JURNAL    AMPERE

## Pelindung
Muhammad Firdaus ( Univ. PGRI Palembang )

## Pengarah
M. Saleh Al Amin ( Univ. PGRI Palembang ) Adiguna ( Univ. PGRI Palembang ) Aan Sefentry ( Univ. PGRI Palembang )

## Pimpinan Editorial
Emidiana ( Univ. PGRI Palembang )

## Dewan Editorial
Sabilal Rasyad ( Politeknik Negeri Sriwijaya ) Nefo Alamsyah ( Univ. Tridinanti Palembang ) M. Saleh Al Amin ( Univ. PGRI Palembang ) Alimin Nurdin ( Univ. PGRI Palembang )

## Staff Editor
Nita Nurdiana ( Univ. PGRI Palembang ) Endang Kurniawan ( Univ. PGRI Palembang )
Alamat Redaksi : Program Studi Teknik Elektro Universitas PGRI Palembang Jalan Jend. A. Yani Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang Sumatera Selatan Telp. 0711-510043 Fax. 0711-514782 e-mail : ampere_pgri@yahoo.com

## JURNAL    AMPERE
Volume 2, Nomor 1,    Januari – Juni 2017

## DAFTAR ISI
Artikel Penelitian
Halaman
1. Studi  Penerapan  Over  Load  Shediing    (OLS)  Relay  pada  Sisi  Sekunder
Transfor  mator  Daya  20  MVa  Penyulang  Aries  20  KV  di  Gardu  Induk
Lahat,    Dian Eka Putra, Andi Siahaan .....................................................................1-11
2. Pengaruh  Gangguan  Hubung  Singkat  1  Fasa  Ke  Tanah  Terhadap  Kinerja Alternator, Emidiana............................................................................................... 12-18
3. Analisa  Penurunan  Faktor  Kerja  Transformator  Daya  30  MVA,  Irine Kartika Febrianti. , …. ............................................................................................. 19-22
4. Studi  Keandalan  Sistem  Distribusi  20  KV  Gardu  Induk  Talang  Ratu
Palembang, Nita Nurdiana ..................................................................................... 23-30
5. Aplikasi  Linier  Programming  Pada  Sistim  Optimasi  Saluran  Transmisi, Masayu Anisa, A.N Afandi, Sabilal Rasyad, Evelina, Taufik Roseno ......................... 31-38
6. Analisa Perkiraan Kemampuan Daya Yang dibutuhkan Untuk Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Surya Darma.......................................39-53
7. Analisa Penghematan Konsumsi Energi Pada Sistem Pengkondisian Udara dan Sistem Penerangan di Area Produksi PT. Siwijaya Alam Segar Palembang,
Dina Fitria, Yudi Irwansi, Yuwon................................................................................54--66 Petunjuk Untuk Penulisan   ................................................................................................. iii Daftar Pustaka   ................................................................................................................... iv

## ANALISA PERKIRAAN KEMAMPUAN DAYA YANG  DIBUTUHKAN  UNTUK  PERENCANAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)

## SURYA DARMA
Dosen Tetap Yayasan Pada Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Palembang e-mail : Surya_stmt@Yahoo.co.id

## ABSTRAK
Energi  dalam  berbagai  hal  telah  banyak  membantu  masyarakat.  Salah  satu  energi  yang digunakan  masyarakat  adalah  Energi  Listrik.  Listrik  secara  tidak  langsung telah  menjadi  salah  satu kebutuhan  pokok  masyarakat  untuk  beraktifitas  sehari-hari  seperti  menggunakan  lampu  untuk penerangan,  menggunakan  komputer  untuk  pekerjaan,  dan  bahkan  digunakan  untuk  industri. Sehingga bila  kebutuhan listrik tidak  terpenuhi dapat menyebabkan berhentinya aktifitas masyarakat sehingga menyulitkan kehidupan manusia sehari–hari. Oleh karena itu diperlukan energi listrik yang efisien  dan  dapat  digunakan  masyarakat  Salah  satu  energi  listrik  yang  dapat  digunakan  untuk masyarakat adalah penggunaan tenaga surya (matahari) sebagai sumber energi listrik
Kata Kunci : Pembangkit, Energi Listrik, Solar Sel, Sinar Matahari, Energi  Alternatip.

