Abstrak —PDAM  Kabupaten  Lamongan  memiliki  2  lokasi IPAM,  yaitu  IPA  Babat  dan  IPA  Plosowahyu.  Di  IPA Plosowahyu  direncanakan  akan  ditingkatkan  kapasitasnya sebesar  100  lt/detik,  dari  awalnya  sudah  100  lt/detik.  Kondisi  di lapangan di tahun 2016, belum terealisasi kapasitas produksi 200 lt/detik  tersebut.  Diketahuinya  rencana  pengembangan  tersebut, maka  akan  dianalisis  sistem  yang  sudah  ada  dahulu  dan kemudian  dianalisis  perencanaan  pengembangannya.  Aplikasi yang  digunakan  untuk  menganalisis  kondisi  eksisting  dan pengembangan nantinya adalah aplikasi Epanet 2.0 . Hasil analisis kondisi  menunjukkan running tidak  sukses.  Perencanaan dilakukan  dalam  2  tahap,  yaitu  tahun  (2021-2021)  dan  tahun (2012-2026).  Wilayah  pengembangan  yang  ditargetkan  mulai tahun  2021  ini  adalah  Kelurahan  Made  yang  awalnya  telah dilayani IPA Unit Babat, oleh karena dibentuknya blok atau zona sebanyak  37  blok.  Tujuan  dibentuknya  blok  ini,  untuk memudahkan  kontrol  sistem  ditribusi.  Perbaikan  pipa  yang dilakukakan  ini  juga  dibagi  menjadi    tahap,  yaitu  di  tahun  2021 dan  tahun  2026.  Hal  ini  untuk  menekan  biaya  perencanaan, karena anggaran pembangunan yang digunakan juga akan dibagi menjadi 2 tahap.
Kata  Kunci — Epanet  2.0, pengembangan,  sistem  distribusi, Unit Plosowahyu, zona

## I. PENDAHULUAN
ALAH satu tugas pemerintah yang tertuang dalam standar pelayanan  minimum  adalah dapat  memenuhi  kebutuhan dasar  masyarakat,  yang  tercakup  didalamnya  menyediakan pelayanan   minimal  air bersih masyarakat [1]. Pelayanan  air bersih    kepada    masyarakat,    sistem  jaringan    distribusi    dari suatu  kesatuan sistem penyediaan air bersih merupakan bagian yang    sangat    penting.    Fungsi  pokok    dari    jaringan    pipa distribusi  adalah    untuk    mengalirkan    air    bersih  keseluruh pelanggan    dengan    tetap  memperhatikan  faktor  kualitas, kuantitas  dan  kontinuitas,  serta  tekanan  air.  Sistem  distribusi air minum sangat dimungkinkan terjadi perubahan  kualitas  air terutama    dari    sisi    biologi.  Penjaminan  kualitas  air  minum dari  sisi  biologi  (dinyatakan  bebas  bakteri)  dipenuhi    dengan konsentrasi  khlor  minimal   sebesar   0,2   mg/l, dengan batas maksimum  konsentrasi  pembubuhan  pada  tandon  sebesar  1 mg/l [2].
Di  Kabupaten  Lamongan  ini  terdapat  2  lokasi Water Treatement, yaitu Unit Plosowahyu dan Unit Babat. Dan yang dikaji  ini  nantinya  adalah  unit  yang  ada  di  PDAM  unit Plosowahyu.  Sesuai  dengan  rencana  yang  telah  dituangkan dalam  Corporate  Plan  PDAM,  bahwa  IPA  Plosowahyu  akan
ditingkatkan  menjadi  200  Lt/detik  pada  tahun  2015  [3]. Diketahuinya  berbagai  masalah  yang  ada  pada  jaringan distibusi  yang sudah ada, maka dapat diberikan solusi dengan penyaluran tingkat pelayanan debit yang diambil dari instalasi baru tersebut. Disini juga akan dievaluasi berbagai kekurangan dan  penyelesaiannya.  Memang  tingkat  pelayanan  debit  dan tekanan  sudah  baik,  dan  ternyata  debit  dari  instalasi  baru tersebut  masih  tersisa  besar,  maka  dalam  jangka  waktu kedepan dapat direncanakan pengembangan jaringan distribusi di  Kabupaten  Lamongan,  terutama  dari  instalasi  PDAM Plosowahyu.

