Abstrak  —  Busur  api  listrik  tegangan  rendah  timbul  saat terjadi  hubung  singkat  dan  memicu  kebakaran.  Fenomena hubung  singkat  terjadi  saat  peralatan  pengaman  tidak  dapat mendeteksi gangguan yang terjadi, meskipun nominal arus saat terjadi  hubung  singkat  sangat  tinggi  namun  durasi  hubung singkat sangat cepat sehingga peralatan pengaman konvensional seperti fuse dan circuit breaker (CB) tidak dapat mendeteksi  gangguan  tersebut,  hal  inilah  yang  menimbulkan kebakaran  karena  hubung  singkat.  Pada  Penelitian  ini  akan dilakukan  pendeteksian  arcing  pada  tegangan  rendah  dengan mengamati karakteristik arus busur api yang meningkat secara signifikan pada durasi waktu tertentu. Sinyal arus yang masuk akan  ditransformasikan  menggunakan  wavelet.  Eksperimen dilakukan  dengan  membandingkan  3  kondisi  yaitu  kondisi normal, penambahan beban (switching) serta arcing. Terdapat 2  batas  (threshold)  yang  digunakan  sebagai  parameter pendeteksian.  Threshold  pertama  adalah  nilai  arus  high frequency  maksimum  2A  dan  yang  kedua  adalah  jumlah  titik gangguan  sebanyak  7.  Berdasarkan  hasil  pendeteksian, indikator  normal  akan  “ON”  selama  threshold  pertama  dan kedua  tidak  terlampaui,  indikator  switching  “ON”  saat threshold  pertama  terlampaui  namun  threshold  kedua  tidak, sedangkan  indikator  arcing  “ON”  saat  kedua  threshold terlampaui.
Kata  Kunci — Busur  Api  Listrik  Tegangan  Rendah, Transformasi  Wavelet,  Threshold  arus  HF,  Threshold  titik gangguan

## I. PENDAHULUAN
ISTRIK dalam kehidupan sehari-hari menjadi kebutuhan yang  sangat  penting  dan  utama  bagi  setiap  masyarakat. Pengguna  energi  listrik  di  Indonesia  meningkat  tiap tahunnya,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  meningkatnya  rasio elektrifikasi  yang  ada  di  Indonesia,  khususnya  pelanggan rumah  tangga  di  pemukiman  padat  penduduk.  Hal  ini menyebabkan  setiap  wilayah  di  Indonesia  memiliki  rasio elektrifikasi yang terus meningkat setiap tahunnya. Menurut data  Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN)  tentang  rasio elektrifikasi di Indonesia mencapai 63,5% pada tahun 2011, kemudian  setiap  tahunnya  bertambah  4-5%  sehingga  pada tahun  2013  rasio  elektrifikasi  menjadi  84,0%.  Permintaan listrik yang semakin besar berbanding lurus dengan penyedia jasa  listrik  serta  instalasi  listrik  pada  pemukiman,  hal  ini ditunjukkan melalui data statistik Perusahaan Listrik Negara (PLN),  bahwa  pada  tahun  2011  penjualan  serta  pemintaan pemasangan tenaga listrik di sektor pelanggan rumah tangga meningkat sebesar 9%. Namun seiring dengan bertambahnya permintaan listrik pada pemukiman tidak diimbangi dengan instalasi yang baik, sehingga ada banyak masalah yang timbul dikemudian hari seperti korsleting listrik dan kebakaran.
Salah  satu  masalah  yang  ditimbulkan  akibat  instalasi listrik yang kurang baik adalah korsleting listrik dan memicu kebakaran.  Menurut  Badan  Nasional  Penanggulangan
Bencana    dari  akhir  tahun  2011  hingga  pertengahan  tahun 2015 ada 979 kasus kebakaran yang ada di Indonesia dengan 431 yang disebabkan oleh korsleting listrik.
Kasus - kasus kebakaran terjadi karena ketidakmampuan peralatan proteksi atau pengaman pada level tegangan rendah untuk  mendeteksi dan  mengatasi gangguan  hubung  singkat, sehingga  timbul arcflash atau  busur  api  yang  akan menyebabkan  kebakaran.  Gangguan  hubung  singkat  pada tegangan  menengah  atau  tegangan  tinggi  biasanya  dapat dideteksi  oleh  rele  arus  lebih  karena  arusnya  yang  sangat besar dibanding overload , namun hal ini hanya berlaku jika gangguan  bersifat  terus  menerus  ( continue). Namun  untuk gangguan hubung singkat pada tegangan rendah tidak dapat terdeteksi  karena  karakteristiknya  yang  berbeda  dibanding short  circuit di  level  tegangan  lain.  Hal  inilah  yang menyebabkan busur api tidak dapat diatasi dan menyebabkan kebakaran.

