Zulis Erwanto 1 *, Achmad Rizal Ghifari 2 , Yuni Ulfiyati 3 1,2,3 Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Banyuwangi
1 zulis.erwanto@poliwangi.ac.id*, 2 rizalghifari26@gmail.com, 3 yuniulfi@poliwangi.ac.id

## Abstract
Plumbing  is  an  art,  piping  technology,  and  equipment  to  provide  clean  water  to  the  place  to  be  desired,  both  in  terms  of quality,  quantity,  and  continuity  to  achieve  hygienic  conditions  and  comfort  in  the  desired  place.  The  methods  of  analysis were  by  estimated  the  number  of  residents,  the  number  of  visitors,  discharge,  the  diameter  of  the  pipe,  the  volume  of wastewater,  and  the  volume  of  the  septic  tank.  In  the  BPKB  Service  Building,  Resort  Police  of  Sumenep,  based  on  the effective floor area, an estimate of the number of residents was obtained as many as 74 people and the number of visitors as many  as  37  people.  The  need  for  clean  water  for  residents  of  7.4  m 3 /day,  and  the  need  for  clean  water  for  visitors  of  3.7 m 3 /day. It is necessary to renovate clean water installations by replacing Galvanized / PVC pipe types with PP-R pipe types, minewhile wastewater installations had recommended to change the diameter of PVC pipes to make them more economical. The diameter of the clean water pipe with the sanitary unit load method tends to be more economical and efficient with a pipe diameter of 32 mm, 2.9 mm thick, and pump capacity of 3.94 m 3 /hour with the PP-R pipe type, than using the BKI of 2016 method with a galvanized pipe type. The results of the evaluation of the wastewater pipe installation obtained a diameter of 80 mm with the type of PVC pipe, minewhile the diameter of the wastewater pipe on sanitary devices was 57 mm. The total wastewater volume was 9.65 m 3 /day, the sludge volume was 1.02 m 3 /day, and the septic tank volume was 10.67 m 3 /day.
Keywords: Clean Water, Wastewater, Sanitary Unit Load, Plumbing Installation, BKI of 2016 Method

## Abstrak
Plambing  adalah  seni,  teknologi  perpipaan  dan  peralatan  untuk  menyediakan  air  bersih  ke  tempat  yang  akan  dikehendaki, baik  dalam  hal  kualitas,  kuantitas  dan  kontinuitas  untuk  mencapai  kondisi  higienis  dan  kenyamanan  pada  tempat  yang diinginkan.  Metode  analisa  dengan  cara  penaksiran  jumlah  penghuni,  penaksiran  jumlah  pengunjung,  penaksiran  debit, penaksiran diameter pipa, penaksiran volume air buangan dan penaksiran volume septictank. Pada Gedung Pelayanan BPKB Polres Sumenep berdasarkan luas lantai efektif didapatkan penaksiran jumlah penghuni sebanyak 74 orang dan untuk jumlah pengunjung  sebanyak  37  orang.  Kebutuhan  air  bersih  untuk  penghuni  sebesar  7,4  m 3 /hari,  kebutuhan  air  bersih  untuk pengunjung  sebesar  3,7  m 3 /hari.  Perlu  renovasi  instalasi  air  bersih  dengan  penggantian  jenis  pipa  Galvanis/PVC  menjadi jenis  pipa  PP-R,  sedangkan  pada  instalasi  air  kotor  direkomendasikan  perubahan  diameter  pipa  PVC  agar  lebih  ekonomis. Diameter pipa air bersih dengan metode beban unit alat saniter cenderung lebih ekonomis dan efisien dengan diameter pipa 32  mm,  tebal  2,9  mm,  kapasitas  pompa  3,94  m 3 /jam  dengan  jenis  pipa  PP-R,  daripada  menggunakan  metode  BKI  2016 dengan jenis pipa galvanis. Hasil evaluasi instalasi pipa air kotor diperoleh diameter sebesar 80 mm dengan jenis pipa PVC, sedangkan  diameter  pipa  air  kotor  pada  alat-alat  saniter  sebesar  57  mm.  Volume  air  buangan  total  sebesar  9,65  m 3 /hari, volume lumpur sebesar 1,02 m 3 /hari dan volume septictank sebesar 10,67 m 3 /hari.
Kata kunci: Air Bersih, Air Kotor, Beban Unit Alat Saniter, Instalasi Plambing, Metode BKI 2016
Diterima Redaksi : 28-11-2022 | Selesai Revisi : 13-07-2023 | Diterbitkan Online : 01-08-2023

## 1. Pendahuluan
Pergeseran  pola  pembangunan  semakin  terlihat  di  era sekarang  ini  tak  lain  dikarenakan  terbatasnya  lahan yang  tersedia  dan  kebutuhan  air  yang  akan  digunakan untuk  mencukupi  kebutuhan  para  penghuni.  Oleh karena  itu,  diperlukan  suatu  penyelesaian  masalah penyediaan air bersih dan air kotor [1].
Perencanaan  sistem  plambing  merupakan  bagian  yang tidak  dapat  terpisahkan  dalam  pembangunan  gedung. Sistem  plumbing  berperan  untuk  mengalirkan  air  yang diterima dari pusat keseluruh ruangan yang membutuhkan.  Dengan  memperhatikan  permasalahan tersebut  diharapkan  perencanaan  sistem  plambing instalasi  air  bersih  dan  air  kotor  di  Gedung  Pelayanan BPKB  Polres  Sumenep  dapat  memenuhi  standar.  Hal
tersebut  menunjang  tercapainya  instalasi  yang  aman, nyaman  dan  dapat  memenuhi  tingkat  arsitektural  pada bangunan yang direncanakan. Pada perencanaan sistem plambing  ini  dilakukan  analisa  berupa  penaksiran jumlah  penghuni,  pengunjung,  debit,  diameter  pipa, volume air dan volume septic tank.
Beberapa  penelitian  terdahulu  terkait  sistem  plumbing instalasi air bersih dan air kotor antara lain seperti [2], [3], [4], [5], [6].
1.1 Pengertian Sistem Plambing
Plambing  adalah  seni  dan  teknologi  pemipaan  dan peralatan untuk menyediakan air bersih ke tempat yang dikehendaki  dan  membuang  air  bekas  (kotor)  dari tempat  tertentu  tanpa  mencemarkan  bagian  penting lainnya untuk mencapai kondisi higienis dan kenyamanan yang diinginkan [7].
1.2 Jenis Sistem Plambing
1.2.1 Sistem Aliran Air Bersih
Sistem  Aliran  air  bersih  adalah  sistem  yang  langsung berhubungan  dengan  konsumen,  yang  mempunyai fungsi  pokok  mendistribusikan  air  yang  telah memenuhi  syarat  ke  seluruh  daerah  pelayanan  seperti pada Gambar 1.
Gambar 1. Sistem aliran air bersih  [8]

## 1.2.1 Sistem Aliran Air Kotor
Sistem  Aliran  Air  kotor  merupakan  sistem  instalasi untuk  menyalurkan air kotor  yang berasal dari tempat- tempat  air  di  suatu  bangunan  seperti  dapur,  kamar mandi, wastafel, dll, seperti pada Gambar 2.