## II. METODE PERENCANAAN

## A. Perijinan
Proses perijinan dilakukan dengan pembuatan proposal dan surat  pengantar  dari  Jurusan  Teknik  Lingkungan  ITS,  yang ditujukan kepada Kepala Bakesbangpol Kabupaten Lamongan. Dari  Bakesbangpol  ini,  maka  berikutnya  akan  ada  surat tembusan  yang  ditujukan  ke  instansi  PDAM  Kabupaten Lamongan,  BAPPEDA,  dan  BPS  Kabupaten  Lamongan. Proses perijinan jika telah dilakukan sesuai regulasi yang ada, maka  bisa  dilakukan  proses  pengambilan  data  dari  ketiga instansi tersebut.

## B. Pengumpulan Data Priner
1) Observasi  dan  pengamatan  kondisi  lapangan,  dilakukan dengan  tujuan  melihat  kondisi  wilayah  perencanaan  yang akan  dilakukan.  Observasi  ini  meliputi,  kondisi  jalan,  pola atau  kondisi  pemukiman,  jaringan  pipa  eksisting,  dan  juga elevasi kondisi wilayah perencanaan yang bisa memakai alat bantu GPS ( Global  Positioning System ).
2) Data kebutuhan air, akan dilakukan langsung pada lapangan. Tujuannya  untuk  menentukan  besarnya  kebutuhan  air  per orang  per  harinya.  Cara  untuk  menentukannya,  dilakukan pengecekan  pada  beberapa  SR  yang  dapat  digunakan sebagai  wakilnya.  Penentuan  SR  yang  akan  disurvei  ini, haruslah  SR  yang  memang  terlayani  air  PDAM  secara  24 jam.
3) Analisis  BPC  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  apakah proses desinfeksi yang ada di IPA Plosowahyu sudah efektif atau  belum.  Sampel  air  yang  diambil  adalah  air  yang sebelum menuju ke reservoir.

## Analisis dan Perencanaan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum di PDAM Unit Plosowahyu Kabupaten Lamongan
Ricki Novan Armanto dan  Hariwiko Indarjanto
Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : hwcorp@yahoo.com
S

## C. Pengumpulan Data Sekunder
1) Peta  RTRW  Kabupaten  Lamongan  untuk  menentukan  arah daerah yang akan dikembangkan.
2) Data  eksisting  PDAM  unit  Plosowahyu  Kabupaten Lamongan,  yang  meliputi  persentase  pelayanan,  pipa jaringan distribusi, dan kebocoran dalam jaringan.
3) Data jumlah penduduk Kabupaten Lamongan, khususnya di Kecamatan  Lamongan,  Kecamatan  Tikung  dan  Kecamatan Deket.
4) Data teknis PDAM unit Plosowahyu Kabupaten Lamongan, diantaranya tekanan air dan jaringan distribusi
D. Pengolahan Data
i) Proyeksi penduduk dilakukan untuk memperkirakan jumlah penduduk yang akan dilayani pada masa yang akan dating. Proyeksi  ini  dilakukan  untuk  10  tahun  yang  akan  dating. Ketiga  metode  tersebut,  nantinya  hanya  akan  dipilih    satu metode yang benar-benar sesuai.
ii) Kebutuhan  air  untuk  sistem  distribusi  ini,  dengan menggunakan  debit  jam  puncak.  Kebutuhan  air  yang diperhitungkan  adalah  kebutuhan  air  domestik,  non domestik dan estimasi kebocoran. Kebutuhan air domestik didapatkan  dari  proyeksi  penduduk.  Kebutuhan  air  non domestik didapatkan dari proyeksi fasilitas umum. Tingkat kebocoran  air  dapat  dihitung  berdasarkan  jumlah  air  yang diproduksi  oleh  PDAM  unit  Plosowahyu  dan  air  yang terjual ke pelanggan atau dengan bantuan data PDAM yang telah ada.
iii) Faktor  jam  puncak,  ditentukan  dengan  melihat  kondisi realita  di  lapangan.  Cara  lain  yang  bisa  digunakan  adalah dengan berdasarkan faktor skala (1,5 – 1,75).
iv) Keadaan  eksisiting  ditingkat  pelanggan,  dapat  diketahui dari  hasil  running  menggunakan  software  Epanet  2.0. Sistem  distribusi  yang  ditinjau  adalah  jaringan  pipa  yang tidak  memenuhi  kriteria  seharusnya  (Pedoman/Petunjuk Teknik dan Manual KIMPRASWIL tahun 2002) dan akan dilakukan evaluasi.

