## Abstract
Along  with  the  development  of  the  era,  the need for electrical energy continues to increase, with  the increasing demand for electrical energy, the power system must also be adequate for the reliability of power systems can  also  grow.  In  the  substation  there  is  a  setting  of coordination Isolation. The Isolation must be planned and arranged appropriately, so that the isolation coordination within the substation can work optimally.
Isolation  planning  in  the  Parent  Station  Teling,  aims  to create  a  system  whose  parts,  respectively  and  each  other have  an  insulation  resistance  such  that  in  every operational  condition  the  quality  of  service  /  supply  of electricity can be achieved with a minimum cost possible. This  analysis  is  used  to  improve  high  security  and economical  prices  work  by  limiting  the  surge  of  over voltage and  discharge to  the ground  and must be able to drain without making equipment damage.
Keywords:  arrester,  BIL,  coordination  of  isolation,  over voltage
Abstrak
Seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan  akan  energy  listrik  terus  meningkat,  dengan meningkatnya kebutuhan akan energy listrik maka sistem tenaga listrik juga harus memadai agar kehandalan sistem tenaga listrik juga dapat berkembang. Dalam gardu induk terdapat  settingan  koordinasi  Isolasi.  Perhitungan  harus direncanakan  dan  diatur  dengan  tepat,  agar  koordinasi isolasi  yang  berada  dalam  gardu  induk  dapat  bekerja optimal.
Perhitungan  Isolasi  di  Gardu  Induk  Teling, bertujuan  untuk  menciptakan  suatu  sistem  yang  bagian- bagiannya,masing-masing  dan  satu  sama  lainnya mempunyai  ketahanan  isolasi  yang  sedemikian  rupa sehingga dalam setiap kondisi operasi kualitas pelayanan/penyedian tenaga listrik dapat dicapai dengan biaya  yang  seminimum  mungkin.  Analisa  ini  digunakan untuk  meningkatkan  keamanan  yang  tinggi  dan  harga yang ekonomis bekerja dengan membatasi surja tegangan lebih dan mengalirkannya (discharge) ketanah dan harus mampu mengalirkan tanpa membuat peralatan mengalami kerusakan.
Katakunci  :  arrester,  BIL,  koordinasi  isolasi,  tegangan lebih,

## I. P ENDAHULUAN
Gardu  induk  listrik  merupakan  bagian  dari sistem  tenaga  listrik,  gardu  induk  adalah  terminal sitem  tenaga  listrik  yang  menghubungkan  jaringan transmisi  dan  jaringan  distribusi,  yang  berarti merupakan  bagian  penting  penyaluran  tenaga  listrik. Dalam Gardu Induk dikenal “Koordinasi Isolasi” yang mengatur  perlindungan  peralatan-peralatan  yang berada dalam Gardu Induk agar terhindar dari bahaya tegangan lebih  serta  agar  dapat meminimalkan  biaya perawatan.
Dilihat  dari  sisi  sumber  gangguan,  terdapat berbagai  macam  gangguan  yang  terjadi  pada  isolasi, yaitu ;
1).Tegangan lebih petir (Lightning over voltage)
2).Tegangan  lebih  surja  hubung (Switching  over voltage)
3).Tegangan  lebih  sementara (temporary  over voltage) .
Koordinasi  Isolasi  yang  baik  akan  mampu menahan  tegangan  kerja  sistem  yang  normal  dan tegangan  tidak  normal  yang  mungkin  muncul  dalam sistem,  Isolasi  juga  harus  mampu  meminimalkan apabila terjadi kegagalan  atau fenomena  yang  terjadi pada tempat-tempat gangguan sehingga meminimalkan  kerusakan  hanya  pada  bagian  yang mengalami kerusakan tanpa merambat ke bagian lain. Adanya  masalah-masalah  yang  muncul dalam  isolasi  maka  perlu  dilakukan  perhitungan tingkat  isolasi  serta  penentuan  BIL  ( Basic  Isolation Level )  dari  setiap  peralatan,  untuk  menghindari kerusakan akibat kegagalan-kegagalan isolasi peralatan  gardu  induk  ketika  bekerja  sehingga  dapat bekerja  sesuai  dengan standard  dan  dipasang dengan benar.
Untuk itu kami mencoba membuat penelitian tugas akhir dengan judul “Analisa Koordinasi Isolasi Peralatan di Gardu Induk Teling 70 KV”.

