JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,

## DIKEMAS VOL.2, No.1 Tahun 2018
Received June 1 st ,2012; Revised June 25 th , 2012; Accepted July 10 th , 2012

## Implementasi Teknologi Pengolahan Air Tanah Artesis Menjadi Air Layak Minum Di Desa Buruk Bakul
Hikmatul Amri 1 , Syaiful Amri 2
1,2 Politeknik Negeri Bengkalis ; Jl. Bathin Alam Sungai Alam Bengkalis, Telp. (0766) 24566
1,2 Program Studi Teknik Elektronika, Politeknik Negeri Bengkalis e-mail: 1 hikmatul_amri @polbeng.ac.id , 2 syaifulamri@polbeng.ac.id

## Abstrak
Air  merupakan  kebutuhan  pokok  bagi  kehidupan  manusia.  Pemenuhan  kebutuhan  air bersihsudah  menjadi  masalah  yang  sangat  umum  dan  belum  teratasi  di  sebagian  besar  wilayah negaraIndonesia pada umumnya terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Air bersih yang sehatharus sesuai  dengan  persyaratan  kesehatan  yang  telah  ditetapkan  melalui  peraturan  menterikesehatan  No. 416/MENKES/PER/IX/1990  tentang  syarat-syarat  dan  pengawasan  kualitas  air.Selama  ini  masyarakat desa  Buruk  Bakul  dalam  memenuhi  kebutuhan  air  memiliki  kebiasaanmenampung  air  hujan  pada  saat musin  hujan  dan  menggunakan  air  sumur  bor  (air  tanahdalam/artesis)  pada  saat  musim  kemarau. Metoda  yang  dilaksanakan  adalah  pengolahan  airsumur  bor  melalui  teknologi ultrafiltrasi  dan reverse osmosis.  Tahapan  yang  dilaksanakan  dalampengolahan  air  sumur  bor  menjadi  air  bersih  adalah koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi,dekolorisasi, netralisasi dan desinfektasi. Dari pengabdian yang sudah dilakukan pengujiankualitas air pada masukan air sumur bor kadar TDS 796 dan kadar pH 7,21 dan keluaran mesinRO kadar TDS 332 dan kadar pH 6,81. Dari hasil yang didapatkan maka air proses mesin  ROlayak  konsumsi  karena  kadar  pH  masih  di  bawah  500  sesuai  dengan  standar  nasional  air minum.
Kata kunci —Air Bersih, Artesis, Ultrafiltrasi dan Reverse Osmosis