## E. Pemodelan  Kondisi  Eeksisting  dengan  Software  Epanet 2.0
Data-data  yang  telah  lengkap,  kemudian  diaplikasikan dengan  menggunakan  software  Epanet  2.0  untuk  melakukan pengolahan  data.  Data-data  yang  dimasukkan  ke  dalam program  Epanet  2.0  adalah  primer  (seperti  elevasi)  dan  data sekunder (seperti panjang pipa, diameter pipa, kekasaran pipa, demand ,  head  dan  debit  pompa,  dan  lain-lain).  Perencanaan pengembangan sistem distribusi
Pengembangan  sistem  distribusi  ini  dilakukan  berdasarkan beberapa  pertimbangan  yang  bisa  meliputi,  tata  guna  lahan, rencana  tata  ruang  Kabupaten  Lamongan,  dan  pengamatan kondisi lapangan yang ada.
Dipengembangan  ini,  ditentukan  daerah  mana  yang  akan dikembangkan.  Pengembangan  juga  dilakukukan  sebanyak  2 tahap,  yaitu  di  tahun  2016-2021  dan  tahun  2022-2026. Running  Epanet  2.0 juga  harus  dilakukan  sebanyak  dua  kali, yaitu di tahun 2021 dan tahun 2026.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Analisis Kondisi Eksisting
Pada  analisa  kondisi  eksisting  ini,  bertujuan  untuk menganalisa  antara  data  eksisting  yang  dimiliki  oleh  PDAM, dengan analisa perhitungan yang akan dilakukan. Analisa yang dilakukan,  meliputi  tingkat  pelayanan,kebutuhan  air  rata-rata, perhitungan kebutuhan air, dan analisis dengan aplikasi Epanet 2.0 .
1) Tingkat Pelayanan
Wilayah pelayanan yang yang sudah terlayani, terdapat 14 kelurahan  dari  3  kecamatan,  diantaranya  adalah  9 kelurahan  di  Kecamatan  Lamongan,  3  kelurahan  di Kecamatan  Deket,  dan  1  kelurahan  di  Kecamatan  Tikung. Kelurahan  yang  telah  terlayani  ini,  berdasarkan  data terbaru  hingga  awal  tahun  2016.  Wilayah  pelayanan  oleh IPA Plosowahyu, dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Wilayah Kelurahan yang Terlayani IPA Plosowahyu
No No Kelurahan Kecamatan Kelurahan 1 1 Lamongan Sidomukti 2 2 Tlogoanyar 3 3 Sidoharjo 4 4 Sukomulyo 5 5 Sukorejo 6 6 Tumenggungan 7 7 Jetis 8 8 Banjarmendalan 9 9 Sidokumpul 10 1 Deket Deket Kulon 11 2 Deket Wetan 12 3 Sidorejo 13 1 Tikung Tambakrigadung
2) Tingkat Kebutuhan Air
Penentuan  tingkat  kebutuhan  air,  dibagi  menjadi  2,  yaitu kebutuhan  air  domestik  dan  kebutuhan  air  non  domestik. Hasil survei yang telah dilakukan, maka kebutuhan air per orang per hari adalah 122,2 lt/orang.hari.
Untuk  kebutuhan  air  non  domestik,  dengan  memakai  data sekunder berdasarkan dari PDAM, yang dipilih berdasarkan  yang  mayoritas  dan  kebutuhan  air  pada umumnya.  Kategori  non  domestik  yang  dipilih  antara  lain sosial,  niaga,  industri  kecil,  dan  industri  besar.  Debit eksisting yang terhitung hanya sebesar 63,574 Lt/detik, jadi jika dihitung besarnya kehilangan air adalah sebesar 37%.
3) Analisis Sistem Distribusi Kebutuhan Air Eksisting Sistem  distribusi  yang  terlayani  oleh  IPA  Plosowahyu, menggunakan sistem pemompaan. Hal ini disebabkan oleh datarnya  elevasi  tanah  yang  ada  di  Kabupaten  Lamongan. Di  pelayanan  distribusi  IPA  Plosowahyu  ini  sendiri, memanfaatkan 2 ground reservoir di bagian tengah-tengah sistem  distribusinya,  yang  berfungsi  sebagai  pengatur tekanan agar tetap stabil.
Perhitungan  kebutuhan  air  eksisting  ini,  perlu  dilakukan beberapa  tahapan  agar  memudahkan  dalam  analisa kebutuhan air eksisting, yaitu:
a) Menentukan jaringan pipa induk distribusi
b) Membuat blok pelayanan Pembangian  blok  yang  telah  dilakukan,  maka  terdapat  29 blok untuk kondisi eksiting ini.
c) Perhitungan debit blok Perhitungan  debit  ini,  dilakukan  berdasarkan  pembagian persentase jalan yang sudah terlayani dengan mengacu pada data PDAM.
4) Analisis Eksisting Menggunakan Epanet 2.0
Data-data  yang  perlu  dimasukkan  untuk  membantu pemodelan  ini,  diantaranya  adalah  elevasi,  panjang  pipa, diameter  pipa,  debit  blok/zona,  kekasaran  pipa,  data reservoir berupa elevasi, data pompa berupa head dan debit pompa.  Dalam  pemompaan  sistem  distribusi  kali  ini,  tidak memakai  input data fluktuasi pemompaan yang dimasukkan pada  menu Pattern di  aplikasi Epanet  2.0 .  Cara  lain  untuk mengatasi  ini,  yaitu  hanya  dengan  memasukkan  faktor  jam puncak  pada Demand  Multiplier (Option  –  Hydraulic Option  –  Demand  Multiplier) . Rentang  nilai  yang  bisa dipilih  adalah  (1,5  –  1,75),  namun  angka  yang  dipilih  kali ini adalah 1,75.
Hasil running yang  akan  ditampilkan  ini  adalah  hasil  dari node  dan  pipa.  Node  pada  running  ini  menunjukkan  hasil dari pressure , base  demand , demand ,  dan  head. Pressure adalah  sisa  tekan  setelah  melewati  beberapa  friksi,  baik yang disebabkan oleh kekasaran pipa maupun panjang pipa. Base  demand adalah  kebutuhan  air  atau  debit  yang  diinput pada  tiap  blok. Demand adalah  kebutuhan  air  atau  debit pada  saat  jam  puncak,  yang  didapat  dengan  cara  base demand  dikalikan  dengan  faktor  pengali  jam  puncak  dan nilai tersebut adalah 1,75.
Hasil running untuk pipa, nantinya akan menghasilkan flow, velocity ,  dan unit  headloss .  Berikut  adalah  hasil running eksisting, yang ditunjukkan pada gambar 1.