## II. URAIAN PENELITIAN

## A. Arcing Fault di Tegangan Rendah
Arcing fault yaitu percikan api atau busur api pada sistem tenaga  lisrik  yang  terjadi  ketika  dua  permukaan  konduktor mendekat secara bersamaan dan bersentuhan. Fenomena ini dinamakan  hubung-singkat,  dan  terjadi  lompatan  arus melewati  sela  antara  kedua  kabel  konduktor  karena  nilai tegangan  yang  cukup.  Percikan  inilah  yang  kemudian mengionisasi  udara  di  sekitar,  sehingga  udara  di  sekitar menjadi  konduktif  dan  membentuk arc atau  busur  api  [1]. Menurut NFPA [2], Arcflash merupakan fenomena pelepasan energi yang berbentuk panas dan cahaya dari proses ionisasi (perbanyakan  elektron)  yang  terjadi  di  udara  dari  sebuah bahan atau material.
Busur api disebabkan oleh 2 konduktor yang memiliki beda  potensial  dan  saling  bersentuhan  yang  kemudian menyebabkan  kegagalan  isolasi.  Apabila  isolasi  yang melindungi  suatu  bagian  konduktor  bertegangan  rusak sehingga  bagian  tersebut  menyentuh  bagian  konduktor  lain dengan  potensial  yang  berbeda  dapat  menyebabkan terjadinya arc flash [3]. Fenomena arcflash memegang peran penting saat terjadi kebakaran. Peralatan-peralatan pengaman konvensional  seperti  MCB  (Miniatur  Circuit  Breaker)  dan fuse  tidak  dapat  mendeteksi  arus  yang  sangat  tinggi  dan melakukan trip sesuai ekspektasi. Hal ini disebabkan karena durasi terjadinya hubung singkat sangat cepat sehingga tidak dapat  dideteksi  oleh  peralatan  pengaman  konvensional seperti  MCB  tau  fuse  [4-6].  Kegagalan  isolasi  juga  terjadi karena  gangguan,  yaitu  berupa  gangguan  internal  maupun gangguan eksternal. Gangguan internal yaitu gangguan yang berasal dari dalam bahan isolasi itu sendiri. Penuaan (aging) yang  berkaitan  dengan  umur  kabel  serta  bahan  isolasi  yang mudah rapuh dan mudah rusak menjadi salah satu gangguan

## Desain dan Implementasi Peralatan Deteksi Arcing Tegangan Rendah Berbasis LabView
Azmi Wicaksono, Dimas Anton Asfani dan I Made Yulistya Negara Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 e-mail : anton@ee.its.ac.id; yulistya@ee.its.ac.id
L
internal.  Sedangkan,  gangguan  eksternal  seperti  gigitan hewan  pengerat  (tikus).  Kedua  faktor  gangguan  ini menyebabkan  kegagalan  isolasi  sehingga  arus  (fasa)  dapat keluar  dari  isolatornya  dan  terjadi  hubung  singkat  dengan kabel didalamnya atau dengan konduktor lain (netral).  Pada level  tegangan  rendah,  secara  umum  terdapat  2  jenis  kabel yang  digunakan  dalam  instalasi  yaitu  kabel  konduktor tunggal  dan  kabel  konduktor  serabut.  Kabel  konduktor serabut  tegangan  rendah  yang  digunakan  memilki  ukuran diameter yang bermacam-macam yaitu 0,75 mm 2 , 1,5 mm 2 , 2,5 mm 2 dan lain sebagainya. Setiap ukuran diameter kabel memiliki ketahanan arus yang berbeda beda, ini disebabkan karena nilai impedansi saluran dipengaruhi oleh jenis inti dan diameter inti kabel yang digunakan [8].