## PENDAHULUAN
Akibat  semakin  tingginya  kebutuhan  masyarakat  akan  Energi  listrik  maka  perlu  dicari  solusi bagaimana  menggunakan  energi  alternatif  sebagai  sumber  energi  listrik.  Namun,  penggunaan  Energi alternatif  masih  belum  banyak  digunakan  masyarakat  disebabkan  ketergantungan  listrik  pada  suatu perusahaan  listrik.  Bila  hal  ini  terjadi  maka  salah  satu  energi  alternatif  yang  ada  banyak  yang  tidak dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  karena  tidak  selamanya  suatu  perusahaan  Energi  listrik  dapat memenuhi  setiap  kebutuhan  masyarakt.  Sehingga  diperlukan  sumber  Energi  listrik  alternatif  bagi masyarakat seperti penggunaan   sinar mata hari  sebagai sumber energi listrik yang dapat kita peroleh disekitar kita
Dalam penelitian ini penulis  merumuskan akibat kurangnya pasokan listrik  yang  masuk pada suatu daerah terpencil dan dampak krisis Energi Listrik yang sering terjadi pemadaman.
Dalam  penelitian  ini  penulis  menganalisa  bagaimana  memanfaatkan  Sinar  Matahari  sebagai Energi alternative untuk dijadikan Energi Listrik dan seberapa besar daya yang dibutuhkan.
Dalam penelitian ini Penulis menggunakan Metodologi dengan cara Studi literature, Observasi tidak langsung, Pengumpulan  data  yang  sesuai berkaitan  dengan objek penelitian  untuk dianalisa dan diolah sesuai harapan.
Dengan dilakukannya penelitian ini  maka diharapkan dapat membantu memberikan informasi mengenai  Pemanfaataan  tenaga  surya  sebagai  sumber  Energi  listrik  alternatif  bagi  masyarakat  yang dapat memenuhi kebutuhan Energi listrik bagi masyarakat.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Energi Surya
Energi  surya adalah  energi  yang  berupa  sinar  dan  panas  dari matahari.  Energi  ini  dapat dimanfaatkan  dengan  menggunakan  serangkaian  teknologi  seperti pemanas  surya,  fotovoltaik surya, listrik  panas  surya, arsitektur  surya,  dan fotosintesis  buatan . Energi  Surya  dapat  dimanfaatkan pada  berbagai  tingkatan  di  seluruh  dunia,  yang  utamanya  bergantung  pada  jarak  dari  khatulistiwa . [4].Alamendah.2016.Energi Surya Matahari di Indonesia.

## 2 Pemanfaatan Energi Surya
Energi  surya  umumnya  merujuk  pada  penggunaan radiasi  surya untuk  kebutuhan praktis.Tetapi,  semua  energi  terbarukan,  kecuali  geotermal dan pasang  surut,  berasal  dari matahari.Teknologi  surya  dikategorikan  secara  umum  menjadi:  teknologi  pasif  dan  teknologi  aktif, tergantung pada cara penyerapan, konversi, dan penyaluran cahaya matahari. Teknologi aktif meliputi penggunaan  panel  fotovoltaik,  pompa,  dan  kipas  untuk  mengubah  energi  surya  ke  bentuk  yang berguna.Teknologi
3. Pembangkit Listrik Tenaga Surya
a. Konsep Sistem PLTS
Pembangkit listrik tenaga surya itu konsepnya sederhana. Yaitu  mengubah  cahaya  matahari menjadi  energi  listrik.  Cahaya  matahari  merupakan  salah  satu  bentuk  energi  dari  sumber  daya  alam. Sumber  daya  alam  matahari  ini  sudah  banyak  digunakan  untuk  memasok  daya  listrik  di  satelit komunikasi melalui sel surya. Sel surya ini dapat menghasilkan energi listrik dalam jumlah yang tidak terbatas langsung diambil dari matahari, tanpa ada bagian yang berputar dan tidak memerlukan bahan bakar. Sehingga sistem sel surya sering dikatakan bersih dan ramah lingkungan.
b. Photovoltaic
Cara  kerja  sistem  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  dengan  menggunakan  Grid-Connected panel  sel  surya  Photovoltaic  untuk  perumahan  Modul  sel  surya  Photovoltaic  merubah  energi  surya menjadi  arus  listrik  DC.  Arus  listrik  DC  yang  dihasilkan  ini  akan  dialirkan  melalui  suatu  inverter (pengatur tenaga) yang merubahnya menjadi arus listrik AC, dan juga dengan otomatis akan mengatur seluruh  sistem.  Listrik  AC  akan  didistribusikan  melalui  suatu  panel  distribusi  indoor  yang  akan mengalirkan  listrik  sesuai  yang  dibutuhkan  peralatan  listrik.  Besar  dan  biaya  konsumsi  listrik  yang dipakai  di  rumah  akan  diukur  oleh  suatu  Watt-Hour  Meters .[2].Kementerian  Energi  dan  Sumber Mineral. 2010. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (05Desember 014).
Gambar .  Electron and Curent Flow in Solar cel
Spesisifikasi solar sel yang biasanaya dipakai seperti pada table 2.1 dibawah ini :
Tabel 2.1. Modul Solar Sel
Model FL-P250w Cell Type polycrystalline Maximum Power(Pm) 250w Power Tolerance ±5% Maximum Power Voltage(Vpm) 36V Maximum Power current(IPM) 8.34A Open Cirucuit Voltage(Voc) 43.9V Shot Circuit Current(lsc) 8.78A Number of Cells 72pcs Size of Module 1950*990*50mm maximum System Voltage 1000V Temperature coefficients of lsc 0.1%/ Temperature coefficients of VOC -0.38%/ temperature coefficients of PM 0.47%/ Temperature coefficients of VM 0.1%/ Temperature coefficients of IM -0.38% Temperature range -40 to+90 Surface maximum load capacity 60m/s(200kg/sq.m) Junction Box Type PPO black length of Cables 900mm Frame anodized aluminum alloy Warranty 90%power for 10years and 80% power for 25 years