## Persyaratan instalasi air kotor
a) Ukuran pipa b) Kemiringan pipa sesuai ukuran dan keperuntukkannya c) Aliran air kotor di dalam pipa
1. Standart Ukuran Pipa Air Kotor
Tabel 1. Ukuran Pipa Air Kotor yang Digunakan [10] No Diameter Nominal (LW) Diameter Dalam Minimal (mm) 1 50 49 2 57 56 3 69 67 4 80 78 5 100 98 6 118 115 7 125 122 8 150 146 9 200 187 10 250 234 11 300 282
2. Nilai  unit  alat  saniter  air  kotor,  trap,  pipa penghubung akhir
Setiap alat saniter mempunyai nilai unit yang ditulis dengan Aws yaitu 1 Aws = 1 l/d (liter per detik).
Tabel 2. Jenis Unit Beban Alat Saniter Sistem Air Kotor dan
Ukuran Trap Pipa Penghubung Akhir [10] Alat Saniter Nilai Unit (Aws) Trap Pipa penghubun g akhir Wastafel,  bidet,  bak  cuci  tangan  sampai 3ujung 0,5 40 50 Bath  tub,  dus,  bak  cuci  tangan  4  –  10 ujung,  urinal,  meja  cuci  piring  atau ganda, mesin cuci pakaian sampai 6 kg 1 50 57 Pengering lantai DN 57 1 57 57 Mesin cuci piring besar, mesin cuci pakaian 7 – 12 kg 1,5 57 69 Pengering lantai DN 69 1,5 69 80 Berbagai macam WC, mesin cuci pakaian 13– 40 kg 2,5 80 100 Pengering lantai DN 80-100 2,5 80-100 100

## 3. Pipa Tegak
Tabel 3. Penentuan Ukuran Pipa Tegak dengan Sistem Ven Utama
[10] Total Aws Aws Terbesar Total max jumlah WC Perlantai max jumlah WC Diameter pipa Tegak Debit max yang diijinkan 3 1,0 - - 57 1,3 7 1,0 - - 69 2,0 20 1,0 - - 80 3,0 70 1,5 14 6 100 4,2 100 2,5 20 7 118 5,0 150 2,5 30 10 125 6,1 400 2,5 80 22 150 10,0
1.3 Penyediaan Air Bersih Sistem  penyediaan  air  bersih  ini  pada  dasarnya menyediakan  segala  kebutuhan  air  bersih  yang  berasal dari  PDAM  yang  letaknya  lebih  tinggi  dari  pada  letak lokasi Gedung Pelayanan BPKB polres sumenep.
Pemakaian  air  bersih  pada  tiap-  tiap  gedung  berbeda tergantung  jumlah  penghuninya  dan  luas  dari
bangunan.  Jumlah  pemakaian  air  rata-rata  per  hari dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Jumlah pemakaian air rata-rata per hari [11]
Jenis Gedung Pemakaian rerata sehari (liter) Jangka waktu pemak aian rerata sehari (jam) Perban dingan luas lantai total (%) Ket Perumahan mewah 250 8-10 42-45 Setiap penghuni Rumah biasa 160-250 8-10 50-53 Setiap penghuni Apartement 200-250 8-10 45-50 Mewah 250 liter Menengah 180 liter Bujangan 100 liter Asrama 120 8 45-50 Bujangan Rumah sakit Mewah>100 0 Menengah 500-1000 Umum350- 500 8-10 45-48 (Setiap tempat tidur pasien) Pasien Luar 8 liter Keluarga 160 liter Staff 120 liter Sekolah dasar 40 5 58-60 Guru 100 liter SLTP 50 6 58-60 Guru 100 liter SLTA atau PT 80 6 Guru/dosen 100 liter Rumah Toko 100-200 8 Penghuni 120 liter Gedung Kantor 100 8 50-60 Setiap pegawai Toserba 3 7 55-60 Pemakaian hanya untuk kakus belum termasuk restoran Pabrik/Industri Pria 60 8 Perorang setiap giliran Stasiun/Terminal 3 Setiap Penumpang Restoran 30 Penghuni 100 liter Restoran Umum 15 7 Penghuni 160 liter Pelayan 160 liter 70% tamu perlu 15 liter untuk kakus Gedung Pertunjukan 30 5 53-55 Setiap penonton (untuk 1kali) Gedung Bioskop 10 3 Setiap penonton (untuk 1 kali) Toko Pengecer 40 6 30 liter/tamu 150 liter/staf atau 5 liter perhari Hotel 250-300 10 Setiap tamu Staf 120-150 liter Penginapan 120 liter Peribadatan 10 2 Jumlah Jemaah Perpustakaan 25 6 Setiap pembaca Bar 30 6 Setiap tamu Perk Sosial 30 Setiap tamu Kelab Malam 120-350 Setiap tamu Gedung perkumpulan 150-200 Setiap tamu Laboratorium 100-200 Setiap staf
Sistem  penyediaan  air  bersih  yang  sekarang  ini sering  digunakan  dan  diaplikasikan  di  dalam bangunan adalah:
a. Sistem sambungan langsung
Pipa  distribusi  dalam  gedung  disambung  langsung dalam  pipa  utama  penyediaan  air  bersih  seperti  yang terlihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Sistem Sambungan Langsung [8]