## A. BIL (Basic Isulation Level)
Kekuatan  untuk  menahan  tegangan  sering dinyatakan  dalam  bentuk  tingkat  isolasi  dasar (BIL) .

## Analisa Koordinasi Isolasi Peralatan di Gardu Induk Teling 70 kV
Brando Alexsander R, Lily S Patras, Fielman Lisi Teknik Elektro Universitas Sam Ratulangi Manado, Jl. Kampus Bahu-Unsrat Manado, 95115 Email: brandoalexsander0@gmail.com, lilyspatras@gmail.com, fielmanlisi@gmail.com
Teling 70 kV
Untuk  setiap  tegangan  sistem  memiliki BIL (Basic Isulation Level ) yang telah ditentukan sesuai dengan standart  internasional  yang  berlaku.  Sebagian  besar peralatan di gardu induk seperti trafo, pemutus daya, saklar  pemisah,  trafo  arus,  trafo  tegangan  ;  dibuat dengan tingkat isolasi yang sama. Kecuali trafo yang kadang-kadang  di  produksi  dengan  tingkat  isolasi yang  lebih  rendah  dengan  152las  an  ekonomis,  dan trafo umumnya dilindungi langsung oleh arrester.
Arrester  diletakan  dekat  dengan  trafo,  sehingga perlindungan  peralatan  listrik  di  gardu  induk  tidak semua  dapat  dilindungi  arrester.  Daerah  lindung arrester ditentukan oleh 3 faktor yaitu :
1).  Ketahanan isolasi dari peralatan
2).  Tegangan kerja dari penangkap petir
3).  Jarak  antara  penangkap  petir  dengan peralatan tersebut .
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka  peralatan- peralatan  yang  tidak  dilindungi  atau  berada  diluar daerah lindung dari arrester akan diberikan BIL yang satu tingkat lebih tinggi dari peralatan-peralatan yang berada  di  daerah  lindung arrester .  Pada  umumnya tingkat  isolasi  dari  peralatan  gardu  induk  seperti pemutus  daya,  saklar  pemisah,  trafo  pengukuran mempunyai BIL 10% lebih tinggi dari BIL trafo.
Tingkat  isolasi phasa-phasa pada  saklar  pemisah yang  terbuka  harus  10-15%  lebih  tinggi  dari  tingkat isolasi phasa-grounding .

## B. Koordinasi Isolasi
Prinsip  dasar  dari  koordinasi  isolasi  adalah kemampuan  tingkat  isolasi  saluran  transmisi  harus disesuaikan  dengan  tegangan  sistem  serta  isolasi peralatan  listrik  yang  terpasang.  Sehingga  pada  saat terjadi kegagalan isolasi maka kerusakan yang terjadi hanya  pada  daerah  terjadi  kegagalan  dan  tidak mengganggu kerja peralatan listrik lainnya.
Untuk gelombang tegangan akibat dari sambaran petir,  tegangannya  sangat  tinggi,  sehingga  hampir tidak mungkin mengisolasi peralatan sistem terhadap tegangan  tersebut.  Untuk  itu  pengamanan  petir digunakan  kawat  tanah  dan  tahanan  tanah  yang rendah, serta untuk gelombang yang datang ke gardu induk digunakan arrester. Peralatan sistem juga harus mempunyai ketahanan isolasi yang cukup serta sesuai dengan sistem pengamannya.
Dalam  penerapan  koordinasi  isolasi,  digunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :
1) Arrester dipakai sebagai alat utama, sehingga tegangan  lebih  harus  ditentukan  untuk peralatan  yang  dilindungi  oleh  arrester. Penggunaan  arrester  harus  disesuaikan dengan tegangan sistem.
2) Tegangan sistem meliputi tiga harga :
a. Tegangan nominal sistem
b. Tegangan dasar sistem
c. Tegangan maksimum sistem
Koordinasi Isolasi yang baik akan menjamin kurva dari  peralatan  harus  selalu  berada  diatas  kurva  alat pelindung ( Lightning Arrester / Penangkap Petir) pada seluruh  daerah  pada  kurva  tersebut,  selain  fungsi utama ini ada beberapa karakteristik koordinasi isolasi secara umum dalam skema pengamanan peralatan.