## B. Karakteristik Busur Api Listrik pada Beban Resistif
Beberapa karakteristik  umum arus busur api listrik pada beban resistif yang telah diidentifikasi antara lain [10]:
1. Di  setiap  setengah  cycle,  arus arcing akan  bernilai mendekati nol atau padam sebelum terjadi gangguan dan naik kembali setelah melewati titik nol.
2. Laju  kenaikan  dan  puncak  dari  arus arcing biasanya selalu lebih besar dibanding arus beban normal.
3. Banyak  metode  pendeteksian arcing yang  digunkan berbasis  monitoring  arus,  dengan  mengidentifikasi karakteristik yang berbeda dari arc fault.
4. Salah  satu  metodenya  yaitu  menggunakan  komponen High-frequency (dari  10  kilohertz  hingga  1  GHz), dengan  menganalisis  karakteristik  yang  signifikan seperti  arus  maksimum (peaks) dan  laju  kenaikan  dari arus tersebut.

## III. EKSPERIMEN, PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN DATA

## A. Perancangan Alat Eksperimen
Perancangan  alat  eksperimen  ini  bertujuan  untuk mensimulasikan serta memodelkan fenomena 3 kondisi yang umum terjadi pada penggunaan listrik tegangan rendah, yaitu kondisi beban normal, kondisi penambahan beban switching serta  kondisi  gangguan arcing .  Skema  alat  eksperimen ditunjukkan Gambar 3.
Gambar 1. Alat eksperimen busur api listrik pada tegangan rendah .
Alat eksperimen untuk mensimulasikan dan memodelkan 3  kondisi  tersebut  terdiri  dari hardware dan software . Hardware yang digunakan adalah lampu 100 Watt sebanyak
10  buah, Current  Transformator (CT)  sebanyak  2  buah dengan  rasio  200/5,  sekering  otomatis  ( fuse )  6A, fusebox, kabel konduktor serabut 1 fasa dengan ukuran penampang 1,5 mm 2 (kabel  NYMHY  2x1,5mm 2 ), miniatur  circuit  breaker (MCB), chamber  arkilik, saklar switching ,  NI  DAQ  9246 sebagai  perangkat  perekam  arus.  Sedangkan software yang digunakan untuk mendukung eksperimen ini adalah LabView

## B. Pengambilan Data
Alat yang digunakan dalam pengambilan data adalah NI 9246, yang merupakan komponen perekam arus. Pengambilan  data  eksperimen  ini  meliputi  arus  beban,  arus arcing saat  terjadi  hubung-singkat  pada  kabel.  Data  arus beban  yang  dapat  dijadikan  kondisi  normal  atau switching serta  arus arcing menggunakan  frekuensi  sampling  5k Samples/s.  Pengambilan  data  pada  beban  lampu  (resistif) kondisi  normal  dimulai  dari  1  lampu  hingga  10  lampu, dengan  masing-masing  jumlah  lampu  dilakukan  10x percobaan.  Untuk  pengambilan  data  arus switching , dilakukan penambahan beban lampu resistif dengan jumlah 1 lampu  hingga  10  lampu,  dengan  masing-masing switching dilakukan  10x  percobaan.  Percobaan  eskperimen  busur  api listrik  dengan  variasi  jumlah  serabut  sebanyak  1  serabut,  3 serabut, 6 serabut, 12 serabut, dan 24 serabut dengan masing- masing percobaan sebanyak 5x.
Gambar 2. Alur Pengambilan dan Pengolahan Data