## b. Sistem Tangki Atap
Air  di  tampung  terlebih  dahulu  dalam  tangki  bawah (dipasang pada lantai terendah bangunan atau di bawah muka  air  tanah),  kemudian  dipompakan  ke  tangki  atas atap  atau  di  atas  lantai  tertinggi  bangunan  yang kemudian  dari  tangki  ini  air  didistribusikan  ke  seluruh bangunan seperti pada Gambar 4.
Gambar 4. Sistem Tangki Atap [9]
c. Sistem Tangki Tekan
Air  yang  telah  ditampung  dalam  tangki  bawah dipompakan  kedalam  suatu  tangki  tertutup  sehingga udara di dalamnya terkompresi. Kemudian air dialirkan kedalam  sistem  distribusi  bangunan  pompa  bekerja secara  otomatis  yang  di  atur  oleh  suatu  detektor tekanan yang menutup/membuka saklar listrik penggerak  pompa  yang  pompanya  akan  berhenti bekerja  apabila  tekanan  tangki  telah  mencapai  suatu batas  maksimum.  Udara  yang  telah  terkompresi  akan menekan  air  ke  dalam  sistem  distribusi  dapat  dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Sistem Tangki Tekan [8]
d. Sistem Tanpa Tangki
Inti  dari  sistem  ini  adalah  tidak  dipakainya  tangki dengan jenis apapun seperti tangki atap atau pun tangki tekan.  Air  langsung  dipompakan  menuju  sistem distribusi  bangunan  dan  menyedot  air  langsung  dari pipa utama.
Dengan  menggunakan  unit  alat  beban  alat  saniter dilakukan  penentuan  nilai  unit  alat  saniter  kumulatif pada  tingkat  lantai  tersebut.  Berikut  ini  merupakan jenis unit beban alat saniter pada Tabel 5.
Tabel 5. Jenis Unit Beban Alat Saniter Sistem Air Bersih [10] Alat Saniter Debit (L/s) Debit Min (L/s) Beban Unit Alat Saniter (BW) Water Closet (WC), Bidet, Lavatory, Wastafel, Floor Draine, Kran Air 0,1 0,1 1 Sink, Shower, Mesin cuci piring, Mesin cuci 0,2 0,15 2 Urinoar (UR) 0,3 0,15 3 Bath Tub 0,4 0,3 4 Kran Kebun 0,5 0,4 5 Sink dan Mesin cuci komersial, Bath Tub with Spout 0,8 0,8 8 Flusing, WC Katub Gelontor 1,5 1,0 15
Selanjutnya  menggunakan  tabel  jenis  pipa  PP-R  untuk mengetahui beban unit alat plambing dan diameter pipa yang akan digunakan dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Beban dan Diameter Pipa PP-R [10]
Max. £ BW BW Max Diameter Luar (mm) Max. Panjang (m) 1 - 16 20 2 - 16 12 3 2 16 8 3 - 20 15 4 - 20 9 6 4 20 7 13 5 25 - 30 8 32 - 70 - 40 - 200 - 50 - 540 - 63 - 970 - 75 -
Selanjutnya  menggunakan  diagram  beban  dan  debit pemakaian untuk  mengetahui beban unit plambing dan debit pemakaiannya dapat dilihat pada Gambar 6.
Gambar 6. Diagram Beban Dan Debit Pemakaian [10]
1.4 Penyaluran Air Buangan
Air  buangan  yang  berasal  dari  toilet,  tempat  mencuci piring wastafel ditampung dalam bak penampung yang di  desain  khusus  untuk  menampung  air  kotor  seperti urine,  tinja,  air  sabun,  dan  lain-lain.  Air  buangan  yang biasanya  mengandung  bagian-bagian  yang  padat
ditampung  ke  dalam  bak  septic  tank.  Didalam  septic tank  bagian  zat  padat  dipisahkan  dari  air  kotoran dengan diendapkan terlebih dahulu, Kemudian hasilnya diambil  dan  dapat  digunakan  sebagai  pupuk  untuk tanaman  Pipa  pembuangan  harus  mempunyai  ukuran dan  kemiringan  yang  cukup  dan  sesuai  banyak  dan jenis air buangan yang di alirkan [12].
Untuk menghindari masuknya udara yang baunya tidak sedap,  maka  pada  saluran  pembuangan  dipasang perangkap  udara,  berupa  genangan  air  yang  tertahan akibat  adanya  sekat  perangkap  (menggunakan  konsep pipa  bejana  berhubungan).  Perangkap  udara  dapat berbentuk  pipa  tabung  Gambar  7,  bak  kontrol  Gambar 8, atau leher angsa Gambar 9. Perangkap udara ini juga dapat mencegah masuknya binatang kecil (kecoa, tikus, dll) ke dalam ruangan melalui pipa.
Gambar 7. Perangkap udara dan pipa tabung [12]
Gambar 8. Bak kontrol [12]
Gambar 9. Leher Angsa [12]
1.5 Analisa Penyediaan Air Bersih Dalam tinjauan air bersih terdapat tahapan  perhitungan dan  metode  yang  dapat  digunakan  secara  garis  besar tinjauan air bersih sebagai berikut:
1)  Perkiraan jumlah penghuni
Metode dalam menaksirkan jumlah penghuni didasarkan  pada  pemakaian  air  rata-rata  perhari  dari setiap penghuni dan perkiraan jumlah penghuni.
Rumus  untuk  penaksiran  jumlah  penghuni  dan penginap  dapat  di  hitung  dengan  menggunakan persamaan 1.
∑ ℎ = 𝐿𝑟×𝐶 𝐿𝑘𝑒𝑏 (1)
dengan ∑h adalah Jumlah penghuni orang, 𝐿 𝑘𝑒𝑏 adalah luas  kebutuhan  masing-masing  orang  (m 2 ),  Lr  adalah Luas ruang (m 2 ), C adalah koefisien lantai efektif (60% dapat  dilihat  pada  Tabel  4.  kebutuhan  air  rata-rata  per orang setiap hari).
2)  Perkiraan jumlah pengunjung Penaksiran  jumlah  pengunjung  5%  dari  pemakaian  air bersih  penghuni  dikarenakan  tidak  semua  pengunjung menggunakan  fasilitas  air  bersih  [8].  Dapat  dihitung dengan persamaan 2.
𝑄 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑖 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑗𝑢𝑛𝑔  × 𝑄 𝑟 × 5% (2)
dengan 𝑄 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑖 adalah  pemakaian  air  sehari  (m³/hari), Q  adalah  kebutuhan  air  perorang  (liter/hari/orang) (Tabel 4. pemakaian air rata-rata per orang setiap hari).
3)  Perkiraan jumlah debit kebutuhan air bersih Penaksiran  jumlah  debit  dapat  dihitung  dengan menentukan  debit  aliran  perhari,  per  jam  dan  puncak debitnya yang dinyatakan sebagai berikut:
a. Debit Aliran perhari Dengan memilih standar pemakaian air perorang sehari berdasarkan  jenis  penggunaan  gedung,  Pemakaian  air sehari dinyatakan pada persamaan 3.
𝑄 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑖 = ∑ ℎ  × 𝑄 𝑟 (3)
Dan  diperkirakan  perlu  tambahan  sampai  20%  untuk mengatasi  kebocoran,  pancuran  air,  dsb  [8].  Sehingga pemakaian rata-rata sehari hitung dengan persamaan 4.
𝑄 𝑑 = 1,2 × 𝑄 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑖 (4)
Pemakaian  air  rata-rata  dapat  juga  di  hitung  dengan membaginya untuk 8 jam. Pemakaian air rata-rata dapat dilihat pada persamaan 2.5
𝑄 ℎ = 𝑄 𝑑 ÷ 𝑇 (5)
dengan 𝑄 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑖 adalah  pemakaian  air  sehari  (m³/hari), 𝑄 𝑟 adalah  kebutuhan  air  perorang  (liter), 𝑄 ℎ adalah pemakaian  rata-rata  perjam  (m³/jam), 𝑄 𝑑 adalah Pemakaian  air  rata-rata  sehari  (m³),  dan  T  adalah jangka waktu pemakaian (jam).
b. Puncak Debit
Pada  waktu-waktu  tertentu  pemakaian  air  ini  akan melebihi  pemakaian  rata-rata,  dan  yang  tertinggi dinamakan  pemakaian  air  jam  puncak  menit  puncak dihitung dengan persamaan 6 dan persamaan 7.
Qh maks = Q h × C1 (6)
Qm maks = (Q h /60) × C2 (7)
dengan Qh maks adalah  jam-puncak  (m³/jam), Qm maks adalah  menit-puncak  (m³/menit),  C1  adalah  berkisaran antara  1,5  sampai  2,0  bergantung  pada  lokasi,  sifat pengguna gedung dan sebagainya, C2 adalah berkisaran antara 3,0 sampai 4,0
4)  Perhitungan Diameter Pipa
Ada  beberapa  metode  dalam  menghitung  rumus diameter  pipa,  tebal  pipa,  dan  kapasitas  pompa dinyatakan sebagai berikut berdasarkan BKI 2016 [13]:
a. Diameter Pipa pada persamaan 8
𝑑 ℎ = 3,0√(𝐵 + 𝐻)ℓ 1 + 5𝑚𝑚 (8)
dengan 𝑑 ℎ adalah  diameter  pipa  (mm), ℓ 1 adalah panjang pipa (m), B adalah beda tinggi pipa (m), dan H adalah panjang kenie (cm).
Untuk  menentukan  diameter  pipa  dapat  dilihat  pada ukuran pipa yang ditetapkan oleh JIS Tabel 7.
Tabel 7. Standart Ukuran Pipa Baja [14] Insert Diameter (mm) Nominal Size (inc) Outside Diameter (mm) SGP Tebal Min (mm) Scedule 40 (mm) Scedule 40 (mm) 6 0,25 10,5 2,0 1,7 2,4 10 0,375 17,3 2,3 2,3 3,2 15 0,5 2,8 2,8 2,8 3,7 20 0,25 27,2 3,2 2,9 3,9 25 1 34,0 3,5 3,4 4,5 32 1,25 42,7 3,5 3,6 4,9 40 1,5 48,6 3,8 3,7 5,1 50 2 60,5 4,2 3,9 5,5 65 2,5 76,3 4,2 5,2 7,0 80 3 89,1 4,5 5,5 7,6 100 4 114,3 4,5 6,0 8,6 125 5 139,8 5,0 6,6 9,5 150 6 165,2 5,8 7,1 11,0 200 8 216,3 6,6 8,2 12,7 250 10 267,4 6,9 9,3 - 300 12 318,5 7,9 10,3 - 350 14 355,6 7,9 11,3 - 400 16 406,4 - 12,7 - 450 18 457,2 - - - 500 20 508,0 - - -
b. Perhitungan Tebal Pipa pada persamaan 9
𝑆   = 𝑆 𝑂 + 𝐶 + 𝑏 (𝑚𝑚) (9)
𝑆 𝑂 = (𝑑𝑎×𝑃𝑅) 20×𝜎 𝑝𝑒𝑟𝑚 ×𝑉)+𝑃𝑅
(10)
dengan  S  adalah  ketebalan  minimum  (mm), 𝑆 𝑂 adalah perhitungan ketebalan (mm), 𝑑 𝑎 adalah diameter luar  pipa  (mm), 𝜎 𝑝𝑒𝑟𝑚 adalah  ketentuan  tekanan (N/mm), V adalah faktor efisiensi, C adalah korosi sea water  lines  (mm),  b  adalah  penyisihan  lengkungan (mm).
c. Kapasitas Pompa pada persamaan 11
𝑄 = 5,75 × 10 −3 × 𝑑ℎ 2 (11)
Dengan Q adalah kapasitas air yang ditampung dengan 1 buah pompa + 1 cadangan, dh adalah diameter dalam pipa (mm)
1.6 Analisis Jumlah Air Kotor
a.   Perhitungan Volume Air Buangan persamaan 12
𝑎 = 𝑄 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 80% (12)
Dengan α adalah volume air buangan ( 𝑚 3 /hari), 𝑄 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 adalah jumlah debit total ( 𝑚 3 /hari).
b.  Perhitungan  Volume  Tangki  Air  Buangan  /  Septic Tank
Untuk  mencari  volume  lumpur,  digunakan  produk lumpur seperti pada Tabel 8.
Tabel 8 . Produk Lumpur [15] Jenis Gedung Kapasitas Produk Lumpur ( ltr/org/th ) Perumahan mewah 50 Rumah biasa 15 Apartemen 20 – 25 Asrama 12 Rumah sakit Mewah > 100 Menengah 50 – 80 Umum 40 – 50 Sekolah dasar 40 SLTP 50 SLTA atau PT 80 Rumah Toko 15-20 Gedung kantor 30 Toserba 3 Pabrik/Industri 75
Rumus  menghitung  volume  lumpur  dapat  lihat  pada persamaan 13
𝑉 𝑙𝑢𝑚𝑝𝑢𝑟 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔ℎ𝑢𝑛𝑖 (𝑜𝑟𝑔) 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑙𝑢𝑚𝑝𝑢𝑟 (𝑙𝑡𝑟) × 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛 (13)
Jadi  untuk  menghitung  volume  septic  tank  digunakan persamaan 14.
𝑉 𝑠𝑒𝑝𝑡𝑖𝑐𝑡𝑎𝑛𝑘 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑖𝑟 𝑏𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 + 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑝𝑢𝑟 (14)