## C.  Perhitungan Tegangan Tertinggi Sistem
Rating tegangan arrester adalah tegangan bolak- balik  maksimum  yang  diperbolehkan  pada  terminal arrester,  dimana  tegangan  ini  dapat  memutus  arus susulan (power  follow  current) yang  terjadi  ketika arrester mengalami percikan, dimana dalam penentuan tegangan  ini  berguna  untuk mengetahui  tegangan tertinggi  yang  dapat  dihasilkan  gardu  induk  teling. Dapat dilihat pada persamaan (1) sebagai berikut.
= 1.1 x Uff
(1)
Dimana : Um = Tegangan maksimum fasa ke netral Uff = Tegangan sistem fasa ke fasa
D.  Jumlah  sambaran  petir  (N L )  pada  saluran

## Transmisi
Untuk  menentukan  jumlah  sambaran  petir  (N L ) pada  saluran  transmisi  70  kV  Tomohon-Teling diperlukan  data thunderstorm atau  hari  guruh  untuk mencari banyaknya jumlah hari guruh atau IKL ( Iso Kreaunic  Level )  pada  daerah  sekitaran  saluran transmisi Tomohon-Teling. Berdasarkan dengan data hari guruh tahun 2016 nilai IKL = 128 sambaran per tahun.

## E. Impedansi Surja
Dalam  menentukan  impedansi  surja,  terlebih dahulu  harus  diketahui  jenis  kabel  transmisi  yang digunakan  dan  kawat  transmisi  70  kV  pada  saluran transmisi  tomohon-teling  adalah  jenis  ACSR  (sesuai lampiran).  Dimana  diameter  kawat  (d=  14,85mm) berdasarkan  tabel.  Sebelum  menghitung  impedansi surja maka, jari-jari kawat ( r ) harus ditentukan terlebih dahulu, seperti pada persamaan (2) sebagai berikut.
z = / = 60 ln (Ω)
(2)
dimana,  r  merupakan  jari-jari  kawat  dan  h  adalah tinggi kawat diatas tanah.

## F.  Jarak  maksimum  arrester  dengan  transformator yang dihubungkan dengan saluran udara.
Perlindungan  yang  baik  diperoleh  bila  arester ditempatkan sedekat mungkin pada jepitan transformator.  Tetapi  didalam  praktek  sering  arester itu  harus  ditempatkan  sejarak S dari  transformator yang  dilindungi.  Karena  itu  jarak  tersebut  harus ditentukan agar perlindungan dapat berlangsung baik.
Sebuah  gelombang  terpa  yang  berjalan  menuju gardu akan dipotong amplitudonya oleh arester hingga hanya  mempunyaiamplitudo  sebesar  tegangan  kerja dari  arester  itu  sendiri.  Tegangan  gelombang  datang maksimum  yang  terjadi  pada  trafo  setelah  pantulan pertama adalah sebagaimana pada persamaan (3).
= . . (3)
Ut = tegangan pada jepitan tranformator [kV] UA =  tegangan  kerja  arester/penangkap  petir
[kV]
du/dt =  kecuraman  dari  gelombang  datang [kV/ μ det]
v
=  kecepatan  rambat  gelombang  [di  udara  : 300m/ μ det]
S = jarak antara trafo ke penangkap petir [m]

## G. Tegangan Tembus Isolator Udara
Tegangan  yang  timbul  di  isolator  saluran transmisi  bergantung  pada  puncak  dan  kecuraman muka  gelombang  petir  yang  menyambar  saluran transmisi.  Sambaran  petir  yang  terjadi  di  saluran
transmisi tidak semua mengakibatkan flashover pada isolator karena bergantung pada besar tegangan yang timbul  dan  tidak  melewati  nilai  tegangan  tembus isolator  (U d ), ditunjukan pada persamaan (4)  sebagai berikut
U d = U 50% = ( K 1 + K 2 / t 0,75 ) x 10 3 kV (4) Dimana,
U 50%   = tegangan tembus isolator, kV K 1 = 0,4 W K 2 = 0,71 W W = panjang rentengan isolator, meter t = waktu tembus atau waktu lompatan api pada isolator, μ det

## H. Penentuan Rating Pengenal Arrester
Tegangan pengenal arrester merupakan karakteristik yang paling penting untuk perlindungan gardu induk. Tegangan pengenal arrester menentukan tingkat perlindungan dari arrester, jika tegangan kerja arrester  berada  di  bawah  TID  dari  peralatan  yang dilindungi,  maka  faktor  keamanan  yang  optimum terhadap peralatan dapat diperoleh dengan persamaan (5).
Uc = Teg. Sistem x 1.1 x koefisien pentanahan          (5)
Jika nilai rating arrester dari GI di bawah 75% maka ditambahkan  7,5%  sesuai  dengan  standart  yang berlaku.