## C. Pengolahan  Data
LabView  menjadi software untuk  mengolah  sinyal sehingga tampilan user interface LabView dapat mendeteksi &  membedakan  secara online 3  kondisi  yang  terjadi  yaitu kondisi  normal, switching serta arcing .  Arus  yang  masuk melalui  CT  akan  ditransformasikan  kembali  menjadi  sinyal
6A
Skema percobaan rangkaian kondisi normal, switching dan arcing dilakukan menggunakan alat eksperimen
Sinyal melewati CT kemudian masuk ke NI 9246 sebagai data akuisi, kemudian masuk ke program LabView melalui Personal Computer
Sinyal asli dilakukan transformasi wavelet , kemudian diolah secara online didalam Labview melalui instruksi program
Sinyal dihadapkan dengan 2 batas sebagai parameter pendeteksian. Indikator dari kondisi eksperimen akan "ON", indikator lain "OFF"
Hasil grafik direkam dalam format .tdms, yang kemudian diolah secara offline menggunakan DIAdem dan stockplot
Personal Computer
Kabel 2x1.5mm 2 Beban Lampu DAQ NI 9246 N Arc Chamber Program Deteksi
arcing
Modul
Penggerak motor Automatic Fuse Current Transformator Miniatur Circuit Breaker (MCB)
asli pada program LabView, sehingga arus yang muncul pada grafik  memiliki  amplitudo  yang  sama  seperti  arus  asli  dari eksperimen  yang  dilakukan.  Selanjutnya,  sinyal  asli  akan dilakukan  proses  konvolusi transformasi  wavelet dengan program  diagram  blok  yang  sudah  dibuat  pada virtual instrument panel . Grafik HF ditampilkan pada user interface program  pendeteksian.  Diagram  blok  LabView  juga mengolah  sinyal  yang  masuk  menjadi  sebuah  array  yang dapat  dianalisis  setiap  satuan  datanya.  Setiap  data  yang masuk  dari  sebuah  sinyal  akan  dibandingkan  dengan  batas- batas ( threshold) tertentu yang dapat diubah-ubah. Terdapat 2  batas  yang  dilakukan  pada  pengolahan  data,  yaitu  batas nilai  arus  HF  serta  batas  minimum  jumlah  titik  HF  yang melewati threshold arus.

## IV. HASIL DAN ANALISIS DATA
A. Skema Percobaan Karakteristik Arus Kondisi Normal, Switching dan Hubung Singkat Tegangan Rendah
Analisis dilakukan dengan pemotongan data karena data yang direkam cukup banyak sehingga diperlukan pemotongan data agar mudah dalam proses analisis. Dengan frekuensi  sampling  5k/s,  maka  data  tersebut  akan  dianalisis setiap 50 data, hal ini diperoleh :
½ cycle = ½ 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑛𝑔 50 = 1 2 𝑥 5000 50 = 50
Analisis  karakteristik  kondisi  normal, switching dan arcing pada  tegangan  rendah  meliputi  arus  beban,  arus hubung-singkat, durasi terjadinya switching , arus maksimum, durasi terjadinya arcing, jumlah titik yang melebihi threshold arus,  serta  jumlah arcing yang  muncul  selama  eksperimen. Analisis  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  pengaruh variasi  jumlah  lampu  yang  terpasang  (kondisi  normal), variasi jumlah lampu yang ditambahkan (kondisi switching) dan  jumlah  serabut  yang  digunakan  (kondisi arcing ).  Hasil dari  data  tersebut  menjadi  konten  utama  dalam  program pendeteksian arcing pada tegangan rendah.