## 2. Metode Penelitian
Lokasi  penelitian  dilakukan  pada  proyek  Gedung Pelayanan  BPKB  Polres  Sumenep  yang  beralamat  di Jalan Urip Sumoharjo 35 Sumenep. Gedung Pelayanan BPKB Polres Sumenep memiliki luas bangunan gedung utama  18  x  38  m2  dengan  2  lantai.    Lokasi  penelitian dapat  dilihat  pada  Gambar  10.  Tahapan  dapat  dilihat dalam bagan alir penelitian Gambar 11.
Gambar 10. Lokasi Proyek Pembangunan Gedung Pelayanan BPKB Polres Sumenep

## Gambar 11. Diagram Alir Penelitian
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Perkiraan Jumlah Penghuni
a. Ruang Informasi
Diketahui  Luas  ruangan  (Lr)  adalah  36 𝑚 2 dan koefisien  lantai  efektif  (C)  adalah  0,55  (dapat  dilihat pada  Tabel  4  berdasarkan  kebutuhan  air  rata-rata perorang  setiap  hari  di  ambil  nilai  tengah  yaitu  55%). Luas  kebutuhan  masing-masing  orang  (Lkeb)  adalah  5 𝑚 2 .  Maka,  perkiraan  jumlah  penghuni  dapat  di diketahui melalui persamaan 1 sebagai berikut:
∑ ℎ = 𝐿𝑟×𝐶 𝐿𝑘𝑒𝑏 = 36 m2 ×0,55 5 m2 = 3,96 orang  ̴  4 Orang