## I. Menentukan Arus Pelepasan Arrester (I a )
Untuk  menentukan  arus  pelepasan  arrester  maka diperlukan  parameter-parameter,  diantara  lain  adalah nilai  tegangan  gelombang  datang  (U d ),  Impedansi surja (z) dan tegangan kerja arrester (U a ) sebagaimana pada persamaan (6)
Nilai  U d dapat  diambil  dari  nilai  U 50% ,  karena tegangan  yang muncul  dari tegangan  tembus isolator memiliki nilai yang sama dengan nilai tegangan kawat penghantar sehingga tegangan dari kawat merupakan tegangan gelombang yang datang ke gardu induk
Teling 70 kV
Dimana,
U 50% = 894 kV U A = 216 kV z       = 528 Ω
I a = 2. U d – U A (6)
z

## J. Faktor Perlindungan
Berdasarkan  dengan  teori  yang  dijelaskan  di dasar teori, faktor perlindungan merupakan nilai tolak ukur  dari  tingkat  perlindungan  yang  ada  di  gardu induk.  Faktor  perlindungan  pada  umumnya  bernilai 20%  dan  faktor  perlindungan  yang  baik  tidak  boleh berada dibawah 20%. Berdasarkan dengan teori diatas maka perhitungan FP berdasarkan dengan persamaan (7).

## FP = BIL Peralatan – Tingkat Perlindungan Arrester
Dimana ,
Tingkat Perlindungan Arrester = U A x 10% (panjang kawat + toleransi pabrik)                                          (7)

## K. Penentuan BIL Trafo Gardu Induk Teling
Berdasarkan dengan analisa yang telah dilakukan diatas,  maka  nilai  parameter-parameter  untuk menentukan BIL Gardu Induk Teling telah memenuhi syarat,  sehingga  perhitungan  BIL  gardu  induk  teling dapat dilihat pada persamaan (8) sebagai berikut ;
Penentuan BIL Trafo = U A + 20% FP (8) U A = Tingkat Perlindungan Arrester FP  = 20% Faktor Perlindungan
Penentuan Tegangan Lebih Switching = √ 6,5
Penentuan Tegangan Lebih Sementara = √ 3

## II.METODE PENELITIAN

## A.  Data Teknis
Data  yang  dikumpulan  dalam  penelitian  ini, adalah sebagai berikut :
1).  Data teknis Transformator yang terpasang di Gardu Induk Teling, dapat dilihat pada tabel I.
2).  Data teknis Arrester yang terpasang di Gardu Induk Teling, dapat dilihat pada tabel II.
3).  Data  Thunderstrom  atau  hari  guruh  pada tahun  2017.  Data  didapatkan  dari  stasiun Meteoroligi dan Geofisika, dapat dilihat pada lampiran.
4).  Data Maximum  Impulse  Sparkover  Test Voltages ,  data  didapatkan  dari IEC-701-2  ; Isulation  Coordination, data  digunakan untuk  menentukan  tegangan  kerja  (Uc)  dari arrester dan  kecuraman  gelombang  datang (du/dt) dapat dilihat pada tabel III.
5).  Data koordinat tower pada saluran transmisi Tomohon-Teling,  data  yang  diambil  adalah data  ketinggian  tower  transmisi  Teling. Dapat dilihat di lampiran
6).  Data  Standart  Tingkat  Isolasi  Datar  (TID) atau Basic  Insulation  Level  (BIL) peralatan yang  dilindungi.  Didalam  penelitian  ini peralatan  yang  dilindungi  adalah  trafo  dan peralatan disekitar area transformator. Dapat dilihat di tabel IV.
7).  Data  spesifikasi  kabel saluran udara tomohon-teling, dimana kawat yang digunakan  adalah  kawat  jenis  ACSR  173.1. dapat dilihat ditabel V
8).  Data  sambaran  petir  pada  tower  transmisi jalur tomohon-teling.
9).  Data  peta  kerapatan  petir  wilayah  kota manado tahun 2017.
10). Data spesifikasi peralatan terpasang di Gardu Induk Teling tahun 2017.
TABEL I