## B. Analisis  Data  Karakteristik  Kondisi  Normal  dan Switching pada Tegangan Rendah
Eksperimen kondisi normal menggunakan beban 1 lampu sampai  dengan  10  lampu.  Penggunaan  10  lampu  dengan masing  masing  lampu  100  watt  sehingga  total  daya  1000 watt.  Sedangkan  untuk  kondisi switching digunakan penambahan  jumlah  lampu  dari  mulai  1  lampu  hingga  10 lampu  sehingga total beban 1100 watt dipilih karena sesuai dengan keadaan lapangan yang pada umumnya berlangganan 900 VA maupun 1200 VA dengan arus maksimum sekitar 5 A dan tegangan yang digunakan adalah jala-jalan 220 V.

## 1. Perbandingan  Arus  Maksimum  dan  Jumlah  Titik Gangguan Kondisi Normal dan Switching
Arus maksimum adalah arus dengan nilai amplitudo arus  HF (high  frequency) yang  paling  tinggi  saat eksperimen normal dan switching dilakukan. Eksperimen kondisi beban normal dan switching juga memperhatikan berapa  banyak  jumlah  titik  arus  HF  yang  bernilai  lebih besar dibandingkan threshold arus. Penetuan jumlah titik yang berada diatas threshold arus akan ditampilkan pada user  interface program  deteksi arcing tersebut  secara online  atau  dapat  kita  amati  dengan  bantuan toolbar report pada software Diadem.
Gambar 3.  Grafik kondisi normal 1 Lampu Gambar 4.  Grafik kondisi normal 2 Lampu
Gambar 5.  Grafik kondisi normal 3 Lampu
Gambar 6.  Grafik kondisi normal 4 Lampu
Gambar 7.  Grafik kondisi normal 5 Lampu
Gambar 8.  Grafik kondisi normal 6 Lampu
Gambar 9.  Grafik kondisi normal 7 Lampu
Gambar 10.  Grafik kondisi normal 8 Lampu
Gambar 11.  Grafik kondisi normal 9 Lampu
Gambar 12.  Grafik kondisi normal 10 Lampu
Dari  10  gambar  diatas  dapat  terlihat  bahwa  nilai  arus maksimum  pada  kondisi  normal  pada  keseluruhan eksperimen  tidak  ada  yang  melewati  batas threshold arus  2 A.  Pada  gambar  diatas  juga  menerangkan  bahwa  pada eksperimen  kondisi  normal  tidak  terdeteksi  titik  gangguan atau  jumlah  titik  > threshold arus  bernilai  0  pada  semua percobaan.    Dalam  program  pendeteksian,  kedua threshold memiliki  peran  penting  dalam  membedakan  ketiga  kondisi. Sehingga  jika  kedua  kondisi  ini  tidak  terpenuhi  maka indikator normal “ON” dan disimpulkan bahwa kondisi yang terdeteksi  adalah  kondisi  normal.  Selain  itu  juga  akan ditampilkan  1 sample dari user  interface program pendeteksian saat kondisi normal terdeteksi .
Gambar 13. Tampilan eksperimen kondisi normal 10 Lampu dalam program pendeteksian arcing tegangan rendah
Gambar  diatas  menunjukkan  bahwa user  interface program  pendeteksian arcing tegangan  rendah  hanya mendeteksi  keadaan  normal,  saat  tidak  terjadi  penambahan beban atau gangguan, sehingga indikator normal “ON”. Hal ini dikarenakan kedua threshold pada program pendeteksian belum ada yang terlampaui yaitu tidak melampaui threshold arus maupun threshold jumlah titik gangguan, sehingga pada user  interface menunjukkan  jumlah  titik  gangguan  dan jumlah arcing yang bernilai “0”. Sedangkan untuk switching ,
Dari  grafik  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  saat  terjadi switching nilai arus  mengalami lonjakan  yang sangat tinggi sehingga  melewati threshold pertama  namun  jumlah  titik tidak  melebihi  7  sehingga  hanya  terdeteksi  sebagai  sebuah switching .
Gambar 24. Tampilan eksperimen kondisi switching 2
Sedangkan  untuk  capture  gambar  diatas    menunjukkan bahwa  terdapat  lonjakan  arus  namun  jumlah  titik  tidak
Gambar 22. Switching 9 Lampu
Gambar 18. Switching 5 Lampu Gambar 23. Switching 10 Lampu Gambar 14. Switching 1 Lampu
Gambar 20. S witching 7 Lampu Gambar 15. S witching 2 Lampu
Gambar 16. Switching 3 Lampu Gambar 21. Switching 8 Lampu Gambar 17. Switching 4 Lampu
Gambar 19. Switching 6 Lampu
melebihi 7 sehingga dari keseluruhan eksperimen akan terjadi perubahan  dari  normal  menjadi switching (indikator switching “ON”).
C. Analisis  Data  Karakteristik  Busur  Api  Listrik ( Arcing )