## Tabel 9. Perkiraan Jumlah Penghuni Gedung Pelayanan BPKB
Sumenep N o Jenis Penggunaan Jumlah Unit Luas (m²) Koefisien Lantai Efektif Ruang Dibutuhkan (m²/org) Perkiraan Jumlah Penghuni Lantai 1 1 Ruang Informasi 1 36 0,55 5 4 2 e-book 1 36 0,55 5 4 3 Pelayanan dan Pendaftaran 1 36 0,55 5 4 4 Bank dan Penyerahan 1 36 0,55 5 4 5 Ruang Pengaduan 1 4,5 0,55 5 1 6 Ruang Laktasi 1 3 0,55 5 1 7 Ruang Embunsing 1 12 0,55 5 2
N o Jenis Penggunaan Jumlah Unit Luas (m²) Koefisien Lantai Efektif Ruang Dibutuhkan (m²/org) Perkiraan Jumlah Penghuni 8 Ruang Material 1 12 0,55 5 2 9 Ruang Panel 1 8 0,55 5 1 1 0 Ruang Genset 1 16 0,55 5 2 Lantai 2 1 Ruang Rapat 1 36 0,55 5 4 2 Ruang Bour 1 24 0,55 5 3 3 Ruang KRI 1 24 0,55 5 3 4 Ruang IT 1 8,75 0,55 5 1 5 Mushola 1 8,75 0,55 5 1 6 Ruang Staff 1 36 0,55 5 4 7 Ruang Staf Khusus 1 9 0,55 5 1 8 Ruang Pamin 1 9 0,55 5 1 9 Ruang Arsip 1 306 0,55 5 31 JUMLAH 661 74
3.2 Perkiraan Jumlah Pengunjung Dapat dihitung dengan persamaan 2 dengan pemakaian air  rata-rata  menurut  SNI  03-6481-2000  untuk  jenis gedung perkantoran adalah 100.
Diketahui  pemakaian  air  sehari  (Qsehari)  adalah  7,4 m³/hari,  Q  adalah  kebutuhan  air  perorang  (Q)  adalah 100 liter/hari/orang (Tabel 4 pemakaian air rata-rata per orang setiap hari).
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑗𝑢𝑛𝑔 = 7,4 × 100 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 /𝑜𝑟𝑔 × 5% = 37 orang
3.3 Perkiraan Kebutuhan Air Bersih Penghuni Diketahui  jumlah  penghuni  orang  (∑h)  adalah  74 orang, kebutuhan air perorang ( 𝑄 𝑟 ) = 100 (liter) maka, perkiraan  kebutuhan  air  bersih  penghuni  dapat diketahui dengan persamaan 3 sebagai berikut:
𝑄 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑖 = ∑ ℎ  × 𝑄 𝑟 = 74 Orang × 100 liter = 7400 liter = 7,4 m³/hari
𝑄 𝑑 = 1,2 × 𝑄 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑖 = 1,2 × 7,4 m³/hari = 8,88 m³/hari
Selanjutnya  adalah  menghitung  jangka  waktu  untuk pemakaian  air  rata-rata  sehari  dapat  dihitung  dengan Persamaan  5.  Diketahui  pemakaian  air  rata-rata  sehari ( 𝑄 𝑑 )  adalah  8,88  m³/hari,  jangka  waktu  pemakaian  (t) adalah  8  jam  maka  menghitung  jangka  waktu  untuk pemakaian air rata-rata sehari sebagai berikut:
𝑄 ℎ = 𝑄 𝑑 ÷ 𝑡 = 8,88 m³/h ÷ 8 Jam = 1,11 m³/jam
Selanjutnya adalah menghitung pemakaian air pada jam puncak menggunakan rumus pada Persamaan 6 dengan C1  antara  1,5  sampai  2,0 bergantung  pada  lokasi,  sifat pengguna gedung dan sebagainya. Diketahui debit rata- rata  per  jam  ( 𝑄 ℎ )  adalah  1,11  m³/jam,  C1  berkisaran antara  1,5  sampai  2,0  bergantung  pada  lokasi,  sifat pengguna gedung dan sebagainya, C2 berkisaran antara 3,0  sampai  4,0,  maka  menghitung  pemakaian  air  pada jam puncak sebagai berikut:
Qm maks = (Qh maks /60) × C2
= ( 1,94 m³/jam / 60) × 3,5 = 0,11 m³/menit
Hasil  perhitungan  kebutuhan  penyediaan  air  bersih penghuni pada Tabel 10.
Tabel 10. Kebutuhan Penyediaan Air Bersih Penghuni Jenis Gedung Debit sehari (Qd) m³/hari Debit jam puncak (Qh maks) m³/jam Debit menit puncak (Qm maks) m³/menit Gedung Pelayanan BPKB Polres Sumenep 8,88 1,94 0,11
3.4 Perkiraan Kebutuhan Air Bersih Untuk Pengunjung
Volume  air  yang  dipakai  penghuni  untuk  sehari menggunakan  rumus  pada  Persamaan  3  dan  rata-rata pemakaian dengan Persamaan 4.
𝑄 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑖 = ∑ ℎ  × 𝑄 𝑟 = 37 Orang × 100 liter = 3700 liter = 3,7 m³/hari
𝑄 𝑑 = 1,2 × 𝑄 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑖 = 1,2 × 3,7 m³/hari = 4,44 m³/hari
Pemakaian  air  rata-rata  dapat  dihitung  dengan Persamaan  5. Diketahui  pemakaian  air  rata  rata  sehari ( 𝑄 𝑑 )  adalah  4,44  m 3 /hari,  jangka  waktu  pemakaian  (t) adalah  8  jam,  maka  menghitung  jangka  waktu  untuk pemakaian air rata-rata sehari sebagai berikut:
Qh = Qd ÷ t = 4,44 ÷ 8 = 0,55 m3/jam
Pemakaian  air  pada  jam  puncak  menggunakan  rumus pada  Persamaan  6  dengan  C1  antara  1,5  sampai  2,0 bergantung  pada  lokasi,  sifat  pengguna  gedung  dan sebagainya dan C2 antara 3,0 sampai 4,0.
Qh maks = Q h × C1 = 0,55 m³/jam × 1,75 = 0,97 m³/jam Qm maks = (Q h maks /60) × C2 = ( 0,97 m³/jam / 60) × 3,5 = 0,05 m³/menit
Hasil kebutuhan penyediaan air bersih untuk pengunjung pada Tabel 11.
Tabel 11. Kebutuhan Penyediaan Air Bersih Pengunjung Jenis Gedung Debit sehari (Qd) m³/hari Debit jam puncak (Qh maks) m³/jam Debit menit puncak (Qm maks) m³/menit Gedung Pelayanan BPKB Polres Sumenep 4,44 0,97 0,05
Dari  hasil  perhitungan  diatas  rekapitulasi  jumlah kebutuhan  ait  bersih  pada  Gedung  Pelayanan  BPKB Polres Sumenep dapat dilihat pada Tabel 12.
Tabel 12. Rekapitulasi Jumlah Kebutuhan Air Bersih Jenis Pengguna Qd m³/jam Qh. Maks m³/jam Qm. Maks m³/Jam Penghuni 8,88 1,94 0,11 Pengunjung 4,44 0,97 0,05 Total 13,32 2,91 0,16
3.5  Perhitungan  Diameter  Pipa,  Tebal  Pipa,  Dan Kapasitas Pompa 3.5.1 Pengukuran Pipa
Dari  hasil  pengukuran  panjang  pipa  dan  berdasarkan data  yang  didapat  pada  instalasi  air  bersih  Gedung
Pelayanan BPKB Polres Sumenep, didapat data sebagai berikut Tabel 13.
Tabel 13. Hasil Pengukuran Panjang dan Diameter Pipa
Pipa Panjang (m) Diameter (mm) 1 40 40 2 19 25 3 11 20