## TABEL SPESIFIKASI KABEL SALURAN UDARA

## TABEL II
MAXIMUM  IMPULSE SPARKOER TEST VOLTAGES
TABEL III DATA TRANSFORMATOR TERPASANG DI GI TELING s

## TABEL IV

## TABEL ARRESTER TERPASANG DI GARDU INDUK
TELING No
Nama   Tegangan  Tipe diameter 1 GI Teling 70 kV ACSR173.1  14,85 2 GI Teling 70 kV ACSR 173.1 14,85 No Lokasi Transformator Daya Terpasang (MVA) Tegangan (kV) Nilai Reaktansi (X) % Hubungan Belitan () 1 GI  Teling  Unit 1 20 70/20 12,2 Y-Y 2 GI  Teling  Unit 2 10 70/20 7,36 Y-Y 3 GI  Teling  Unit 3 20 70/20 11,77 Y-Y
No Merk/Type Terpasang Rated Current Voltage 1 MCGRAWEDISON/F- 30 Bay P.Tomohon 1 10 kA 66 kV 2 BOWTHROPE BRIGHTON ENGLAND / IMB 75 Bay P. Tomohon 2 10 kA 66 kV 3 BOWTHROPE BRIGHTON ENGLAND / IMB 75 Bay P. Ranomut 1 10 kA 66 kV 4 BOWTHROPE BRIGHTON ENGLAND / IMB 75 Bay P. Ranomut 2 10 kA 66 kV 5 ABB  /  EXLIMQ072- EV072 Trafo 1 10 kA 66 kV 6 BOWTHROPE BRIGHTON ENGLAND / IMB 75 Trafo 2 10 kA 66 kV 7 BOWTHROPE BRIGHTON ENGLAND / IMB 75 Trafo 3 10 kA 66 kV

## TABEL V

## PENETAPAN TINGKAT ISOLASI TRANSFORMATOR DAN PENANGKAP PETIR

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  Analisa  Koordinasi  Isolasi  Gardu  Induk Teling,telah  dilakukan  beberapa  perhitungan  untuk mendapatkan parameter-parameter yang akan digunakan untuk penentuan BIL Transformator Gardu Induk Teling, perhitungan tersebut antara lain.

## A. Penentuan Tegangan Tertinggi Sistem
Rating tegangan arrester adalah tegangan bolak-balik maksimum yang diperbolehkan pada terminal arrester, dimana  tegangan  ini  dapat  memutus  arus  susulan (power  follow  current) yang  terjadi  ketika  arrester mengalami  percikan,  dimana  dalam  penentuan tegangan  ini  berguna  untuk  mengetahui  tegangan tertinggi yang dapat dihasilkan gardu induk teling.
U m = 1.1  Uff
Dimana : Um = Tegangan maksimum fasa ke netral
Uff = Tegangan sistem fasa ke fasa
Maka, Um = 1.1 x Uff = 1.1 x 66 = 72.6 kV

## B. Frekuensi Sambaran Petir di Saluran Transmisi
Untuk  menentukan  jumlah  sambaran  petir  (N L ) pada  saluran  transmisi  70  kV  Tomohon-Teling diperlukan  data thunderstorm atau  hari  guruh  untuk mencari banyaknya jumlah hari guruh atau IKL ( Iso Kreaunic  Level )  pada  daerah  sekitaran  saluran transmisi Tomohon-Teling. Berdasarkan dengan data hari guruh tahun 2016 nilai IKL = 128.