## Tegangan Rendah pada Hubung Singkat Langsung
Pada  eksperimen  busur  api  listrik (arcing) tegangan rendah  dilakukan  hubung  singkat  secara  langsung  antara  2 kabel yang umum digunakan pada instalasi tegangan rendah (pemukiman dan pasar). Parameter yang digunakan adalah 1 serabut,  3  serabut,  6  serabut,  12  serabut  dan  24  serabut. Eksperimen  ini  menggunakan  10  lampu  100  watt  dengan daya total yang 1000 watt, dengan tujuan pemodelan seperti instalasi listrik tegangan rendah yang umunya menggunakan daya 900 VA atau 1300 VA dengan tegangan 220 V. Grafik eksperimen 1,3,6,12 dan 24 serabut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 25. Arcing 1 serabu t
Gambar 26. Arcing 3 serabut
Gambar 27. Arcing 6 serabut
Gambar 28. Arcing 12 serabut
Gambar 30. Tampilan eksperimen kondisi arcing 12 serabut

## D. Analisis Probabilitas dan Persebaran Data
Gambar  grafik  persebaran  data  dari  keseluruhan eksperimen  kondisi  normal,  penambahan  beban  dan  arcing dapat dilihat pada beberapa gambar dibawah ini.
Gambar 31. Persebaran arus maksimum kondisi normal
Gambar 32. Persebaran titik gangguan kondisi normal
Gambar 33. Persebaran Arus Maksimum kondisi switching
Gambar 35. Persebaran Arus Maksimum kondisi arcing
Gambar 36. Persebaran jumlah titik gangguan kondisi arcing.
Dapat  dilihat  dari  keseluruhan  grafik stockplot , persebaran  data  memiliki trend yang  semakin  meningkat pada setiap eksperimennya. Pada grafik eksperimen kondisi normal dapat dilihat bahwa grafik persebaran data nilai arus maksimum  serta  grafik  persebaran  titik  gangguan  tidak  ada yang  melebihi threshold nya  masing  masing.  Untuk eksperimen penambahan beban (switching) dapat dilihat pada grafik persebaran data nilai arus maksimum sudah melewati threshold nya, namun untuk grafik persebaran titik gangguan terlihat  bahwa  tidak  ada  yang  melewati threshold titik gangguan yaitu 7 titik. Sedangkan untuk eksperimen arcing grafik  persebaran  arus  maksimum  dan  titik  gangguan menunjukkan trend yang  meningkat  secara  signifikan  dan dapat  dilihat  dari  grafik  ini  bahwa  kedua threshold telah terlampaui.