## Gambar 1. Hasil running eksisting
Pada  running  tersebut  telah  menunjukkan  pemberitahuan bahwa running tidak  sukses,  yang  artinya  dalam  sistem pemodelan  tidak  berhasil  dan  kemungkinan  terdapat beberapa masalah dalam sistem distribusi eksisting. Pada kriteria perencanaan, tekanan atau pressure yang baik, minimal  adalah  10  m  dan  maksimal  80  m.  Analisis  yang menyebabkan  terjadi  negatif,  juga  karena headloss yang terlalu  besar.  Semakin  besarnya  kehilangan  tekanan/ headloss ,  maka  sisa  tekan  ( pressure )  juga  akan  semakin kecil.  Solusi  untuk  mengatasi  masalah  terseut,  maka
nantinya bisa dilakukan penggantian pipa pada jalur tersebut atau bisa dengan mempararel pipa.
Sistem  distribusi  yang  ada  hingga  tahun  2016  ini, mamanfaatkan  3  sistem  pemompaan  yang  bertujuan  untuk tetap  menjaga  pelayanan  agar  tetap  baik.  Pemompaan tersebut,  diantaranya  pertama  ada  di  IPA  Plosowahyu sendiri, dan kedua pemompaan sisanya ada di tengah-tengah sistem distribusi yang memanfaatkan ground reservoir . Data pemompaan  yang  terjadi  hingga  tahun  2016  ini,  akan ditunjukkan pada tabel 2.
Tabel 2. Data pemompaan di tahun 2016 No Node ID Lokasi Debit (L/detik) Head (m) Pump 1 IPAM 100 45 Pump 72 Kantor PDAM 60 25 Pump 69 Jl. Veteran 30 50