## C. Impedansi Surja
Dalam  menentukan  impedansi  surja,  terlebih dahulu  harus  diketahui  jenis  kabel  transmisi  yang digunakan  dan  kawat  transmisi  70  kV  pada  saluran transmisi  tomohon-teling  adalah  jenis  ACSR  (sesuai lampiran).  Dimana  diameter  kawat  (d=  14,85mm) berdasarkan  tabel.  Sebelum  menghitung  impedansi surja maka, jari-jari kawat ( r ) harus ditentukan terlebih dahulu seperti pada persamaan (10).
r (jari-jari kawat)= D (diameter kawat) /2
= 14,85/ 2 = 7.42 mm = 7,42 x 10 -3 m             (10)
Berdasarkan persamaan (10), maka
z = / = 60 ln (Ω) = 60 ln 2 x (28,5) / 7,42 x 10 -3
= 60 ln 57 / 7,42 x 10 -3
= 60 ln 76819,701 = 60 x 11,24 = 674.4 Ω

## D. Tegangan Tembus Isolator Udara
Berdasarkan dengan persamaan diatas, maka dapat ditentukan tegangan tembus isolator udara (U d ). W  =  panjang  rentangan  isolator  untuk tegangan 70 kV (0,886).
K 1 = 0,4 W = 0,4 x 0,886 = 0,35 K 2 = 0,7 W = 0,7 x 0,886 = 0,62 t   = waktu tegangan berdasarkan waktu muka gelombang 1,2µdet.
Maka ;
U d = U 50% = ( K 1 + K 2 / t 0,75 ) x 10 3 kV = ( 0,35 + 0,62 / 1,2 0,75 ) x 10 3 = (0,35 + 0,62 / 1,14) x 10 3
= (0,35 + 0,544) x 10 3

## = 894 kV

## E. Penentuan Rating Pengenal Arrester
Berdasarkan  dengan  analisa  dan  dasar  teori yang telah dirumuskan di bab sebelumnya, penentuan rating  pengenal  arrester  yang  berhubungan  dengan penentuan BIL Transformator di gardu Induk Teling.
Tegangan Pengenal Arrester (Uc) merupakan karakteristik yang paling penting untuk perlindungan gardu induk. Tegangan pengenal arrester menentukan tingkat perlindungan dari arrester, jika tegangan kerja arrester  berada  di  bawah  TID  dari  peralatan  yang dilindungi,  maka  faktor  keamanan  yang  optimum terhadap peralatan dapat diperoleh.
Koefisien Pentanahan GI Teling : 0,7 Ω
Teg. Dasar Sistem Teling
: 70 kV
Uc = Teg. Sistem x 1.1 x koefisien pentanahan
= 70 x 1,1 x 0,7
= 53,9 kV
Karena  nilai  rating  arrester  dari  GI  Teling  di  bawah 75% maka ditambahkan 7,5% sesuai dengan standart yang berlaku, sehingga
Uc = 53,9 x 1.075
= 57,94 kV
= 58 kV
F. Menentukan Arus Pelepasan Arrester (I a )
Untuk  menentukan  arus  pelepasan  arrester maka  diperlukan  parameter-parameter,  diantara  lain adalah  nilai  tegangan  gelombang  datang  (U d ), Impedansi surja (z) dan tegangan kerja arrester (U a ).
Nilai U d dapat diambil dari nilai U 50% , karena tegangan  yang muncul  dari tegangan  tembus isolator memiliki nilai yang sama dengan nilai tegangan kawat penghantar sehingga tegangan dari kawat merupakan tegangan gelombang yang datang ke gardu induk
Dimana,
U 50% = 894 kV
U A = 216 kV z       = 528 Ω
I a =       2. U d – U A
z
= 2. (894) – (216)
528
=    1788 – 216
528
=   1572
528
= 2,97 kA

## = 3,0 kA
Arus pelepasan Arrester GI Teling adalah 3,0 kA dan memiliki tegangan sistem 70 kV, maka kelas arrester yang digunakan adalah kelas 10 kA heavy duty dan 5 kA kelas B.

## G. Faktor Perlindungan
Berdasarkan dengan teori yang dijelaskan di dasar teori, faktor perlindungan merupakan nilai tolak ukur dari  tingkat  perlindungan  yang  ada  di  gardu  induk. Faktor perlindungan pada umumnya bernilai 20% dan faktor  perlindungan  yang  baik  tidak  boleh  berada dibawah 20%.

## FP = BIL Peralatan – Tingkat Perlindungan Arrester
Dimana , Tingkat Perlindungan Arrester = U A x 10% (panjang kawat + toleransi pabrik)
= 216 x 1,1 = 237.6 kV Sehingga FP = 325-237.6 = 87.4 = 87.4 / 325 = 0,268 FP     = 26.8 % Faktor  Perlindungan  dari  GI  Teling  sudah memenuhi standart dalam perlindungan Gardu Induk.