## Abstract
Water is a staple for human life. The fulfillment of clean water needs has become a very common problem and has not been resolved in most parts of Indonesia in general, especially in rural and remote areas.  Healthy  clean  water  must  comply  with  the  health  requirements  established  through  Minister  of Health  Regulation  no. 416  / MENKES  /  PER /  IX  / 1990  on the  requirements  and  supervision  of  water quality.  During  this  time,  Buruk  Bakul  village  in  fulfilling  the  water  needs  has  a  habit  of  collecting rainwater during rainy season and using drilling water (groundwater in / artesis) during the dry season. The  method  implemented  is  the  wellbore  water  treatment  through  ultrafiltration  and  reverse  osmosis technology.  Stages  performed  in  well  water  treatment  into  clean  water  are  coagulation,  flocculation, sedimentation, filtration, decolorization, neutralization and disinfection. From the devotion that has been done  water  quality  testing  at  drilling  well  water  content  of  TDS  796  and  pH  level  7,21  and  machine output RO TDS 332 and pH level 6,81. From the results obtained then the RO process water machine is feasible consumption because pH levels are still below 500 in accordance with the national standard of drinking water.
Keywords— Water Clean, Artesis, Ultrafiltration and Reverse Osmosis
1. PENDAHULUAN
engkalis  merupakan  daerah  dataran  rendah dengan  ketinggian  rata-rata  sekitar  2  sampai 6,1  m  dari  permukaan  laut.  Sebagian  besar  jenis tanah  di  pulau  bengkalis  mengandung  bahan
organik  berupa  histosol  atau  organosol  atau gambut.  Hal  ini  mengakibatkan  sebagian  besar daerah di pulau bengkalis memiliki air tanah yang kurang  bagus  (berwarna  agak  merah  kecoklatan) dan tidak layak untukdikonsumsi
B
2 olehmasyarakat[1].
Selama  ini  masyarakat  Desa  Buruk  Bakul dalam memenuhi kebutuhan air memiliki kebiasaan  menampung  air  hujan  pada  saat  musin hujan dan beralih menggunakan air tanah pada saat musim  kemarau.  Namun  air  tanah  biasanya mengandung  bahan  logam  beratbesi  (Fe)  dan mangan  (Mg)  yang  menyebabkan  warna  air menjadi  kekuningan  dan  hitam.  Dalam  dunia kesehatan  penggunaan  air  hujan  untuk  memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat berdampak buruk bagi kesehatan.  Air  hujan  tidak  memiliki  kandungan mineral  yang  lengkap,  sehingga  bila  rutin dikonsumsi  dapat  mengakibatkan  kepadatan  gigi kurang sehingga dapat menyebabkan gigi keropos. Selain  itu  kekurangan  mineral  dalam  kandungan air hujan dapat juga menggangu sistem metabolisme  tubuh.  Air  sumur  bormen  gandung bahan  logam  berat  besi  (Fe)  dan  mangan  (Mg) yang sangat tinggi yaitu 5 – 7 mg/l.
Kendala  yang  dihadapi  adalah  berupa sistem pengolahan dan penyaluran air serta tingkat kebersihan  air  itusendiri.  Sulitnya  pasokan  air bersih  membuat  masyarakat  dengan  terpaksa mengkonsumsi air hujan untuk keperluan memasak dan minum, ada juga sebagian masyarakat terpaksa membeli  air  galon  isi  ulang  seharga  Rp 7.000/galon (isi 19  liter), namun dengan penghasilan mayoritas masyarakat dari perkebunan karet yang penghasilan getah tidak seberapa akibat anjloknya harga getah (karet).
Air  bersih  yang  sehat  harus  sesuai  dengan persyaratan  kesehatan  yang  telah  ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/MENKES/PER/IX/1990  tentang  syarat-syarat dan pengawasan kualitas air. Pemenuhan kebutuhan  air  bagi  masyarakat  diperjelas  lagi dalam  Undang-undang  Kesehatan  No.  23  tahun 1992  ayat  3  terkandung  makna  bahwa  air  minum yang dikonsumsi oleh masyarakat harus memenuhi persyaratan kualitas maupun kuantitas[2,3].
Air  sumur  bor  yang  bersumber  dari  air tanah  mengandung  besi  terlarut  berbentuk  ferro (Fe2+).  Jika  air  tanah  tersebut  dipompakan  keluar dan  kontak  dengan  udara  (oksigen)  maka  besi (Fe2+) akan teroksidasi menjadi ferihidroksida(Fe(OH)3). Ferihidroksida dapat mengendap  dan  berwarna  kuning  kecoklatan.  Hal ini  dapat  menodai  peralatan  porselin  dan  cucian apalagi  jika  dipakai  untuk  keperluan  minum  dan
memasak  tentu  saja  sangat  berbahaya  bagi kesehatan.  Tingginya  kadar  ion  Fe  (Fe2+,  Fe3+) yaitu  terlihat  dari  warna  kuning  kecoklatan  pada air  yang  telah  didiamkan  beberapa  menit  di  udara terbuka[4].
Dalam  hal  ini,  kegiatan  pengabdian  ini bertujuan untuk memperkenalkan teknologi pengolahan  air  sumur  bor  menjadi  air  layak konsumsi  bagi  masyarakat.  Air  hasil  pengolahan akan  diuji  menggunakan  TDS  meter.  Dari  hasil pengujian  air  yang  diolah  dapat  diketahuiapakah air  tersebut  sudah  layak  untuk  dikonsumsi masyarakat.  Tujuan  akhir  dari  kegiatan  PKM selain  pemenuhan  kebutuhan  air  bersih  layak konsumsi bagi masyarakat desa Buruk Bakul, juga bertujuan  untuk  peningkatan  kualitas  hidup masyarakat terutama dari sisi kesehatan.

## 2. METODE
Studi  lapangan  dan  diskusi  dilakukan untuk  mendapat  informasi  jumlah  penduduk, informasi profil budaya masyarakat tempat anakan hal  mengkonsumsi  air,  informasi  sumber  air  baku dan informasi kesehatan masyarakat di desa Buruk Bakul.  Studi  dilakukan  dengan  melihat  langsung sumber  air  sumur  bor  yang  ada  di  desa  Buruk Bakul  dari  survei  yang  diketahui  dalam  beberapa tahun  terakhir  di  desa  ini  ada  program  bantuan pembuatan  sumur  bor  dari  pemerintah  kabupaten melalui  dana  desa  sehingga  untuk  keperluan sehari-hari masyarakat desa bisa memanfaatkan air ini,  akan  tetapi  kebutuhan  untuk  minum  dan memasak  mereka  masih  menggunakan  air  hujan. Setelah  melaksanakan  studi  lapangan  pengusul menetap  2  (dua)  mitra  yaitu  kepala  desa  Buruk Bakul  sebagai  mitra  1  dan  kepala  POSKESDES sebagai  mitra  2.  Waktu  pengabdian  dilakukan selama  8  bulan  mulai  dari  studi  lapangan  sampai dengan  pemasangan  mesin  RO  serta  sosialisai masyarakat  dan  pelatihan  perawatan  mesin  RO yang dihibahkan ke desa Buruk Bakul.
Adapun  blok  diagram  pembuatan  sistem pengolahan air sumur bor menjadi air layak minum dapat  dilihat  pada  Gambar  1  dan  desain  sistem pengolahan air sumur bor menjadi air layak minum dapat dilihat pada Gambar 2[5].
ISSN: 1978-1520