## 3.5.2 Pengukuran Elevasi
Pada pengambilan data elevasi  menggunakan alat GPS yang  nantinya  memiliki  hasil  elevasi  ketinggian  diatas permukaan  laut.  Hasil  pengukuran  menggunakan  GPS dapat dilihat pada Tabel 14.
Tabel 14. Hasil Pengukuran Elevasi Titik Elevasi (mdpl) 1 190 2 188 3 188 4 188 5 189 6 189 7 189 8 190 9 190 10 190
Setelah  menentukan  pengukuran  dan  elevasi  yang digunakan  pada  proyek  maka  selanjutnya  akan menghitung  Diameter  Pipa, Tebal  Pipa,  Dan  Kapasitas pompa  berdasarkan  BKI  2016  dapat  dilihat  pada perhitungan di bawah ini:
Sebagai  contoh  perhitungan  pada  Pipa  1  diketahui panjang  pipa  ( ℓ 1 )  adalah  40  (m),  beda  tinggi  pipa  (B) adalah  2  (mdpl),  panjang  kenie  (H)  adalah  4  (cm), maka menghitung diameter pipa sebagai berikut:
𝑑 ℎ = 3,0√(𝐵 + 𝐻)ℓ₁ + 5𝑚𝑚
= 3,0√(2 + 4)40 + 5𝑚𝑚
= 51 mm
Diambil  diameter  65  mm  ~  2,5  inc  (Tabel  7  Standart Ukuran Pipa ‘JIS’ 2002). Hasil rekap perhitungan dapat dilihat pada Tabel 15.
Tabel 15 Diameter Pipa Pada Gedung Pelayanan BPKB Polres
Sumenep Pipa Panjang (m) Beda Tinggi (mdpl) Kenie (cm) Diameter (mm) Diameter (inc) 1 – 2 40 2 4 65 2,5 2 – 3 19 0 4 32 1,25 3 11 0 4 25 1
Perhitungan  Tebal  Pipa  pada  persamaan  9  sebagai berikut  yaitu  diketahui  diameter  dalam  pipa  terdekat dengan  pompa  diambil  sebesar  65  mm  ~  2,5  inchi, ketebalan  minimum  (S)  adalah  4,2  mm,  diameter  luar pipa  ( 𝑑 𝑎 )  adalah  76,3  (mm),  ketentuan  tekanan  BKI
(PR)  adalah  16  Bar,  ketentuan  tekanan  ( 𝜎 𝑝𝑒𝑟𝑚 ) adalah  80  N/mm,  faktor  efisiensi  (V)  adalah  1,00, korosi  sea  water  lines  (C)  adalah  3,00,  penyisihan lengkungan  (b)  adalah  0,  maka  menghitung  tebal  pipa sebagai berikut:
𝑆 𝑂 = (𝑑𝑎×𝑃𝑅) (20×𝜎 𝑝𝑒𝑟𝑚 ×𝑉)+𝑃𝑅 𝑆 𝑂 = (76,3 𝑚𝑚 ×16 ) (20×80 𝑁/𝑚𝑚 ×1,00)+16 = 0,75 𝑚𝑚
𝑆   = 𝑆 𝑂 + 𝐶 + 𝑏(𝑚𝑚) 𝑆   = 0,75 𝑚𝑚 + 3 𝑚𝑚 + 0 = 3,75 𝑚𝑚
Perhitungan kapasitas Pompa  pada persamaan  11 yaitu diketahui  diameter  Dalam  pipa  ( 𝑑 ℎ )  adalah  65  (mm) maka menghitung kapasitas pompa sebagai berikut:
𝑄 = 5,75 × 10 −3 × 𝑑ℎ 2
𝑄 = 5,75 × 10 −3 × 65 2 = 24,29 m³/jam
Spesifikasi  pompa  dapat  dilihat  pada  Gambar  12. Kapasitas menengah sebesar 20 - 60 m 3 /jam
Gambar 12. Jenis Centrifugal Pump
Dari  perhitungan  diatas  didapatkan  rekapitulasi perhitungan  diameter  pipa,  tebal  pipa,  dan  kapasitas pompa. Berikut dapat dilihat hasil pada Tabel 16.
Tabel 16. Perhitungan Diameter Pipa, Tebal Pipa, Kapasitas Pompa
Jenis Perhitungan 𝒅 𝒉 (mm) S (mm) Q m³/jam Pompa (buah) Pompa Cadangan (buah) 𝑑 ℎ 1   𝑑 ℎ 2   𝑑 ℎ 3
Diameter Pipa 65      32    25 Tebal Pipa 3,75 Kapasitas Pompa 24,29 1 1

## Gambar 13. Isometrik Jaringan Pipa Air Bersih
Pada  Gambar  13  isometrik  ini  untuk  tahap  selanjutnya dilakukan  perhitungan  debit  kebutuhan  ( base  demand ) tiap junction perlantai sebagai contoh perhitungan pada lantai 1 sebagai berikut:
Diketahui  debit  total  perhari  adalah  4,44  m³/hari berdasarkan  tabel  rekapitulasi  jumlah  kebutuhan  air bersih,  junction  lantai  1  adalah  17  (sambungan),  maka menghitung  kebutuhan  debit  tiap  junction  sebagai berikut:
Qin total = Q ÷ Junction = 4,44 ÷ 17 = 0,26 liter/dtk
Gambar 14. Perencanaan Sistem Plambing Air Bersih Lantai 1
Gambar 15. Perencanaan Sistem Plambing Air Bersih Lantai 2
3.5.3 Pengukuran Pipa Berdasarkan Beban Unit Saniter
Dari  jumlah  unit  beban  alat  saniter  dan  berdasarkan data  yang  didapat  pada  instalasi  air  bersih  Gedung Pelayanan  BPKB  Polres  dapat  dilihat  pada  Tabel  17 berikut:
Tabel 17. Jumlah Alat Saniter Gedung Pelayanan BPKB Polres Sumenep Alat Saniter Jumlah Unit Beban (BW) (Tabel 5) Lantai 1 Kloset 4 1 Urinoar 3 3 Floor Drain 4 1 Kran Air 1 1 Lantai 2 Kloset 3 1 Wastafel 1 1 Urinoar 3 3 Floor Drain 3 1
Selanjutnya  dilakukan  perhitungan  diameter  pipa dengan  menggunakan  unit  beban  alat  plambing  per lantai  untuk  mengetahui  debit  yang  akan  dibutuhkan sebagai  contoh  perhitungan  pada  lantai  1  sebagai berikut:
4 WC = 4 x 1 BW = 4 BW ~ Ø 16 mm 3 UR = 3 x 3 BW = 9 BW ~ Ø 20 mm 4 FD = 4 x 1 BW = 4 BW ~ Ø 16 mm
1 KA = 1 x 1 BW = 1 BW ~ Ø 16 mm Total  beban  unit  adalah  18  BW  ~  Ø  32  mm  (Tabel  6 beban dan diameter pipa PP-R). Beban unit alat saniter terbesar  adalah  3  BW  (diambil  dari  beban  alat  saniter terbesar). Dari data total beban dan beban unit terbesar, diplotingkan ke diagram Gambar 6.
Gambar 16. Sketsa Unit Beban Air Bersih Dan Diameter Pipa Lantai 1
Gambar 17. Sketsa Unit Beban Air Bersih Dan Diameter Pipa Lantai 2
Kapasitas Pompa pada persamaan 11 (Berdasarkan BKI 2016)  diketahui  diameter  luar  pipa  adalah  32  mm, diameter dalam pipa adalah 26,2 mm (berdasarkan hasil perhitungan  total  beban  unit  menggunakan  jenis  pipa PP-R),  spesifikasi  tebal  pipa  PP-R  adalah  2,9  mm dengan  tekanan  10  bar.  Maka  menghitung  kapasitas pompa sebagai berikut:
𝑄 = 5,75 × 10 −3 × 𝑑ℎ 2 𝑄 = 5,75 × 10 −3 × 26,2 2 = 3,94 m³/jam Dari  2 metode  perhitungan  diatas  didapatkan rekapitulasi perhitungan pada Tabel 18, 19 dan 20.
Tabel 18. Rekapitulasi Perhitungan Pipa dan Pompa Pada Alat Saniter Metode BKI 2016 Jenis Perhitungan Metode BKI 2016 𝒅 𝒉 (mm) S (mm) Q m³/jam Pompa (buah) Diameter Pipa 65 Tebal Pipa 3,75 Kapasitas Pompa 24,29 1 Jenis Pipa Galvanis Tabel 19. Rekapitulasi Perhitungan Pipa dan Pompa Pada Alat Saniter Metode Beban Unit Jenis Perhitungan Metode Beban Unit 𝒅 𝒉 (mm) S (mm) Q m³/jam Pompa (buah) Diameter Pipa 32 Tebal Pipa 2,9 Kapasitas 3,94 1
Jenis Perhitungan Metode Beban Unit 𝒅 𝒉 (mm)
S (mm) Q m³/jam Pompa (buah) Pompa Jenis Pipa PP-R Tabel 20. Rekapitulasi Perhitungan Pipa dan Pompa Pada Alat Saniter Data Lapangan Jenis Perhitungan Data Lapangan 𝒅 𝒉 (mm) S (mm) Q m³/jam Pompa (buah) Diameter Pipa 40 Tebal Pipa 3,8 Kapasitas Pompa 5,1 1 Jenis Pipa PVC
Berdasarkan  Tabel  18,  Tabel  19,  Tabel  20  dapat disimpulkan  bahwa  ketiga  metode  memiliki  hasil  yang berbeda  dikarenakan  penggunaan  jenis  pipa  yang berbeda.
Gambar 18. Detail Deep Well