## V. KESIMPULAN
Beberapa  kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari eksperimen  deteksi  dan  implementasi  peralatan  deteksi arcing  tegangan  rendah  berbasis  LabView  adalah  sebagai berikut:
1. Discrete Wavelete Transform merupakan transformasi yang  mentransformasi  sinyal  menjadi  2  dekomposisi yaitu low  frequency  (LF) dan High  Frequency (HF) , yang  kemudian  digunakan  sinyal  HF  karena dekomposisi ini adalah detail.
2. Pada  program  pendeteksian  dilakukan  dengan  2 threshold yaitu threshold arus  2  A  dan threshold jumlah titik gangguan sebanyak 7 titik . 3. Pada  fenomena  kondisi  normal,  sinyal  tidak melampaui  kedua  batas,  untuk  kondisi  penambahan beban hanya melewati threshold pertama serta kondisi arcing melampaui kedua threshold . 4. Variasi  jumlah  serabut  pada  eksperimen  busur  api listrik (arcing), berpengaruh  terhadap  fenomena pengulangan ignition ,  durasi  terjadinya  gangguan, jumlah arcing dan jumlah titik gangguan.

## VI. SARAN
Dalam Tugas Akhir ini telah mampu menunjukkan jumlah arcing ,  jumlah  titik  gangguan,  sinyal  asli,  sinyal wavelet ,  serta  tiga  indikator  program  pendeteksian  yaitu indikator  normal, switching dan arcing . . Tugas  akhir  ini sudah menghasilkan indikator arcing yang dapat mendeteksi terjadinya gangguan hubung singkat secara real tme , namun penelitian  ini  belum  dapat  melakukan  sinkronisasi  dengan miniatur circuit breaker untuk melakukan tripping sehingga diperlukan  peralatan mikrokontroller yang  secara  otomatis dapat melakukan tripping kepada MCB saat indikator arcing pada Labview “ON”.

## VII. DAFTAR PUSTAKA
[1] K.Mishra, A.Routray, and A. K. Pradhan, “ Detection of Arcing in  Low Voltage  Distribution  Systems ”, IEEE Region 10 Colloquium and the Third International Conference on Industrial and Information Systems 2008, pp. 1-3.
[2]   National  Fire  Protection  Association,  “ NFPA  70E:  Standard  for Electrical Safety in the Workplace ”, NFPA 2004.
[3]   Riza  Fakhroun  Nisa’,  Dimas  Anton  Asfani,  dan  I  Made  Yulistya Negara, “ Analisis  Karakteristik  Busur  Api  Listrik  Pada Tegangan  Rendah  Karena Pengaruh  Impedansi  Saluran Menggunakan Transformasi Haar Wavelet ” Jurnal Teknik Pomits Vol. 1, No. 1, (2015)
[4]   Tim  penyusun,  “ Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik  2000  (PUIL 2000)”, Indonesia, 2000
[5]   Asit  K  Mishra,  Aurobinda  Routray,  Ashok  K.  Pradhan ,"Detection  of Arcing  in  Low  Voltage  Distribution  Systems" ,  IEEE  Region  10 Colloquium and the Third  International Conference on Industrial and Information  Systems,  Paper  ID  502,  Kharagpur,  India,  Desember, 2008.
[6]   Tammy  Gammon,  John  Matthews, “The  Historical  Evolution  of Arcing-Fault Models for Low-Voltage Systems”, IEEE
[7]   Dogan Gokhan,Ece . Francis M.,Wells Hakan G. Senel , “Analysis And Detection of  Arcing Faults In Low-voltage Electrical Power Systems” Department of Electrical Engineering Vanderbilt University Nashville, Tennessee  USA, IEEE Conference  Publications, 1994
[8]   Berdasarkan  data  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB) periode Agustus 2011-2015
[9]   Yuan  Wu,  Zhengxiang  Song  and  Xue  Li, “A  Method  forArc  Fault Detection Based on the Analysis of Signal's Characteristic Frequency Band with Wavelet Transform”, IEEE 2nd International Conference on Electric Power Equipment, Matsue, Japan, 2013 [10]  G. Artale, A. Cataliotti, V. Cosentino, and G. Privitera, “Experimental Characterization  Of  Series  Arc  Faults  In  AC  And  DC  Electrical Circuits,” 2014, pp. 1015–1020.