## B. Proyeksi Penduduk dan Fasilitas Umum
1) Proyeksi Penduduk
Perhitungan  proyeksi  penduduk  memiliki  tiga  metode  yang dapat  digunakan,  yaitu  metode  aritmatik,  geometrik,  dan metode least  square .  Dari  ketiga  metode  tersebut  terpilih menggunakan  metode geometrik, dengan rumus perhitungan pertumbuhan penduduk sebagai berikut :
Pn  = Po (1+r) n
Dimana :
Pn  = Jumlah penduduk pada akhir tahun periode Po  = Jumlah penduduk pada awal proyeksi
r     = rata-rata persentase pertambahan penduduk tiap tahun.
n  = kurun waktu.
Dalam  menghitung  nilai  korelasi  digunakan  rumus  sebagai berikut :
r =
Keterangan:
r  = koefisien korelasi X  = nomor data
Y  = data penduduk per tahun n  = jumlah data
2) Proyeksi Fasilitas Umum
Persamaan  yang  digunakan  untuk  menghitung  proyeksi fasilitas umum, yaitu:
Fn = w x Fo
Keterangan:
Fn = Jumlah fasilitas untuk tahun ke-n W = Perbandingan jumlah penduduk pada tahun ke-
n dengan jumlah penduduk pada tahun ke-0
C. Proyeksi Kebutuhan Air
1) Persentase Pelayanan
Perhitungan kebutuhan air ini, sebelumnya perlu dilakukan perhitungan  persentase  pelayanan  eksisting  di  tiap kelurahannya. Tujuan dari persentase ini, untuk mengetahui kondisi  persentase  pelayanan  eksisiting  ditahun  2016  dan kemudian  nantinya  bisa  dilakukan  proyeksi  peningkatan persentase  pelayanan  di  tiap  tahunnya.  Berikut  persentase pelayanan  eksisting  tahun  2016,  yang  ditunjukkan  pada tabel 3.
Tabel 3. Persentase pelayanan di tahun 2016 No Kecamatan Kelurahan % Pelayanan 1 Lamongan Sidomukti 45 2 Tlogoanyar 99,4 3 Sidoharjo 99,2 4 Sukomulyo 37,4 5 Sukorejo 78,6 6 Tumenggungan 60,9 7 Jetis 100 8 Banjarmendalan 88 9 Sidokumpul 61 10 Deket Deket Kulon 40 11 Deket Wetan 17 12 Sidorejo 49 13 Tikung Tambakrigadung 52
2) Proyeksi Kebutuhan Air dan Pengembangan
Perencanaan  pengembangan  ini  dibagi  menjadi  2  tahap, yaitu  tahap  1  (2016-2021)  dan  tahap  2  (2022-2026). Wilayah utama yang diproyeksikan mengalami peningkatan  pelayanan,  misalnya  adanya  perumahan  baru. Wilayah  baru  yang  berpotensi  dilayani  oleh  sistem distribusi  IPA  Plosowahyu,  adalah  Kelurahan  Made.  Saat ini  Kelurahan  Made  sendiri  telah  dilayani  oleh  IPA  Babat atau  mengikuti  sistem  distribusi  yang  lama.  Beberapa  hal yang dicantumkan dalam proyeksi kebutuhan air ini adalah:
a) Persentase pelayanan
b) Jumlah penduduk terlayani
c) Sambungan rumah (SR)
d) Fasilitas pendidikan
e) Fasilitas kesehatan
f) Fasilitas tempat ibadah
g) Fasilitas industri besar
h) Fasilitas industri kecil
i) Fasilitas penginapan
j) Kebutuhan air total domestik dan non domestic
k) Besarnya kehilangan air
l) Total kebutuhan air setelah kebocoran
m) Total kebutuhan air saat jam puncak
n) Total kebutuhan air saat hari maksimum
Kebutuhan  air  di  tahun  2016  sendiri,  hasil  perhitungan sudah hampir sesuai dengan data kebocoran yang ada, yaitu sebesar  30%  dari  100  Lt/detik.  Berdasarkan  perhitungan kebutuhan air jam puncak, menunjukkan bahwa kebutuhan air  pada  tahun  2021  sudah  terlalu  besar.  Oleh  karena  itu, pada tahun tersebut harus sudah ada penambahan produksi air  sehingga  pelanggan  tetap  terlayani  oleh  air  minum
PDAM,  minimal  100  Lt/detik  lagi.  Hal  ini  supaya  bisa mencukupi hingga tahun 2026,