## Gambar 1 Blok Diagram
Gambar 2 Desain Sistem Pengolahan Air

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pekerjaan pemasangan keseluruhan peralatan melibatkan petugas staf desa dan dibantu denganteknisi.  Pemasangan  seluruh  peralatan  ini meliputi  pemasangan  pompa  air,  pemasangan  2 buah  tabung  media,  makro  filter,  dilanjutkan dengan pemasangan 2 buah mikro filter, pemasangan  mesin  RO  dan  pemasangan  panel listrik.  Pemasangan  keseluruhan  mesin  RO  dapat dilihat pada Gambar 3.

## Gambar 3 Pemasangan Mesin RO
Setelah  semua  pekerjaan  pemasangan selesai
dilakukan,
selanjutnyadilakukanpengujianmesin RO untukmengetahuikeluaran  air  yang  dihasilkan. Padapengujianmesin RO
ini kami mengambilsampel  air  sumurbordansampel  air keluaranmesin  RO.  Hasilnyadapat  dilihat  pada Gambar  4.Pengujian  air  dilakukan  dengan  alat ukur TDS untuk megetahui kandungan logam yang terlarut  dalam  air  dan  alat  ukur  pH  untuk mengetahui  kadar  keasaman  air  yang  digunakan
pada  masukan  air  sumur  bor,  keluaran  mesin pengolahan  reverse  osmosis  dan  membandingkan dengan  air  minum  dalam  kemasan.  Hasilnyadapat dilihat pada Tabel 1.
Gambar 4. Perbandingan Air Keluaran Mesin RO
Tabel 1. Hasil Pengujian Sensor TDS dan pH No. Jenis Air Kadar TDS Kadar pH 1 Sumur Bor 796 7.21 2 Keluaran Mesin RO 332 6.81 3 AMDK 103 7.74
Dari  hasil  pengujian  air  yang  dilakukan kadar  TDS  keluaran  mesin  RO  mengalami penurunan lebih dari 50% dari air masukan sumur bor, tetapi  kadar TDSnya  masih jauh  di  atas  salah satu sampel air minum dalam kemasan. Sedangkan kadar  pH  menunjukkan  hasil  yang  tidak  terlalu besar selisihnya

## 4. KESIMPULAN
Dari  hasil  pengukuran  terhadap  3  jenis sampel  air  yang  berbeda  menunnjukan  terjadinya penurunan  kadar  TDS  yaitu:  kadar  TDS  menurun dari  796  menjadi  332,  jika  dibandingkan  dengan air  minum  dalam  kemasan  kadar  TDS  masih  di atas  yaitu:  103.  Jika  menilik  standar  nasional indonesia sudah memenuhi syarat untuk air minum yaitu di bawah 500 ppm. Untuk mendapatkan hasil yang  maksimal  (kadar  TDS  lebih  rendah)  dapat dilakukan  dengan  cara  memperbanyak  jumlah tabung media sehingga kualitas air yang masuk ke mesin lebih baik lagi.

## 5. SARAN
Dari  kegiatan  yang  sudahdilakukan,  saran
yang
dapatdiberikanyaitu: memperbesarkapasitasmesin  RO  sehingga  air bersih yang
dihasilkanlebihbanyakdandapatdinikmatiolehseluru hwargakhususnyamasyarakatdesaBurukBakuldanm
4
asyarakatdesa-desatetanggamembutuhkan air bersih, untukkeberlanjutankegiatanmakadibentuktimpenge lolakarenaadaperawatanberkalasetiap  bulan  dan setiap tahun.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat  (DRPM)  pada skema program kemitraan  masyarakat  (PKM)  yang  telah  memberi dukungan  dana  terhadap  pengabdian  ini  dan Politeknik  Negeri  Bengkalis  sebagai  tempat naungan penulis.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Bengkalis, 2015,  “Statistik  Daerah  Kecamatan  Bukit Batu 2015”.
2. Menteri  Kesehatan,  1990,  “Peraturan  Menteri
Kesehatan Republik Indonesia No. 416/MENKES/PER/IX/1990  tentang  Syarat- syarat dan Pengawasan Kualitas Air”, Menteri
Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
3. Kepmenkes,  2002.  “Keputusan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
907/Menkes/SK/VII/2002”, Jakarta.
4. Ignasius  D.A.  dan  Sutapa,  2012,  “Kajian  Jar Test  Koagulasi-Flokulasi  Sebagai  Dasar Perancangan Instalasi Pengolahan Air Gambut (Ipag)  Menjadi  Air  Bersih”,  Research  Centre For Limnology-Lipi.
5. Wan  M.  F,  2015,  “Implementasi  Teknologi Pengolahan  Air  Gambut  Menjadi  Air  Layak Konsumsi  Bagi  Masyarakat  Desa  Sungai Alam”, Bengkalis.