## H. Penentuan BIL Trafo Gardu Induk Teling
Berdasarkan  dengan  analisa  yang  telah dilakukan  diatas,  maka  nilai  parameter-parameter untuk  menentukan  BIL  Gardu  Induk  Teling  telah memenuhi  syarat,  sehingga  BIL  gardu  induk  teling adalah sebagai berikut ;
Penentuan BIL Trafo 1 (UNINDO - 70/120 kV-10 MVA)
1) BIL Trafo 1 = U A + 20% FP
= 216 x 1,2
= 259.2 kV
2) BIL Trafo 2 = U A + 20% FP
= 216x 1,2
= 259.2 kV
3) BIL Trafo 3  = U A + 20% FP
= 216 x 1,2
= 259.2 kV
4) BIL Tegangan lebih switching = √ 6,5 =
262,6
5) BIL  Tegangan  lebih  sementara  = √ 3 =
121,2
Dicheck;  Ternyata  tegangan  lebih  switching  (262,2 kV) < TID Peralatan 325 kV
Ternyata  tegangan  lebih  sementara  (121,2  kV)  < Tegangan ketahanan jala-jala (140 kV).

## I. Penempatan Arrester
Pada dasarnya arrester harus diletakan dekat dengan  peralatan-peralatan  penting  di  gardu  induk, khususnya  trafo.  Arrester  biasa  dipasang  pada  ujung saluran transmisi yang terdapat gardu induk atau trafo yg memiliki fungsi vital.
Dimana,
U t
=  nilai tegangan  diambil dari TID transformator sesuai perhitungan ( 259.2kV) U A = tegangan kerja arrester yaitu 216kV du/dt =  482,83  kV/µs  berdasarkan  tabel  4  dan pendekatan pada lampiran v =  kecepatan  rambat  gelombang  [di  udara  :
300 m/µs]
= − 2 . . = . .  ( , ) . 300
= . , . 300
= ,
= 13.42
Berdasarkan  dengan  persamaan  diatas,  penempatan lokasi  arrester  dari  tranformator  adalah  13,42  meter, sehingga  transformator dari  peralatan  di  gardu induk cukup terlindungi.
Grafik  perbandingan  tegangan  pengenal  arrester dapat dilihat pada gambar 1.

## TABEL VI

## TABEL HASIL HITUNG TEGANGAN PENGENAL ARRESTER DI GARDU INDUK TELING
TABEL VII

## DATA HASIL PERHITUNGAN BIL GI TELING
Gambar 1.
Grafik Perbandingan Tegangan Pengenal Arrester

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  dari  hasil  analisa  dan pembahasan  diperoleh  kesimpulan  sebagai berikut :
1) Tegangan  tertinggi  yang  dapat  diterima Gardu Induk Teling adalah 72,6 kV, dimana tegangan  ini  adalah  tegangan  yang  menjadi parameter Arrester untuk bekerja.
2) Dari  hasil  perhitungan  nilai  pengenal  atau rating arrester pada saluran transmisi dengan tegangan  sistem  70  kV,  didapatkan  hasil perhitungan sebagai berikut :
a) Tegangan Pengenal (Uc) = 58 kV
b) Arus Pelepasan Arrester (I A ) = 3.0 kA
c) Faktor Perlindungan GI Teling = 26.8 %
d) BIL Transformator 1 = 259.2 kV
e) BIL Transformator 2 = 259.2 kV
f) BIL Transformator 3 = 259.2 kV
3.  Hasil  hitung  untuk  jarak  arrester  dan transformator agar arrester dapat bekerja dan melindungi trafo serta peralatan lain dengan baik  adalah  13,42  m.    Analisa  koordinasi isolasi yang saya lakukan didapatkan dengan asumsi  gangguan  terjadi  pada  saluran transmisi udara arah Tomohon-Teling.