## 3.6 Perencanaan Air Kotor
Tabel 21. Jumlah alat saniter pada Gedung Pelayanan BPKB Polres Sumenep Alat Saniter Jumlah Unit Beban (AWs) (Tabel 2) Diameter Luar (mm) Lantai 1 Kloset 4 2,5 57 Urinoar 3 1 57 Floor Drain 2 1 57 Kran Air 1 1 57 Lantai 2 Kloset 3 2,5 57 Wastafel 1 0,5 57 Urinoar 3 1 57 Floor Drain 3 1 57
Selanjutnya  dilakukan  perhitungan  diameter  pipa dengan  menggunakan unit beban alat  saniter per lantai untuk  mengetahui  debit  yang  akan  dibutuhkan  sebagai contoh pada lantai 1 yaitu:
4 WC = 4 x 2,5 AWs = 10 AWs ~ Ø 80 mm 3 UR = 3 x 1 AWs = 3 AWs ~ Ø 57 mm 2 FD = 2 x 1 AWs = 2 AWs ~ Ø 57 mm 1 KA = 1 x 1 AWs = 1 AWs ~ Ø 57 mm
Total beban unit alat saniter air kotor adalah 16 AWs ~ Ø 80 mm (Berdasarkan Tabel 3 penentuan ukuran pipa tegak  dengan  sistem  ven).  Beban  unit  alat  saniter  air kotor terbesar adalah 2,5 AWs (diambil dari beban alat saniter  terbesar).  Jadi  diameter  pipa  air  kotor  diambil sebesar 80 mm, dengan debit 16 AWs x 1 l/detik = 16 l/detik  =  0,016  m 3 /detik.  Instalasi  pipa  jaringan  air kotor menggunakan pipa PVC.
Gambar 19. Sketsa Unit Beban Air Kotor Dan Diameter Pipa Lantai
1
Gambar 20. Sketsa Unit Beban Air Kotor Dan Diameter Pipa Lantai
2 Tabel 22. Rekapitulasi Diameter Pipa Air Kotor Jalur Pipa Diameter Pipa (mm) Diameter Pipa (inchi) Lantai 1 A - B 69 2,7 B - C 80 3,1 C - D 80 3,1 Lantai 2 A - B 69 2,7 B - C 69 2,7 C - D 80 3,1
Selanjutnya  dilakukan  perhitungan  untuk  perkiraan volume  air  buangan  untuk  penghuni,  volume  air buangan  untuk  pengunjung  dan  volume  septic  tank sebagai berikut:
1) Perhitungan volume air buangan penghuni
Rumus volume air buangan terdapat pada persamaan 12 Diketahui  kebutuhan  debit  total  penghuni  8,88 (m³/hari), maka menghitung volume air buangan untuk penghuni sebagai berikut:
𝑎 = 𝑄 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 80% 𝑎 = 8,88 × 80% = 7,10 m³/hari
2) Perhitungan volume air buangan pengunjung
Rumus  volume  air  buangan  terdapat  pada  persamaan 12.  Diketahui  kebutuhan  debit  total  pengunjung  4,44 (m³/hari)  maka  untuk  menghitung  volume  air  buangan pada pengunjung sebagai berikut:
𝑎 = 𝑄 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 80% 𝑎 = 4,44 × 80% = 3,55 m³/hari
Dari  perhitungan  didapatkan  rekapitulasi  perhitungan volume air buangan pada Tabel 23.
Tabel 23. Rekap Perhitungan Volume Air Buangan
Jenis Pemakai Pemakaian air sehari (m³/hari) Volume air buangan sehari (m³/hari) Dimensi sumur resapan (m) Penghuni 8,88 7,10 1,54 x 2 x 2,3 Pengunjung 4,44 3,55 1,5 x 1,54 x 1,54 Jumlah 13,32 9,65 1,55 x 2,55 x 2,49

## 3) Perhitungan Volume Septic Tank
Volume septic tank dapat dihitung dengan menggunakan  persamaan  Persamaan  13.  Diketahui jumah penghuni adalah 74 orang, produk lumpur   = 30 ltr/org/thn  (Tabel  9  Produk  lumpur).  Maka  untuk menghitung volume air lumpur sebagai berikut:
𝑉 𝑙𝑢𝑚𝑝𝑢𝑟 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔ℎ𝑢𝑛𝑖 (𝑜𝑟𝑔) 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑙𝑢𝑚𝑝𝑢𝑟 ( 𝑙𝑡𝑟 𝑜𝑟𝑔 /𝑡ℎ𝑛) × 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛
𝑉 𝑙𝑢𝑚𝑝𝑢𝑟 = 74 (𝑜𝑟𝑔) 30 ( 𝑙𝑡𝑟 𝑜𝑟𝑔 /𝑡ℎ𝑛) × 5 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
= 12,33 lt/th = 1,02 m 3 / hari
Setelah  mengetahui  volume  air  buangan  total  maka untuk  mengetahui  volume  septic  tank  dapat  digunakan persamaan 14.
𝑉 𝑠𝑒𝑝𝑡𝑖𝑐𝑡𝑎𝑛𝑘 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑖𝑟 𝑏𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 + 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑝𝑢𝑟 𝑉 𝑠𝑒𝑝𝑡𝑖𝑐𝑡𝑎𝑛𝑘 = 9,65 m³/hari + 1,02 m³/hari = 10.67 m 3 /hari Dimensi septic tank 1,5 x 2,8 x 2,54 m.
Gambar 21. Biotek

## Gambar 22. Detail Sumur Resapan
4) Analisa Ven
Sistem  ven  merupakan  seperangkat  rangkaian  sistem untuk  memperlancar  penyaluran  air  pada  gedung. Sistem  pembuangan  yang  mempunyai  tujuan  menjaga agar perangkap tetap mempunyai sekat air.
3.7 Hasil Evaluasi Sanitasi
Hasil  evaluasi  berdasarkan  perbandingan  antara  hasil analisis  dengan  data  lapangan  yang  ada  di  Gedung Pelayanan BPKB Polres Sumenep pada Tabel 24.
Tabel 24. Perbandingan antara hasil Analisa dan data yang ada dilapangan No Hasil Analisis Data dilapangan Keterangan 1. Jumlah kebutuhan air bersih penghuni 8,88 m 3 /hari dan pengunjung sebesar 4,44 m 3 /hari
Sumber air bersih dari deep weel sebesar 150 m 3 /hari Secara kuantitas debit air sumber masih memenuhi untuk kebutuhan air bersih. 2. Diameter pipa air bersih sebesar 65 mm dengan menggunakan jenis pipa Galvanis Diameter pipa air bersih sebesar 40 mm dengan menggunakan jenis pipa PVC Direkomendasikan penggantian jenis pipa dari pada menggunakan jenis pipa Galvanis ataupun PVC, karena
berdasarkan hasil analisa penggunaan jenis pipa PP-R dengan beban unit lebih ekonomis dan efisien dengan diameter 32 mm. 3. Diameter pipa air kotor sebesar 80 mm dengan menggunakan jenis pipa PVC Diameter pipa air kotor sebesar 100 mm dengan menggunakan jenis pipa PVC Berdasarkan hasil analisa diameter pipa air kotor yang dibutuhkan lebih ekonomis dan efisien dibandingkan dengan diameter pipa di lapangan. 4. Membutuhkan 1 pompa dan 1 buah cadangan dengan kapasitas pompa sebesar 24,29 m 3 /jam Membutuhkan 1 pompa dan 1 cadangan Sesuai dengan yang ada di lapangan. 5. Sistem ven yang digunakan menggunakan sistem ven utama Sistem yang digunakan menggunakan sistem ven utama Sesuai dengan yang ada di lapangan.