## c. Komponen-komponen PLTS
Modul  SelSurya  (photovoltaics)  cell  surya  atau  sel  photovoltaic  merupakan  suatu  alat  yang dapat  mengubah  energi  radiasi  matahari  secara  langsung  menjadi  energi  listrik.  Pada  dasarnya  sel tersebut  berjenis  diode  yang  tersusun  atas  P  –  N  junction.  Sel  surya  photovoltaic  yang  dibuat  dari bahan  semi  konduktor  yang  diproses  sedemikian  rupa,  yang  dapat  menghasilkan  listrik  arus  searah (DC).  Dalam  penggunaannya,  sel-sel  surya  itu  dihubungkan  satu  sama  lain,  sejajar  atau  seri, tergantung  dari  penggunaannya,  guna  menghasilkan  daya  dengan  kombinasi  tegangan  dan  arusyang dikehendaki .[1]. Alamendah. 2014. Pembangkit Listrik Tenaga Surya, (05 Desember   2014)
d. Prinsip.Kerja.Solar . Cell
Secara sederhana prinsip kerja solar cell photovoltaic dapat dijelaskan dengan memisalkan sebagai dioda. Diode ini terdiri dari semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Untuk membentuk semikonduktor silicon tipe N, yaitu ditambahkan bahan yang bervalensi 5 yang biasa digunakan antara lain Foster dan Arenakum.
Sedangkan  untuk  membentuk  semikonduktor  tipe  P  maka  semi  konduktor  dengan  valensi  4 ditambah dengan bahan yang bervalensi 3 biasanya dikenal dengan bahan ketidakmurnian. Jenis bahan ini adalah Boron, aluminium, kalsium, dan indium.
e. Fungsi Charge Controller
1. Mengatur arus untuk pengisian ke  baterai
2. Menjaga baterai dari overcharging dan overvoltage
3. Mengartur  arus  yang  dibebaskan/  diambil  dari  baterai  agar  baterai  tidak  'full    discharge',dan overloading serta memonitor temperatur baterai
Gambar . Prinsip kerja Solar Cell Gambar . Charge Controller
Seperti  yang  telah  disebutkan  di  atas  solar  charge  controller  yang  baik  biasanya  mempunyai kemampuan  mendeteksi  kapasitas  baterai.  Bila  baterai  sudah  penuh  terisi  maka  secara  otomatis pengisian  arus  dari  panel  sel  surya  berhenti.  Cara  deteksi  adalah  melalui  monitor  level  tegangan batere. Solar charge controller akan mengisi baterai sampai level tegangan tertentu, kemudian apabila level  tegangan  drop,  maka  baterai  akandiisikembali.Solar  Charge  Controller  terdiri  dari  :1  input  (  2 terminal ) yang terhubung .