## B. Saran
Saran  yang  dapat  saya  berikan berdasarkan  dengan  analisa  yang  saya lakukan adalah sebagai berikut ;
1) hasil analisa yang saya lakukan kiranya dapat menjadi referensi untuk perhitungan
koordinasi gardu induk teling di Manado.
2) Nilai  hasil  perhitungan  dapat  diolah  lebih lanjut  untuk  referensi  penetapan  koordinasi isolasi  peralatan  di  gardu  induk  teling  yang akan digunakan pada arrester yang terpasang
Tegangan Sistem (kV) Tegangan Pengenal Uc (kV) Tegangan Kerja  U A (kV) Arus Pelepasan I A (kA) Faktor Perlindungan (%) 70 kV 58 kV 216 kV 3,0 kA 26,8 %
No Peralatan di  Gardu Induk BIL Transformat or (kV) BIL Tegangan Puncak Impuls (kV) BIL Tegangan Ketahanan Frekuensi Jala-Jala (kV) 1 BIL Transform ator 1 259.2 kV 262,6 kV 121,2 kV 2 BIL Transform ator 2 259.2 kV 262,6 kV 121,2 kV 3 BIL Transform ator 3 259.2 kV 262,6 kV 121,2 kV
di  gardu  induk  teling  dan  saluran  transmisi dari tomohon-teling.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]. D, Marsudi., Operasi Sistem Tenaga Listrik ,
Balai  Penerbit  &  HUMAS  ISTN,  Jakarta,
1990.
[2]. Anonimous., Buku  Petunjuk  Operasi  dan Pemeliharan  Peralatan, Perusahaan  Listrik Negara, Jakarta, 1984.
[3]. Z,  Reynaldo., Proteksi  Terhadap  Tegangan Lebih  Pada  Sistem  Tenaga  Listrik, Penerbit ITB, Bandung.
[4]. Anonimous, Diktat Teknik Tegangan Tinggi, Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember, Surabaya.
[5]. T.S.  Hutauruk,. Gelombang  Berjalan  Dan Proteksi  Surja  , Penerbit  Erlangga,  Jakarta, 1991.
[6]. W,  Stevenson,. Elements  Of  Power  System
Analysis Third Edition – Terjemahan
indonesia,  Lembaga  Penerbitan  Universitas Brawijaya,Malang, 1982
[7]. T,  Gonen,. Electric  Power  Transmission
System  Engineering:  Analysis  and  Design. California  State  University  Sacramento:  A Wiley-Interscience  Publication,  California, 1988.
[8]. SPLN 7_1978 , Pedoman Pemilihan Tingkat Isolasi Transformator Dan Penangkal Petir.
[9]. SPLN  41-7_1981, Hantaran  Aluminium Berpenguat Baja (ACSR).
[10]. Paraisu  Misael, Analisa  Rating  Lightning Arrester  Pada  Jaringan  Transmisi  70  kV
Tomohon-Teling, Manado, 2013 [11]. W.  Rio, Studi  Analisa  Sistem  Koordinasi Isolasi  Peralatan  di  Gardu  Induk  150  kV New-Turen, 2010
RIWAYAT HIDUP
Penulis bernama lengkap
Brando Alexsander  Ranti,  anak  pertama dari keluarga. Lahir dari pasangan suami istri Erik  Jerry Ranti (Ayah) dan Linda Sofia  Rolos  di  Manado  tanggal  19 Desember 1994.
Penulis telah menempu pendidikan  secara  berturut-turut  di  SD Tunas  Bangsa  Bontang  (2000-2006), SMP Negeri 2 Bontang (2006-2009), SMA Negeri 3 Bontang (2009- 2012) dan pada tahun 2012 penulis memulai pendidikan di Fakultas Teknik  Universitas  Sam  Ratulangi  Manado  di  Jurusan  Teknik Elektro,  dengan  mengambil  konsentrasi  Minat  Teknik  Tenaga Listrik pada tahun 2014. Dalam menempuh pendidikam penulis juga melaksanakan kerja praktek yang bertempat di PT. PLN Persero , AP2B Tomohon pada 29 Desember 2015-29 Februari 2016.
Penulis  selesai  melaksanakan  pendidikan  di  Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado, Jurusan Teknik Elektro pada  tanggal  28  Februari  2018,  begitu  pula  selama  menempuh pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado, penulis  juga  aktif  dalam  organisasi  mahasiswa  Himpunan Mahasiswa  Elektro  (HME),  UKM  Basket  dan  Olahraga  Fakultas Teknik.