## 4. Kesimpulan
Hasil  evaluasi  perencanaan  sistem  instalasi  plambing air bersih dan air kotor pada Gedung Pelayanan BPKB Polres Sumenep pada kondisi eksisting direkomendasikan  ada  renovasi  instalasi  air  bersih dengan  penggantian  jenis  pipa  Galvanis/PVC  menjadi jenis  pipa  PP-R,  sedangkan  pada  instalasi  air  kotor direkomendasikan  perubahan  diameter  pipa  PVC  agar lebih ekonomis.
Perencanaan  sistem  instalasi  plambing  air  bersih  pada Gedung Pelayanan
BPKB Polres Sumenep mendapatkan hasil perkiraan jumlah penghuni sebanyak  74  orang  sedangkan  untuk  perkiraan  jumlah pengunjung  sebanyak  37  orang,  perkiraan  kebutuhan air  bersih  untuk  penghuni  sebesar  7,4  m 3 /hari,  untuk mengatasi kebocoran perlu tambahan 20% sebesar 8,88 m 3 /hari  dan  jangka  waktu  untuk  per    jam  sebesar  1,11 m 3 /jam,  pemakaian  air  pada  jam  puncak  sebesar  1,94 m 3 /jam, menit puncak sebesar 0,11 m 3 /menit, perkiraan kebutuhan  air  bersih  untuk  pengunjung  sebesar  3,7 m 3 /hari, untuk mengatasi kebocoran perlu 20% sebesar 4,44  m 3 /hari  untuk  per  jam  sebesar  0,55  m 3 /jam, pemakaian  air  pada  jam  puncak  sebesar  0,97  m 3 /jam,
menit puncak sebesar 0,05 m 3 /menit. Berdasarkan hasil analisis  didapatkan  diameter  pipa  air  bersih  dengan metode  beban  unit  alat  saniter  cenderung  lebih ekonomis  dan  efisien  dengan  diameter  pipa  32  mm, tebal  2,9  mm,  kapasitas  pompa  3,94  m 3 /jam  dengan jenis  pipa  PP-R,  sedangkan  pada  metode  BKI  2016 didapatkan  diameter  pipa  65  mm,  tebal  3,75  mm, kapasitas  pompa  24,29  m 3 /jam  dengan  jenis  pipa galvanis.
Perencanaan  sistem  instalasi  air  kotor  pada  Gedung Pelayanan  BPKB  Polres  Sumenep  menggunakan diameter pipa 32 mm, untuk kloset lantai 1 sebesar 2,5 AWs  dengan  diameter  57  mm,  urinoir  sebesar  1  AWs dengan  diameter  57  mm,  kran  air  sebesar  1  AWs dengan diameter 57 mm dan floor drain sebesar 1 AWs dengan diameter 57 mm. Pada lantai 1 total beban unit alat  saniter  sebesar  16  AWs  dengan  diameter  pipa  80 mm, beban unit terbesar sebesar 2,5 AWs, dengan debit 0,016 m 3 /detik. Sedangkan untuk unit beban pada lantai 2  untuk  kloset  sebesar  2,5  AWs  dengan  diameter  pipa 57  mm,  urinoar  sebesar  1  AWs  dengan  diameter  pipa sebear  57  mm,  wastafel  sebesar  1  AWs  dengan diameter pipa sebesar 57 mm dan floor drain sebesar 1 AWs dengan diameter pipa 57 mm. Pada lantai 2 total unit  beban  alat  saniter  sebesar  15,5  AWs  dengan diameter 80 mm, beban unit terbesar sebesar 2,5 AWs, debit  kebutuhan  sebesar  0,0155  m 3 /detik.  Volume  air buangan  untuk  penghuni  sebesar  7,10  m 3 /hari  dan untuk  pengunjung  sebesar  3,55  m 3 /hari  dengan  jumlah total  volume  air  buangan  untuk  penghuni  dan pengunjung  sebesar  9,65  m 3 /hari.  Volume  air  lumpur sebesar  1,02  m 3 /hari  dan  volume  septictank  sebesar 10,67  m 3 /hari.  Junction  lantai  1  sebesar  0,593  liter/dtk dan untuk lantai 2 sebesar 0,630 liter/dtk.

## Daftar Rujukan
[1] Sunarno, Mekanikal Elektrikal Gedung, Yogyakarta: Andi, 2005.
[2]   Artayana,  "Perencanaan  Instalasi  Air  Bersih  Dan Air  Kotor  Pada  Bangunan  Gedung  Dengan Menggunakan Sistem Pompa," 2010.
[3]   Affiandi,  "Perencanaan  Sistem  Instalasi  Plambing Air Bersih Gedung Hotel Tebu," 2016.
[4]   Riyanti, "Perencanaan Sistem Plambing Air Bersih dan  Air  Buangan  Gedung  SMK  Negeri  3  Kota Jambi," 2018.
[5]   Suhardiyanto,  "Perancangan  Sistem  Plambing Instalasi  Air  Bersih  Dan  Air  Buangan  Pada Pembangunan  Gedung  Perkantoran  Bertingkat Tujuh Lantai," 2016.
[6]   M.  Imamudin  and  P.  Mochammad,  "Analisa Kebutuhan  Air  Bersih  Dan  Air  Kotor  (Study Kasus Kompleks Perumahan  Taman Sari Persada, Kelurahan  Cibadak,  Kecamatan  Tanah  Sereal, Kota Bogor)," 2019.
[7]   Pramuditya, Perancangan Sistem Plambing Gedung  Rumah  Sakit,  Yogyakarta:  Atmaja University, 2010.
[8]   S.  Noerbambang  and  T.  Morimura,  Perencanaan dan  Pemeliharaan  Sistem  Plambing,  Jakarta:  PT Pradnya Paramitha, 2005.
[9]   G. Gumilar, Perencanaan Plambing Air Bersih dan Air Kotor (Studi Kasus Gedung Kantor Administrasi  Bandara  Ardi  Soemarmo  Surakarta), vol.  0,  Surakarta:  Unversitas  Sebelas  Maret Surakarta, 2011, p. 0.
[10]  Deutsches Institut Fur Normung (DIN),
Spesification  For  Installations  Inside  Buildings Conveying  Water  For  Human  Consumption  In Part 3 Pipe Sizing, German: Deutsches Institut Fur
Normung, 2006.
[11]  Badan  Standart  Nasional,  SNI  03-6481-2000 Jumah Pemakaian Rata-Rata Perhari, 2000.
[12]  Isnanto, Perencanaan Plambing Air Bersih dan Air KKotor  Di  Gedung  Kantor  Administrasi  Bandara
Adi Soemarmo, Surakarta: Universitas Infrastruktur Perkotaan, 2009.
[13]  Biro  Klasifikasi  Indonesia,  Rules  for  Machinery Installations  In  Part  1  Seagoing  Ship  Volume  V Rules  for  materials,  Jakarta:  Biro  Klasifikasi Indonesia, 2016.
[14]  Japanese  Industrial  Standart,  Test  Pieces  for Impact Metallic Material, Japan: Japanese Industrial Standart, 2002.
[15]  W. Arismunandar, Kajian Pekerjaan Plambing Air Bersih  dan  Air  Kotor,  Surakarta:  Universitas Sebelas Maret, 1993.