## 3) Skematik Sistem Distribusi
Skematik  sistem  distribusi  ini  akan  menunjukkan perbandingan  sistem  distribusi  yang  eksisting  di  tahun 2016  dengan  sistem  distribusi  saat  sudah  mulai  dilakukan pengembangan.  Melihat  skematik  sistem  distribusi  yang sudah  mulai  dikembangkan  pada  tahun  2021, ground reservoir yang  ada  di  kantor  PDAM,  nantinya  juga  akan melayani wilayah Deket. Air yang di Jl. Veteran juga akan didistribusikan  hampir  secara  menyeluruh  dan  saling terhubung.  Berikut  perbedaan  skematik,  yang  ditunjukkan pada gambar 2 dan gambar 3.
Gambar 2. Skematik pelayanan eksisting tahun 2016
Gambar 3. Skematik pelayanan saat sudah dikembangkan tahun 2021

## D. Analisis Epanet 2.0 Wilayah Pengembangan
Diketahuinya  hasil  proyeksi  dari  kebutuhan  air  hingga tahun  2026,  maka  dapat  dilakukan  pemodelan  sistem distribusi  dengan  menggunakan  Epanet  2.0.  Tujuan  dari pemodelan  ini,  untuk  melihat  kondisi  sistem  distribusi, apakah  akan  menjadi  lebih  baik  atau  bahkan  lebih  buruk dari sistem eksisting di tahun 2016. Proses pemodelan ini, akan  dilakukan  sebanyak  2  kali,  yaitu  di  tahun  2021  dan tahun 2026 sesuai analisis sebelumnya.
1) Analisis Kebutuhan Air Tiap Blok
Analisis  kebutuhan  air  untuk  daerah  pengembangan  ini, akan dilakukan sebanya 2 tahap. Perhitungan kebutuhan air tiap  bloknya  pun  juga  akan  dilakukan  sebanyak  2  tahap, sehingga proses pemodelan yang akan dilakukan di Epanet 2.0 juga dilakukan sebanyak dua kali. Jumlah blok di tahun (2017-2021)  ini,  juga  mengalami  peningkatan  dari  jumlah blok  yang  telah  dibuat  di  eksisting  dan  ini  akan  bertahan hingga tahun (2022-2026). Total blok mulai tahun 2021 ini adalah sebanyak 37 blok.
2) Analisis Epanet 2.0
Analisis  epanet  pada  wilayah  pengembangan  ini, merupakan  hasil  pemodelan  kondisi  sistem  distribusi  pada tahun  2021  dan  tahun  2026.  Pemodelan  akan  dilakukan terhadap tahap pertama dahulu, yaitu pada tahun 2021. Hasil  setelah running Epanet  2.0  di  tahun  2026  telah menunjukkan sukses. Suksesnya running ini, menunjukkan bahwa  sistem  telah  berjalan  dengan  baik,  Solusi  yang dilakukan  untuk  mengatasi  masalah  dianalisis  eksisting, yaitu  dengan  melakukan  pararel  pipa  agar  tidak  terjadi negative  pressure .  Tujuan  dari  pararel  pipa  adalah  untuk membagi tekanan dan mengurangi unit headloss . Diketahui bahwa  semakin  besar unit  headloss dan  pipa  juga  terlalu panjang,  maka friction /  kehilangan  tekanan  juga  akan semakin besar..