## f. Baterai
Baterai adalah alat  yang menyimpan daya yang dihasilkan oleh panel surya  yang tidak segera digunakan oleh beban. Daya yang disimpan dapat digunakan saat periode radiasi matahari rendah atau pada  malam  hari.  Komponen  baterai  kadang-kadang  dinamakan  akumulator  (accumulator).  Baterai menyimpan listrik dalam bentuk daya kimia. Baterai yang paling biasa digunakan dalam aplikasi surya adalah  baterai  yang  bebas  pemeliharaan  bertimbal  asam  (maintenance-free  lead-acid  batteries),  yang juga dinamakan baterai recombinant atau VRLA (klep pengatur asam timbal atau valve regulated lead acid). Baterai terbentuk oleh sekelompok elemen atau sel yang diletakan secara seri.

## g. Inverter
Inverter  adalah  perangkat  elektrik  yang  digunakan  untuk  mengubah  arus  listrik  searah  (DC) menjadi arus listrik bolak balik (AC). Inverter  mengkonversi DC dari perangkat seperti batere,  panel surya  /  solar  cell  menjadi  AC.Penggunaan  inverter  dari  dalam  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya (PLTS)  adalah  untuk  perangkat  yang  menggunakan  AC  (Alternating  Current).  Ada  beberapa  jenis inverter antara lain:
1. Square WaveGelombangKotak Gelombang Kotak. Inverter jenis ini hanya bisa untuk lampu saja, sedangkan untuk beban seperti TV, Komputer bisa merusak inverter  dan juga bisa merusak beban. Kelebihannya  harganya  lebih  murah  karena  difungsikan  untuk  membackup  lampu  saja.  Seiring perkembangan zaman maka inverter square wave ini jarang dijual dipasaran dikarenakan keinginan dari pasar menginginkan untuk membackup selain lampu

## 2. Modified Sine Wave / Gelombang Modifikasi Sinus
Square  Wave2.  Modified  Sine  Wave/  Gelombang  Modifikasi  Sinus,  Di  belahan  dunia  dan  juga indonesia  produk  inverter  dengan  jenis  inverter  modified  sine  wave  ini  sering  digunakan  untuk beban seperti lampu, kipas, komputer, TV, dll
Jenis Inverter  modified sine  wave  yang  beredar pun ada  yang  memberikan Low  noise atau berarti sangat  kecil  kebisingan  suara  yang  dihasilkan  saat  beroperasi.  dan  ada  juga  yang  menghasilkan noise yang besar.
3. True Sine Wave/ Pure Sine Wave/ Gelombang Sinus Murni True Sine wave/ Pure sine wave. Dari segiharganya untuk yang berkualitas harga diatas harga inverter modified sine wave. Aplikasi yang  cocok  dari  inverter  pure  sine  wave  adalah  speaker  dan  peralatan  sensitif  seperti  alat kedokteran [3].Wikipedia.2016.EnergiSurya, https://id.wikipedia.org/wiki/Energi_surya , (5 Desember 2014)

## C.METODOLOGI PENELITIAN

## Diagram Alir Metodologi Penelitian
Mulai Penelitian Pendahuluan Observasi Tidak Langsung Identifikasi dan Perumusan Masalah Studi Pustaka Studi Literatur

## Pengumpulan Data :
1. Observasi : - Data Penggunaan Tenaga Surya sebagai sumber Energi listrik
- Data Analisis PLTS a. Analisa Perencanaan b. Analisa Kebutuhan Daya
c. Analisa Sistem Distribusi Listrik
Pengolahan Data
Berikut  ini  mengenai  rincian  setiap  langkah  dari  sistematika  model  metodologi  pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian :
1. Peneltian  PendahuluanTahap  ini  merupakan  langkah  awal  penelitian  yang  dilakukan  dimana penelitian  pendahuluan  dimaksudkan  untuk  memahami  proses  pemanfaatan  tenaga  surya sebagai  sumber  energi  listrik  alternatif.  Penelitian  dilakukan  dengan  melakukan  observasi secara  tidak  langsung  mengenai  pemanfaatan  tenaga  surya  sebagai  sumber  energi  listrik alternatif.
2. Identifikasi  dan  perumusan  masalah  Setelah  penelitian  pendahuluan  dilakukan  melalui observasi  secara  tidak  langsung  melalui  sumber  internet  dan  buku,  maka  diperoleh permasalahan  mengenai  energi  dan  pemanfaatan  energi  alternatif  yang  berguna  untuk mencegah terjadinya krisis energipada suatu daerah sehingga dibutuhkan energialternatifsepertienergisuryaataumatahari.
3. StudiPustakaStudi pustaka dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahunan mengenai permasalahan  yang  akan  dibahas  dan  menentukan  metode  yang  cocok  untuk  memecahkan masalah  yang  sedang  dihadapi.  Studi  pustaka  dapat  ditelusuri  melalui  literatur  berupa  buku panduan, jurnal, hasil penelitian orang lain dan pencarian informasi melalui internet.
4. PengumpulanDataTahap  selanjutnya  adalah  mengumpulkan  data-data  yang  diperlukan  untuk mendukung  pemecahan  masalah  yang  timbul  berdasarkan  fokus  penelitian.  Data-data  yang dikumpulkan tersebut diambil pada rentang waktu tertentu yangditetapkanpeneliti.
5. Pengolahan  DataSetelah  tahap  pengumpulan  data  selesai  dilakukan  maka  tahap  selanjutnya adalah  tahap  pengolahan  data.  Langkah-langkah  yang  dilakukan  dalam  tahap  ini  adalah sebagai berikut :
 Melakukan Analisa mengenai Energi Listrik Alternatif
 Menganalisa mengenai Pemanfaatan Energi Surya
 Menganalisa mengenai Pembangkit Listrik yang menggunakan Energi Surya
 Menganalisa mengenai manfaat Penggunaan Energi Surya bagi Masyarakat

## D. HASIL ANALISA

## 1. ANALISA PERENCANAAN
Dalam  perencanaan  pemasangan  Pembangkit  Tenaga  Surya  dilakukan  peninjauan  pada  suatu daerah  yang  akan  dipasang  suatu  Pembangkit  Energi  bertenaga  surya.  Untuk  daerah  yang  akan dipasang PLTS dapat dilihat pada peta dibawah ini.
Gambar .  Peta Suatu Perumahan Setelah dilakukan peninjauan pada daerah yang akan dipasang Pembangkit Listrik Tenaga surya  maka kemudian dilakukan perencanaan daya atau jumlah pemakaian energi pada setiap rumah. Seperti Gambar Dibawah ini [5]..PUIL.2000.
Gambar .  Rencana Tata letak peralatan PLTS.[5].PUIL.2000.
Gambar .  Skedul Panel MCB BOX –Power house.[5]. PUIL.2000.
Dari  beberapa  gambar  diatas  dapat  disimpulkan    rencana  instalasi  penerangan  Power  house dengan mengunakan lampu LED.1 x 187 Watt &LED.7 Watt + Fitting yang dipasang di  :
a.Kantor,1 lampu b.Ruang istirahat1 lampu
c.Ruang Panel2 lampu
d.Toilet 1 lampu
e.Teras 1 lampu
Jadi Power house terpasang 6 lampu.instalasi memakai kabel NYM.2x1,5mm2.
Berikutnya pada  gambar rencana instalasi stop kontak Power house mengunakan stop kontak 1phase 10 A ( type dinding ) dipasang  :
a.Kantor,1stop kontak
b.Ruang istirahat1stop kontak
c.Ruang Panel2 stop kontak
Jadi    rumah  Power  house  terpasang  4  stop  kontak.instalasi  memakai  kabel  NYM  3x2,5 mm2 .[5].Persyaratan Umum Instalasi Listrik.2000.
Gambar .  Skedul Panel MCB BOX –Tipe A [5].PUIL.2000.
Gambar  Skedul  Panel  MCB  BOX  merupakan  gambar  rencana  instalasi  penerangan  Tipe-A dengan mengunakan lampu LED.7 Watt  + Fitting yang dipasang di  :
a.Kamar 2 lampu.
b.Ruang tamu 2 lampu
c.Dapur 1 lampu
d.Toilet 1 lampu
Jadi 1 rumah terpasang 8 lampu. Instalasi memakai kabel NYM.2x1,5mm2.
Pada  Gambar  rencana  instalasi  stop  kontak    Tipe-A  mengunakan  stop  kontak1phase  10  A  ( type dinding ) dipasang  :
a.Kamar 2. b.Ruang tamu 1.
Jadi  1 rumah terpasang 3 stop kontak.instalasi memakai kabel NYM 3x2,5 mm2
Untuk  Gambar  skedul  panel  MCB  BOX ,Tipe-A  merupakan  perhitunagan  antara  penerangan dan stop kontak. Kabel dari mcb box ke kwh memakai NYM 3x2,5 mm2,sedangkan dari Kwh ke SDP memakai kabel NYFGBY.3x4 mm2.
Gambar .  Skedul Panel MCB BOX – Tipe C [5].PUIL.2000. Gambar  Rencana  instalasi  penerangan  Tipe-C  dengan  mengunakan  lampu  LED.7  Watt    + Fitting yang dipasang di  :
a.Kamar 2 lampu. b.Ruang tamu 2 lampu c.Dapur 1 lampu d.Toilet 1 lampu Jadi 1 rumah terpasang 8 lampu. Instalasi memakai kabel NYM.2x1,5 mm2
Gambar  Rencana  instalasi  stop  kontak    Tipe-C  mengunakan  stop  kontak  1phase  10  A  (  type dinding ) dipasang  :
a.Kamar 2. b.Ruang tamu 1.
Jadi    1  rumah  terpasang  3  stop  kontak.    Instalasi  memakai  kabel  NYM  3x2,5  mm2Pada gambar  Skedul  panel  MCB  BOX  ,  Tipe-C  merupakan  perhitunagan  antara  penerangan  dan  stop
kontak.kabel dari mcb box ke kwh memakai NYM 3x2,5 mm2,sedangkan dari Kwh ke SDP memakai kabel NYFGBY.3x4 mm2.
Gambar .  Skedul Panel Penerangan Jalan [5] (PUIL.2000)

## 2. ANALISA MODEL MATEMATIS PERENCANAAN SISTEM
Pembangkit  listrik  tenaga  surya  sangat  bergantung  pada sinar  matahari, maka  dalam instalasinya memerlukan kebutuhan daya seperti:
a. Jumlah daya yang dibutuhkan per hari (Watt)
b. Besar arus yang dihasilkan panel (Ampere hour)
c. Jumlah unit baterai (Ampere hour)
Maka dari ke-3 poin tersebut, dapat diberi persamaan matematisnya :
a. Jumlah Pemakaian
Dimana :
n =  banyaknya beban/peralatan elektronik yg digunakan P beban = daya yang dibutuhkan untuk dapat menggunakan peralatan tsb. Lama pemakaian = lama pemakaian peralatan per hari (dalam satuan jam).
b. Jenis  panel  surya  terdapat  beberapa  jenis  dengan  daya  yang  dihasilkan  berbeda.  Bila pemakaian pada suatu daerah dipakai 120 Wp atau 120 Wh per hari dengan perkiraan selama 5 jam maksimum tenaga surya per hari.
Maka,
Jumlah panel ygdipakai =
c. Jumlah baterai
(Imax) =
Dimana :
Vs = daya baterai (volt/Ampere hour)

## 3. ANALISA KEBUTUHAN
Kebutuhan listrik Rumah penduduk  : a.Kebutuhan per umit rumah = 450 Watt b.Jumlah rumah sebanyak 30 unit rumah Terdiri dari 3 tipe yaitu :

## Rumah Tipe A
Untuk  rumah  Tipe  A  Terpasang  instalasi  penerangan  dan  stop  kontak  seperti  rincian sebagai berikut :
 2 Kamar tidur Terpasang 2 lampu dan 2 stop kontak
 Ruang tamu Terpasang 2 lampu dan 1 stop kontak
 Dapur  Terpasang 1 lampu
 Toilet Terpasang 1 lampu
 Teras Terpasang 1 lampu
Untuk  rumah tipe A terpasang 7 lampu dan 3 stop kontak.

## Rumah Tipe B
Untuk  rumah  Tipe  A  Terpasang  instalasi  penerangan  dan  stop  kontak  seperti  rincian sebagai berikut :
 2 Kamar tidur terpasang 2 Lampu dan 2 Stop Kontak
 Ruang Tamu Terpasang 2 Lampu dan 1 Stop Kontak
 Dapur Terpasang Dua Lampu
 Toilet Terpasang Satu lampu
 Teras Terpasang Satu lampu
Untuk  rumah tipe B terpasang 8 lampu dan 3 stop kontak

## Rumah Tipe C
Untuk  rumah  Tipe  C  Terpasang  instalasi  penerangan  dan  stop  kontak  seperti  rincian sebagai berikut :
 2 Kamar tidur terpasang 2 Lampu dan 2 Stop Kontak
 Ruang Tamu Terpasang 2 Lampu dan 1 Stop Kontak
 Dapur Terpasang Dua Lampu
 Toilet Terpasang Satu lampu
 Teras Terpasang Satu lampu
Untuk  rumah tipe C terpasang 8 lampu dan 3 stop kontak Kebutuhan listrik Fasilitas umun  :
Kebutuhan  listrik  untuk  fasilitas  umum  adalah  kebutuhan  yang  digunakan  untuk  keperluan umum seperti Power House dan Penerangan Jalan.

## Power House
Power  House  merupakan  tempat  penyimpanan  tegangan  listrik  tenaga  surya  yang  akan Terpasang instalasi penerangan sebanyak 8 lampu dan 4 stop kontak dengan rincian sebagai berikut :
 Ruang Tunggu Terpasang 1 lampu dan 1 stop kontak
 Ruang Kantor  Terpasang 1 lampu dan 1 stop kontak
 Ruang Panel  Terpasang 2 lampu
 Toilet  Terpasang 1 lampu
 Teras  Terpasang 1 lampu

## Penerangan Jalan
Kebutuhan  jumlah  listrik  pada  penerangan  jalan  untuk  daerah  tersebut  adalah  sebanyak  20 lampu yang bisa mewakili penerangan jalan untuk menuju desa.

## 4. ANALISA SISTEM DISTRIBUSI LISTRIK
Sistem  distribusi  listrik  yang  dilakukan  pada  proses  pembuatan  pembangkit  listrik  tenaga surya pada suatu daerah seperti pada gambar dibawah ini :

## Gambar. Blok Diagram Sistem Distribusi Listrik
Gambar diatas adalah gambar diagram sistem Distribusi listrik merupakan bagian dari sistem tenaga  listrik.  Sistem  distribusi  ini  berguna  untuk  menyalurkan  tenaga  listrik  dari  sumber  listrik sampai ke konsumen melalui beberapa tahapan
1. Pertama  Dari  sumber  Listrik  yaitu  Solar  Cell  207  Unitdengan  kapasitas  250  Wp  dibagi  3 Jaringan ke Panel Box 3 unit
2. Kedua  Panel Box disalurkan ke Charge Controller
3. Ketiga dari Charge Controllermenyalurkan listrik mengisi Battery.
4. Keempat  dari    Battery    ke  Inverter  yang  mengubah  dari  DC  ke  AC  diteruskan  ke  LVMDP  ( Low Voltage Main Distribution Panel )
5. Kelima dari LVMDP ke SDP -1 dari SDP -1 ke SDP -2  dan LP-PL ( Penel Penerangan Luar )
6. Keenam dari SDP-1 &  SDP-2 didistribusikan ke rumah-rumah warga.memakai  kabel  tanah  NYFGBY.2  x  2.5  mm2.  SDP-1  melayani  15  rumah  dan  SDP-2 melayani 15 rumah.sedangkan LP-PL melayani penerangan jalan.
Perhitungan Kebutuhan Listrik Tenaga Surya Cell Kebutuhan listrik penduduk  :
a. Kebutuhan per unit rumah = 450 Watt
b. Jumlah Rumah sebanyak 30 unit rumah
Untuk  menghitung  kebutuhan  listrik  penduduk  menggunakan  pendekatan  rumus  sebagai berikut :
T=P.U
Dimana : T=Total P = Daya listrik dalam satuan Watt (W)
U = Unit Rumah Jadi T = P x U 450 Watt x 30 unit Total     = 13.500  Watt = 13,5 Kw Jadi Total kebutuhan listrik untuk rumah penduduk adalah untuk rumah penduduk13.5 Kw Kebutuhan listrik Fasilitas umun  :
Kebutuhan listrik untuk fasilitas umum adalah sebagai berikut :
a.Power house = 450 Watt b.Penerangan Jalan = 300 Watt T = P x PL
Dimana :

## T=Total
P = Daya listrik dalam satuan Watt (W) PL = Penerangan Jalan
T = P x PL Total   =   15 Watt x 21lampu Total   =   315  Watt Total kebutuhan listrik untuk Fasilitas umum adalah =  450 + 315 Watt =  765. Watt Total kebutuhan Listrik: Total kebutuhan lsitrik penduduk dan Fasilitas umum adalah = 13.500 + 765 Watt = 14.265   Watt
= 14.265 Watt
Sebagai  estimasi  awal  bahwa  dari  perhitungan  di  atas  didapat  bahwa  kebutuhan  listrik penduduk dan fasilitas umum adalah 14.625 per jam.

## Perhitungan jumlah Panel Surya yang dibutuhkan
Untuk  memenuhui  kebutuhan  listrik  tersebut  maka  dibutuhkan  beberapa  banyak  panel  surya dengan  menggunakan pendekatan rumus  dibawah  ini maka kita biasa  menghitung  berapa panel  surya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan listrik sebesar 14.265 Watt per Jam
T = P x H T = WP x H T = P : ( WP x H ) Dimana : T = Total P  = Daya listrik dalam satuan Watt (W) H = Pemakaian per Jam Wp = Watt Peak %  = Pemakaian Inverter & alat lainya Adalah:
Total kebutuhan listrik,14.250 Watt
14.250 x 20% =  17.100 Watt 17.100 x 15 =  256.500 Watt 250 x 5 = 1250 Watt 256.500 : 1250  = 205.2 Wp
Total pemakaian Panel Surya250 Wp adalah207 Panel Surya Charge Controller yang dibutuhkan
Untuk  mengetahui  jumlah  charge  controller  yang  berfungsi  sebagai  pengontrol  battery  pada saat pengisian adalah 1800 Amp, ini didapat menggunakan pendekatan rumus sebagai berikut :
T = P : V Dimana : T = Total P  = Daya listrik dalam satuan Watt (W) V = Tegangan baterai
Jadi Total Total kebutuhan listrik,17.100 Watt 17.100 : 12 =  1425 1425 x 20% =  1710 Ampere
Charge Controller yang dibutuhkan 1710 Ampere 300 Amp  x 6  =1800 AmpDibutuhkan charge controller yaitu 6 buah dengan kapasitas charge controller 300 A.

## Baterai yang dibutuhkan
Untuk  memenuhi  kebutuhan  listrik  rumah  dan  fasilitas  umum  maka  baterai  yang  dibutuhkan adalah 216 baterai dengan menggunakan pendekatan rumus sebagai berikut :
T = P :V : Ah Dimana : T = Total P  = Daya listrik dalam satuan Watt (W) H = Pemakaian per Jam V = Tegangan baterai I = Arus listrik dalam satuan Ampere (A) Adalah:
Total kebutuhan listrik,14.250 Watt 256.500 : 12 : 200 =  106.87 Battery yang dibutuhkan 107 buah .12 V,200 Ah 107 x 2 =  216   Battery Total pemakaian Batteryadalah 216 Battery
Jumlah batterai 216 buah itu hanya dipakai 50 %,untuk menjaga ketahanan baterai

## Inverter yang dibutuhkan
Inverter  untuk  merubah  arus  DC  menjadi  arus  AC  dalam  dalam  daerah  ini    adalah  3  Unit Inverter  dengan  kapasitas  masing  –  masing  inverter  15  Kw.  Nilai  itu  didapat  mengggunakn pendekatan rumus sebagai berikut :
I = P : V Dimana : P  = Daya listrik dalam satuan Watt (W) V = Tegangan listrik dalam satuan Volt (V) I = Arus listrik dalam satuan Ampere (A) Adalah: Total kebutuhan listrik,256.500 Watt
256.500 : 12 = 31.375 A
Inverter yang dibutuhkan 3 Unit dengan kapasitas per unit 15 Kw

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian mengenai Analisis Kemampuan Daya Yang Tersedia Sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Surya  dapat disimpulkan  bahwa dari  hasil  Analisa perencanaan, Desain dan Analisa Kebutuhan  didapat  bahwa  untuk  memenuhi  kebutuhan  listrik  di  daerah  ini  dengan  jumlah    30  unit rumah  dan  penerangan  umum  dibutuhkan  listrik  13,5  KW  per  jam.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  itu maka diperlukan  207 panel surya, 216 baterai,6 buah charge controller dengan kapasitas 300 Ampere dan  3  Buah  inverter  dengan  kapasitas  15  Kw.  Sehingga  dengan  hal  tersebut  untuk  kebutuhan  listrik suatu daerah dapat dipenuhi dengan adanya Pembangkit Listrik Tenaga Surya

## DAFTAR PUSTAKA
1. Alamendah. 2014. Pembangkit Listrik Tenaga Surya, (05 Desember 2014)
2. Kementerian Energi dan Sumber Mineral. 2010. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (05Desember 014)
3. Wikipedia.2016. EnergiSurya, https://id.wikipedia.org/wiki/Energi_surya , (5 Desember 2014)
4.  Alamendah.2016. Energi  Surya  Matahari  di  Indonesia http://alamendah.org/2014/11/15/energi- surya-matahari-di-indonesia/ , (11 Desember 2014)
5. PUIL. 2000. Persaratan Umum Instalasi Listrik. (PUIL2000)