Lokasi-lokasi  yang  terpaksa  dilakukan  pararel  pipa  pada tahun  2021  ini,  diantaranya  adalah  pipe  72  yang  sebesar 150 mm dan pipe 69 yang sebesar 200 mm yang ada di Jl. Veteran.  Di  sepanjang  jalan  yang  akan    menuju  ke Kelurahan Tambakrigadung juga harus dilakukan pemararelan  pipa,  diantaranya  pipa  250  mm  yang sepanjang  602  m,  dan  pipa  200  mm  yang  sepanjang  1241 m.  Lokasi  lainnya  yang  perlu  dilakukan  pemararelan  pipa adalah di Jl. Lamongrejo sebelum air dimasukkan ke dalam ground  reservoir  yang  ada  di  Kantor  PDAM.  Besarnya pipa  yang  dipararelkan  adalah  pipa  250  mm  yang sepanjang  400  m. Lokasi  berikutnya  yang harus dilakukan pararel  pipa  adalah  di  sepanjang  jalan  yang  akan  menuju Kelurahan  Made,  yaitu  harus  dipararel  pipa  dengan diameter 150 mm yang sepanjang 200 m. Pipa yang ada di Jl . Merpati juga perlu dilakukan pararel, yaitu dengan pipa berdiameter 150 m sepanjang 627 m. Lokasi terakhir yang perlu  dilakukan  parare  pipa  di  tahun  2021  adalah  di  Jl. Kombespol  M.  Duryat,  yaitu  pipa  sebesar  150  mm  yang sepanjang  533  m.  Hasil running tersebut,  memanfaatkan sistem  pemompaan  dan  pada  tahun  2021  ini,  tidak  harus mengganti  sistem  pemompaan  dari  eksistingnya  di  tahun 2016. Sistem pemompaan, harus dilakukan pararel untuk di IPA  Plosowahyu  dan  kantor  PDAM,  sedangkan  sistem pemompaan  di  Jl.  Veteran,  tetap  dalam  keadaan  semula. Berikut  data  dan  sistem  pemompaan  yang  dipakai  mulai tahun 2021, yang ditunjukkan pada tabel 4.
Tabel 4. Kapasitas pompa di tahun 2021 Lokasi Pompa Flow (Lt/detik) Head (m) Sistem Jumlah Pompa IPA Plosowahyu 121 70 Pararel 2 Kantor PDAM 100 50 Pararel 3 Jl. Veteran 30 50 Single 1
Pemodelan  untuk  tahap  kedua,  yaitu  pada  tahun  2026 bertujuan untuk melihat sistem distribusi pada tahun 2026. Sistem di tahun 2026 ini, sebagian besar tidak ada bedanya dengan  sistem  distribusi  ditahun  2021.  Perbedaan  pada tahun 2026 ini hanya pada peningkatan debit pelayanan. Lokasi-lokasi  yang  perlu  dilakukan  pararel  pipa  di  tahun 2026  ini,  diantaranya  adalah  di  Jl.  J.  A.  Suprapto  yang
merupakan  pipa  utama  dari  distribusi  dari  IPA  Plsowahyu menuju  ke  sistem  distribusi.  Pipa  tersebut  perlu  dilakukan pararel  pipa  sepanjang  500  m  dengan  diameter  250  mm. Kode pipa tersebut jika di Epanet adalah Pipe 106. Lokasi lain yang perlu dilakukan pararel pipa lainnya adalah di Jl. Pahlawan  dengan  kode  pipa  di  Epanet  adalah  Pipa  100. Besarnya pipa ini adalah 150 mm dengan panjang 336 m. Berikut adalah hasil running epanet yang ditunjukkan pada tahun 2021 dan tahun 2026, yang ditunjukkan pada gambar 4 dan gambar 5.
Gambar 4. Pemodelan pengembangan di tahun 2021
Gambar 5. Pemodelan pengembangan di tahun 2026

## E. Analisis Desinfeksi
Analisa desinfeksi ini, bertujuan untuk menganalisis bahwa apakah pengolahan desinfeksi yang ada di IPA Plosowahyu tersebut sudah benar atau belum.
1) Analisa Laboratorium Berdasarkan data hasil laboratorium dan grafik, maka didapat konsentrasi kaporit optimum, sebesar 0,603 mg/lt dengan sisa khlor 0,28 mg/lt.
2) Analisa Kebutuhan Gas Khlor
Berdasarkan perhitungan dan konversi yang telah dilakukan, maka pembubuhan injeksi gas khlor yang telah ada di IPA Plosowahyu sudah dalam keadaan benar. Hal ini karena injeksi gas khlor di lapangan adalah sebesar 0,5 kg/jam, sedang berdasarkan perhitungan adalah 0,19 kg/jam.

## F. BOQ dan RAB Perencanaan
Perencanaan dilakukan sebanyak 2 tahap, maka perhitungan BOQ dan RAB ini juga akan dilakukan sebanyak 2 tahap, yaitu di tahun (2017-2021) dan tahun (2022-2026). Lokasi perencanaan pengembangan tersebut, akan ditunjukkan pada Tabel 5 dan Tabel 6.
Tabel 5. Lokasi perencanaan pembangunan baru di tahap pertama No. Lokasi Kode Epanet 1 Jl. Mastrip Pipe 87 Pipe 6 2 Perkampungan Made Pipe 56 Pipe 65 Pipe 88 3 Jalan Baru Pipe 74 Pipe 77 4 Jl. Veteran Pipe 72 Pipe 69 Pipe 1 5 Jalan Merpati Pipe 98 6 Kombespol M. Duryat Pipe 99 Pipe 100 7 Arah ke Perum. Graha indah Pipe 94 Pipe 102 Pipe 103 Pipe 104 Tabel 6. Lokasi perencanaan pembangunan baru di tahap kedua No. Lokasi Kode Epanet 1 Jl. J.A. Suprapto Pipe 106 2 Jl. Pahlawan Pipe 100
Berikut  adalah  rincian  biaya  yang  dibutuhkan  selama perencanaan  dan  ini  juga  sudah  dibagi  dalam  tiap  tahapnya, yaitu ditunjukkan pada tabel 7 dan tabel 8.
Tabel 7.

## Total biaya pada tahun 2021
No Jenis RAB Biaya 1 Biaya Pekerjaan Rp       703.061.425,13 2 Pipa dan Aksesoris Pipa Rp       719.396.905,00 3 Thrust Block Rp            2.369.981,20 4 Detail Jucntion Blok Rp       759.914.796,30 Total RAB Rp    2.184.743.107,63 Tabel 7. Total biaya pada tahun 2026 No Jenis RAB Biaya 1 Biaya Pekerjaan Rp      156.225.918,52 2 Pipa dan Aksesoris Pipa Rp      217.361.245,00 3 Thrust Block Rp           1.029.264,95 Total RAB Rp       374.616.428,46

## IV. KESIMPULAN
a. Pada  masing-masing  kelurahan  yang  telah  terlayani  oleh sistem  distribusi  IPA  Plosowahyu,  dilakukan  peningkatan persentase  pelayanan  untuk  Kecamatan  Lamongan, Kecamatan  Deket,  dan  Kecamatan  Tikung  yang  telah terlayani sampai tahun 2016 saat ini. Rata-rata peningkatan persentase  pelayanan  ini  adalah  10%  untuk  wilayah  yang sudah cukup banyk dalam pelayanan.
b. Dibentukknya  sistem  zona  atau  blok  pada  tiap  kawasan dan  totalnya  terbentuk  hingga  37  blok,  untuk  memantau dan  membagi  perataan  pelayanan  dengan  mengatur  debit air yang diberikan kepada tiap kawasan tersebut.
c. Dilakukannya analisis injeksi gas khlor, yaitu dengan cara melakukan  percobaan  untuk  menentukan  pembubuhan kaporit  yang  optimum.  Nilai  konsentrasi  kaporit  yang
didapat tersebut, kemudian dikonversi ke dalam bentuk gas dan hasil yang didapat sebesar 0,19 kg/jam. Hasil tersebut menunjukkan  bahwa  injeksi  yang  sudah  diberikan dilapangan  sebesar  0,5  kg/jam,  telah  sesuai  dengan  batas minimum  dan  air  hasil  olahan  dapat  disimpulkan  sesuai dengan  standar  kualitas  air  minum,  dengan  parameter  sisa khlor.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terimakasih  penulis  tujukan  kepada  segenap  pihak dari  PDAM  Kabupaten  Lamongan,  Segenap  pihak  di Kabupaten Lamongan dan   Jurusan Teknik Lingkungan FTSP ITS,  atas  bantuan  dan  dukungan  dalam  penyelesaian perencanaan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Rivai,  Y.  2006. Evaluasi  Sistem  Distribusi  dan  Rencana  Peningkatan Pelayanan  Air  Bersih  PDAM  Kota  Gorontalo .  Jurnal  SMARTek,  4, 2:126 - 134.
[2]  Hassan,  F.  2014. Pemodelan  Penurunan  Sisa  Chlor  Jaringan  Distribusi Air  Minum  dengan  Epanet  (Studi  Kasus  Kecamatan  Sukun  Kota Malang) . Jurnal Teknik POMITS 3, 2: ISSN 2337 - 3539.
[3]  Pemerintah  Kabupaten  Lamongan.  2014. Penyusunan  Rencana  Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Lamongan . Lamongan: Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya