Abstract  - The  distribution  of  electrical  energy originating  from  the  plant  and  distributed  to  consumer should be effective, efficient and reliable. Review from these criteria,  in  the  generation  of  electrical  energy  and  the distribution of electrical energy must be done rationally and economically.  In  the  distribution  network  the  amount  of electrical energy that reaches the load is not the same as the amount  of  electrical  energy  generated  due  to  the  losses  of energy. Loss on the power system network is also caused by uneven  loadings  between  the  three  phase  systems,  the  heat generated on the channel conductor and the transformer, as well as the heat generated in the bad conductor joints (loss contact). The calculation is very difficult due to the different loading  conditions  of  the  system at  any  time  in  accordance with the needs of consumers of electric power systems. Thus, the amount of loss is different from time to time, so the total loss  of  electric  power  every  month  and  every  day  is different,  therefore  it  takes  an  accurate  calculation  method to  calculate  the  power  loss  of  medium  voltage  distribution network.  This  accurate  calculation  method,to  calculate  the losses  of  electrical  energy  or  power  in  PT.  PLN  (Persero) Gorontalo Area
.
Keywords : Distribution Of Electrical Energy; Losses Of Electrical Energy; Phase System; Power System.
Abstrak  -  Distribusi  energi  listrik  yang  berawal  dari pembangkit  dan  diakhiri  dengan  penggunaan  oleh konsumen  haruslah  bersifat  efektif,  efisien  dan  dapat diandalkan.  Melihat  dari  kriteria  tersebut  maka  dalam pembangkitan  energi  listrik  serta  distribusi  energi  listrik haruslah  dilakukan  secara  rasional  dan  ekonomis.  Pada jaringan  distribusi  jumlah  energi  listrik  yang  sampai  ke beban  tidak  sama  dengan  jumlah  energi  listrik  yang dibangkitkan  karena  terjadi  susut  atau  rugi-rugi  (losses) energi.  Rugi  rugi  pada  jaringan  sistem  tenaga  listrik  juga disebabkan  oleh  pembebanan  yang  tidak  seimbang  antara ketiga  sistem  fasa,  panas  yang  timbul  pada  konduktor saluran  maupun  transformator,  serta  panas  yang  timbul pada  sambungan  konduktor  yang  buruk  (losscontact). Perhitungan  sangat  sukar  karena  kondisi  pembebanan sistem  yang  berbeda  setiap  saat  sesuai  dengan  kebutuhan konsumen  sistem  tenaga  listrik.  Dengan  demikian  besar rugi-ruginya  berbeda  dari  waktu  ke  waktu,  sehingga  total rugi  daya  listrik  setiap  bulan  dan  setiap  harinya  berbeda- beda, karena itu dibutuhkan suatu metode perhitungan yang akurat.  Metode  perhitungan  yang  akurat  ini,  untuk meghitung  rugi  energi  listrik  atau  daya  di  PT.  PLN (Persero) Area Gorontalo.
Kata Kunci : Distribusi Energi Listrik; Sistem Fasa; Sistem Tenaga Listrik; Susut/Losses Energi Listrik.

## I. P ENDAHULUAN
Distribusi  energi  listrik  yang  berawal  dari pembangkit  dan  diakhiri  dengan  penggunaan  oleh konsumen  seharusnya  bersifat  efektif,  efisien  dan dapat  diandalkan.  Melihat  dari  kriteria  tersebut  maka dalam  pembangkitan  energi  listrik  serta  distribusi energi  listrik  haruslah  dilakukan  secara  rasional  dan ekonomis.  Pada  jaringan  distribusi  jumlah  energi listrik  yang  sampai  ke  beban  tidak  sama  dengan jumlah energi listrik  yang dibangkitkan  karena  terjadi susut atau rugi-rugi ( losses ) energi. Hal ini disebabkan oleh  berbagai  hal  yaitu  jarak  antara  pembangkit  dan konsumen  yang  berjauhan  sehingga  pada  peralatan listrik  jaringan  distribusi  mengalami  rugi-rugi  serta peralatan  yang  sudah  berumur.  Rugi-rugi  pada jaringan  sistem  tenaga  listrik  juga  disebabkan  oleh pembebanan  yang  tidak  seimbang  antara  ketiga  fasa sistem,  panas  yang  timbul  pada  konduktor  saluran maupun  transformator,  serta  panas  yang  timbul  pada sambungan  konduktor  yang  buruk (losscontact ). Penentuan  jumlah  rugi-rugi  yang  tepat  setiap  bulan merupakan  kebutuhan  pengoperasian  sistem  tenaga listrik  yang  paling  mendesak. Perhitungan  sangat sukar  karena  kondisi  pembebanan  sistem  yang berbeda  setiap  saat  sesuai  dengan  kebutuhan konsumen  sistem  tenaga  listrik.  Dengan  demikian besar  rugi-ruginya  berbeda  dari  waktu  ke-waktu, sehingga  total  rugi  daya  listrik  setiap  bulan  berbeda- beda, karena itu dibutuhkan suatu metode perhitungan yang  akurat.  Pada  setiap    wilayah  dimasing-masing PLN  Area  di  seluruh  Indonesia  tentunya  mempunyai Rugi  Energi  Listrik  dengan  jumlah  Susut  atau Losses yang berbeda-beda besar nilainya. Begitupun pada PT. PLN  (Persero)  Wilayah  Suluttenggo  Area  Gorontalo yang  memiliki  nilai  Susut  atau Losses dengan  nilai tertentu.  Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut diatas  penulis  akan  mengangkat  judul  “Analisa  Rugi- Rugi Energi Listrik Pada Jaringan Distribusi (JTM) di PT. PLN (Persero) Area Gorontalo”.
A. Transmisi dan Distribusi

## Analisa Rugi-Rugi Energi Listrik Pada Jaringan Distribusi (JTM) Di PT. PLN (Persero) Area Gorontalo
Awaludin Muhammad, Hans Tumaliang, Sartje Silimang Teknik Elektro, Universitas Sam Ratulangi Manado, Jl. Kampus Bahu-Unsrat Manado, 95115 Email: 13021103016@student.unsrat.ac.id, hanstumaliang@gmail.com, sartjesilimang@gmail.com
Transmisi adalah bagian  yang menyalurkan energi listrik  dari  pusat  listrik  ke  pusat  beban  yang  diterima oleh  Gardu  Induk  (GI).  Untuk  jarak  yang  sedang digunakan  tegangan  transmisi  70  kV.  Untuk  jarak yang  jauh  digunakan  tegangan  transmisi  150  kV sedangkan  untuk  jarak  yang  sangat  jauh  digunakan tegangan  transmisi  sampai  500  kV.  Tenaga  listrik yang  dihasilkan  oleh  pembangkit  tenaga  listrik  besar dengan  tegangan  dari  11  kV  sampai  24  kV  dinaikan tegangannya  oleh  gardu  induk  dengan  transformator penaik  tegangan  menjadi  70  kV,  150  kV,  220  kV sampai  500  kV  kemudian  disalurkan  melalui  saluran transmisi. Yang  dimaksud  dengan  karakteristik  listrik dari  saluran  transmisi  adalah  konstanta-konstanta saluran,  yaitu  :  tahanan R ,  Induktansi L ,  konduktansi G , dan kapasitansi C . Pada  saluran  udara  konduktansi G sangat  kecil sehingga  dengan  mengabaikan  konduktansi G itu perhitungan-perhitungan  akan  jauh  lebih  mudah  dan pengaruhnyapun  masih  dalam  batas-batas  yang  dapat diabaikan.  Tahanan  dari  suatu  penghantar  dapat diketahui dengan rumus (1) berikut :
R = ρ l (1)
Dimana, ρ = resistivitas ( Ω .m)
= panjang kawat (m)
A = luas penampang kawat (m 2 )
Dari  saluran  transmisi,  tegangan  diturunkan  lagi menjadi  20  kV  dengan  transformator  penurun tegangan  pada  gardu  induk  distribusi,  kemudian dengan  sistem  tegangan  tersebut  penyaluran  tenaga listrik  dilakukan  oleh  saluran  distribusi  primer.  Dari saluran  distribusi  primer  inilah  gardu-gardu  distribusi mengambil  tegangan  untuk  diturunkan  tegangannya dengan  trafo  distribusi  menjadi  sistem  tegangan rendah,  yaitu  220/380Volt.  Selanjutnya  disalurkan oleh  saluran  distribusi  sekunder  ke  konsumen- konsumen.
Gambar 1. Skema Penyaluran Energi Listrik ke Pelanggan (Sumber : modalholong.wordpres.com)

## B. Struktur Jaringan Tegangan Menengah
Struktur jaringan  yang berkembang disuatu daerah merupakan  kompromi  antara  alasan-alasan  teknis disatu  pihak  dan  ekonomis  dilain  pihak.  Keduanya ditekankan  kepada  kebutuhan  penggunaan  dimana dipersyaratkan  batas-batas  keandalan,  stabilitas  dari kelangsungan pelayanan.
Dari  segi  keandalan  yang  ingin  dicapai  ada  2 pilihan struktur jaringan,
1) Jaringan  dengan  satu  sumber  pengisian  :  cara penyaluran  ini  merupakan  yang  paling  sederhana. Gangguan  yang  timbul  akan  menyebabkan pemadaman.
2) Jaringan  dengan  beberapa  sumber  pengisian  : keandalanya lebih tinggi. Dilihat dari segi ekonomi investasinya  lebih  mahal  karena  menggunakan perlengkapan  penyaluran  yang  lebih  banyak. Pemadaman akibat gangguan dapat ditiadakan atau setidak-tidaknya dapat dikurangi dan diatasi.

## Konfigurasi Jaringan Primer
Konfigurasi  jaringan  distribusi  primer  pada  suatu sistem  jaringan  distribusi  sangat  menentukan  mutu pelayanan  yang  akan  diperoleh  khususnya  mengenai kontinyuitas  pelayanannya.  Adapun  jenis  jaringan primer yang biasa digunakan adalah.
1) Jaringan distribusi tipe Radial
2) Jaringan distribusi tipe Tie Line
3) Jaringan distribusi tipe Loop
4) Jaringan distribusi tipe Grid
5) Jaringan distribusi tipe Spindel [Saadat , 1999]
Gambar 2. Konfigurasi Jaringan Radial
(Sumber : https://electricdot.wordpress.com)
Gambar 3. Konfigurasi Jaringan Tie Line (Sumber : https://electricdot.wordpress.com)
Gambar 4. Konfigurasi Jaringan Loop (Sumber : https://electricdot.wordpress.com)
Gambar 5. Konfigurasi Jaringan Grid (Sumber : https://electricdot.wordpress.com)
Gambar 6.  Konfigurasi Jaringan Spindel (Sumber : https://electricdot.wordpress.com)

## C. Bahan Kawat Penghantar JTM
1) Penghantar SUTM
Untuk  penyaluran  energi  listrik  pada  Jaringan Tegangan  Menengah  dapat  dilakukan  dengan  dua cara,  yaitu  berupa  saluran  udara  dan  kabel  tanah. Bahan-bahan  kawat  penghantar  biasanya  dipilih  dari logam-logam  yang  mempunyai  konduktivitas  yang besar,  keras  dan  mempunyai  kekuatan  tarik  ( Tensile Strength ) yang  besar,  serta  memiliki  berat  jenis  yang rendah. Juga logam  yang  tahan akan  pengaruh  proses kimia  dan  perubahan  suhu  serta  memiliki  titik  cair yang  lebih  tinggi.  Untuk  memenuhi  syarat-syarat tersebut,  kawat  penghatar  hendaknya  dipilih  suatu logam campuran ( Alloy ), yang merupakan percampuran  dari  beberapa  logam  yang  dipadukan menjadi satu logam.
Gambar 7. Kabel Penghantar BBC (Sumber : http://kabelve.blogspot.com)
Gambar 8. Kabel Penghantar AAC (Sumber : www.audicable.com)
Gambar 9. Kabel Penghantar AAAC
(Sumber : blog.unnes.ac.id)
Gambar 10. Kabel Penghantar ACSR (Sumber : http://www.anugerah-pt.com)
Dari  hasil  campuran  ini  didapatkan  suatu  kawat penghantar  dengan  kekuatan  Tarik  dan  konduktifitas yang tinggi. Logam campuran yang banyak digunakan untuk  Jaringan  Distribusi  adalah  kawat  tembaga campuran  ( Copper  Alloy )  atau  kawat  aluminium campuran ( Aluminium Alloy ). Karena faktor ekonomis,  saat  ini  lebih  banyak  digunakan  kawat aluminium  campuran  untuk  Jaringan  Distribusi. Sedangkan  kawat  lain  seperti  kawat  tembaga,  kawat tembaga campuran, atau kawat aluminium berinti baja tidak banyak digunakan.
Gambar 11. Kabel Penghantar SKTM) (Sumber : http://armanadidesign.blogspot.com)
Pada  saluran  udara,  terutama  hantaran  udara telanjang  menggunakan  beberapa  kawat  penghantar pada umumnya yang terdiri atas :
1) Kawat  tembaga  telanjang  BCC  (Bare  Cooper Conductor),
2) Aluminium  telanjang  AAC  (All  Aluminium Conductor)
3) Kawat  Logam  Campuran  AAAC  (All  Alloy Aluminium Conductor)
4) Aluminium  berinti  baja  ACSR  (Aluminium Conductor Steel Reinforced) [Hamzah, 2011]

## 2) Penghantar SKTM
Sedangkan  pada  saluran  kabel  tanah,  biasanya  banyak menggunakan kabel dengan penghantar  jenis  tembaga  dan aluminium, perkembangan  yang  sangat dominan pada saluran  kabel  tanah  adalah  dari  sisi  bahan  isolasinya, dimana  pada  saat  awal  banyak menggunakan  isolasi berbahan  kertas  dengan  perlindungan  mekanikal berupa  timahhitam,  kemudian  menggunakan  minyak jenis  kabel  ini  dinamakan  GPLK  atau Gewapend Papier  Lood  Kabel yang  merupakan  standar  belanda dan  NKB  atau  Normal  Kabel  mit  Bleimantel  Außen Heilung  yang  merupakan  standar  jerman,dan  jenis bahan isolasi yang terkini adalah isolasi buatan berupa PVC  (Polyvinyl  Chloride)  dan  XLPE  (Cross-Linked Polyethylene).

## D. Daya pada Rangkaian Tiga Fasa
Daya  merupakan  banyaknya  perubahan  tenaga terhadap  waktu  dalam  besaran  tegangan  dan  arus. Satuannya adalah watt. Daya dalam watt yang diserap oleh  suatu  beban  pada  setiap  saat  adalah  hasil  kali jatuh  tegangan  sesaat  diantara  beban  dalam  volt dengan  arus  sesaat  yang  mengalir  dalam  beban tersebut adalah ampere. Guna keperluan analisa, daya dalam  sirkuit  arus  bolak-balik,  dirinci  lagi  sesuai dengan tipe dari daya tersebut.
Faktor  daya  merupakan  rasio  antara  daya  (dalam satuan  watt)  terhadap  perkalian  antara  tegangan  dan arus  (dalam  satuan  VA)  yang  berbeda  fase, disebabkan  reaktansi  rangkaian,  termasuk  alat  yang merupakan beban. [Santoso, 2008]

## Daya semu
Daya  semu  untuk  sistem  fasa  tunggal,  sirkuit  dua kawat  adalah  perkalian  skalar  arus  efektif  dan  beda tegangan efektifnya.
|   | . |   | (2)
Untuk sistem fasa-tiga daya semunya adalah :
3 |   | . |   | (3) Dimana, S = Daya Semu (VA)
V = Tegangan fasa (Volt)
I = Arus jala (Ampere)

## Daya Aktif
Daya aktif untuk sistem fasa tunggal,
|   | . |   | cos (4)
Untuk daya tiga fasa total adalah :
3   .   cos (5) Dimana, P = Daya Aktif (Watt) V = Tegangan (Volt) I = Arus (Ampere)
cos = Faktor Daya

## Daya Reaktif
Daya aktif untuk sistem fasa tunggal,
|   | . |   | sin (6)
Untuk daya tiga fasa,
3 |   | . |   | sin (7)
Dan VoltAmpere dari beban adalah :
| | P2   Q2 (8) Dimana, Q = Daya Reaktif (VAR) V = Tegangan (Volt) I = Arus (Ampere)
sin = Faktor Daya
Atau,
| | cos (9) | | sin
(10)
II. M ETODE P ENELITIAN

## A. Waktu dan Tempat Penelitian
Data  yang  diperlukan  untuk  penelitian  dilakukan selama 60 hari. Penelitian dimulai dari tanggal 2 April
2018  sampai  dengan  15  juni  2018.  Tempat  penelitian dilakukan di PT. (Persero) Area Gorontalo.
Perhitungan  dan  analisis  sendiri  dilakukan  di  rumah dan  di  Laboratorium  Tenaga  Listrik  Fakultas  Teknik Jurusan  Tekinik  Elektro  Universitas  Sam  Ratulangi Manado.

## B. Prosedur Penelitian
Prosedur  Penelitian  yang  dilakukan  dimulai  dengan beberapa tahap 1) Pengumpulan  data  dari  buku-buku,  internet  dan referensi lainnya sebagai bahan tolak ukur.
2) Mempelajari Single Line Diagram Kota Gorontalo.
3) Pengambilan  data Distribusi di PT. PLN (Persero) Area Gorontalo.
4) Melakukan  pengelompokan  dan  pengolahan  data yang diperoleh.
5) Melakukan analisis dan perhitungan rugi-rugi daya jaringan  distribusi  dengan  persamaan/rumus  yang telah ditentukan.

## C. Faktor Beban
Faktor  beban  ialah  hasil  dari  perbandingan  antara beban  rata-rata  dan  beban  puncak  dalam  periode tertentu,  data  yang  diambil  yaitu  pada  bulan  Februari 2018, (lihat tabel I).
T ABEL I
F AKTOR B EBAN PER - P ENYULANG Penyulang Faktor Beban BP 1 Taruna 0,64 BP 2 Tapa 0,74 BP 3 Tamalate 0,74 BP 4 Agus Salim 0,77 BP 5 Sumawa 0,75 BP 6 Panjaitan 0,73 BP 7 Talaga 0,67 IS 1 Isimu 0,7 IS 2 Limboto 0,74 IS 3 Paguyaman 0,63 IS 4 Bongomeme 0,65 IS 5 Limboto 0,76 IS 6 Bandara 0,7 MR 1 Paguat 0,63 MR 3 Lemito 0,62 MR 4 Marisa 0,79 MR 6 Tilamuta 0,65 AK 2 Kwandang 0,67 AK 3 Sidomulyo 0,6

## D. Arus per-Penyulang
Arus  setiap  penyulang  semua  Gardu  Induk  untuk sistem  Gorontalo  yang  bersumber  dari  PLN,  (lihat tabel II).

## E. Panjang Penampang Kawat
Berdasarkan  data  yang  didapat  dari  PLN  Area Gorontalo Panjang setiap Penyulang, (lihat tabel III).

## F. Faktor Koreksi
Nilai  dari  Faktor  Koreksi  penghantar  berdasarkan Suhu,  pada  umumnya  ditentukan  oleh  instansi  dari hasil  pengukuran  Suhu  Penghantar  atau  konduktor. Suhu yang ditentukan oleh PLN Area Gorontalo yaitu 34°C.
Tabel  dibawah  ialah  tabel  tingkat  suhu  dan  factor koreksi, (lihat tabel IV).

## G. Perhitungan Rugi Beban Puncak Saluran Distribusi
Dalam  perhitungan  rugi  beban  puncak  terlebih dahulu  kita  harus  mencari  berapa  besar  nilai  dari beban puncak. Dengan rumus (11) yaitu :
! "# (11)
T ABEL II A RUS PER - P ENYULANG Penyulang Arus (Ampere) BP 1 Taruna 160,9 BP 2 Tapa 120,1 BP 3 Tamalate 123,2 BP 4 Agus Salim 151,1 BP 5 Sumawa 98,9 BP 6 Panjaitan 139,8 BP 7 Talaga 93,4 IS 1 Isimu 28,8 IS 2 Limboto 131,7 IS 3 Paguyaman 112,1 IS 4 Bongomeme 69,2 IS 5 Limboto 100,4 IS 6 Bandara 12,6 MR 1 Paguat 18,9 MR 3 Lemito 114,4 MR 4 Marisa 79,6 MR 6 Tilamuta 81,6 AK 2 Kwandang 96,2 AK 3 Sidomulyo 87
Awaludin Muhammad – Rugi-Rugi Energi Listrik Pada Jaringan Distribusi (JTM) Di PT. PLN (Persero) Area Gorontalo Tahun 2018.
T ABEL III P ANJANG P ENAMPANG
Penyulang Panjang Penampang (Kms) BP 1 Taruna 182,8 BP 2 Tapa 75 BP 3 Tamalate 39.2 BP 4 Agus Salim 37,1 BP 5 Sumawa 74,2 BP 6 Panjaitan 39,1 BP 7 Talaga 54,6 IS 1 Isimu 328,3 IS 2 Limboto 266,1 IS 3 Paguyaman 270,2 IS 4 Bongomeme 69,2 IS 5 Limboto 50,9 IS 6 Bandara 7,6 MR 1 Paguat 31,6 MR 3 Lemito 257 MR 4 Marisa 31,4 MR 6 Tilamuta 154,6 AK 2 Kwandang 60,38 AK 3 Sidomulyo 158,35 Dimana, E In  = kWh input (kWh produksi per penyulang) LF  = Faktor Beban
t = Waktu (jam)
Rugi  Beban  Puncak  yang  disebabkan  oleh  arus beban  yang  mengalir  pada  penghantar  dengan  rumus (12) yaitu : [Senen, 2010]
$%&& ' ( ) ( * ( +, … (/0 01 2033) (12)
Dimana,
I =Arus (Ampere)
R = Resistansi (Ohm)
L = Panjang Saluran (km)
Fk  = Faktor Koreksi berdasarkan asumsi

## H. Rugi Energi pada Sistem Distribusi Tenaga Listrik
Untuk  menghitung  Rugi  Energi  Listrik  ( Eloss ), terlebih  dahulu  mencari  atau  menghitung  besar  nilai Faktor  Rugi.  Untuk  menghitung  Fr  dapat  dilakukan dengan rumus (13) “ Buller dan Woodrow ” yaitu :
+5 (0,3 ( +8) (0,7 ( |+8 ' |)
(13) Dimana,
Fr = Faktor Rugi
Fb  = Faktor Beban
T ABE IV F AKTOR K OREKSI
Suhu Penghantar Pada Saat Pengukuran Derajat C Faktor Koreksi 30 0,962 31 0,958 32 0,954 33 0,951 34 0,947 35 0,943 36 0,940 37 0,934 38 0,933 39 0,929 40 0,926
Dalam  menentukan  rugi  energi  pada  saluran distribusi,  cara  yang  dilakukan  adalah  dengan membandingkan  energi  yang  disalurkan  oleh  gardu induk  dengan energi  yang terjual  dalam  selang waktu tertentu  dengan  menurunkan  atau  mengansumsikan nilai  faktor  rugi,  maka  rugi  energi  dalam  periode tertentu  didapat  dari  hubungan  berikut  dengan  rumus (14) yaitu :
: $%&& $%&& ( +5 ( 3 (14) Dimana,
P loss = Rugi Daya Beban Puncak FR  = Faktor Rugi
t = Waktu
Rugi energi  dalam  persen adalah  rugi  energi  yang dinyatakan dalam presentase  dari energi  yang  dikirim atau  disalurkan  dalam  periode  waktu  yang  sama. Untuk rugi energi dalam persen didefenisikan sebagai berikut dengan rumus (15) yaitu :
);<= :>?5<= (%) ABCBD / FBGH IJIKGH LJIKGH MNJG OHCNPBKQNJ RS (100 (15)

## III. H ASIL

## A. Perhitungan Beban Puncak dan Rugi Beban Distribusi  per-Penyulang
Diagram I dibawah untuk  nilai Beban Puncak dan Diagram  II  untuk  nilai  Rugi  Beban  Puncak. Menggunakan  persamaan  yang telah  ditentukan  maka diperooleh  nilai  Analisa  dan  perhitungan.  Dengan periode  waktu  720  jam  atau  1  bulan,  ditentukan perhitungan  satu  bulan  disesuaikan  dengan  data  yang telah diperoleh oleh perusahaan.
D IAGRAM I N ILAI B EBAN P UNCAK PER -P ENYULANG D IAGRAM II N ILAI R UGI B EBAN P UNCAK PER -P ENYULANG D IAGRAM III F AKTOR R UGI PER -P ENYULANG

## B. Perhitungan Rugi Eergi Listrik dan Persentase Energi Listrik  per-Penyulang
Diagram  III  diatas  untuk  nilai  Faktor  Rugi  per- penyulang,  factor  rugi  memengaruhi  nilai  dari  rugi energi  listrik.  Diagram  IV  nilai  Rugi  Energi  Listrik per-penyulang  dan  diagram  V  untuk  nilai  Persentase Rugi  Energi  Listrik  per-penyulang,  persentase  rugi energi  didasarkan  pada  penyulang  itu  sendiri. Perhitungan  nilai  rugi  energi  listrik  dilakukan  dalam waktu  1  bulan  atau  720  jam,  Hasil  perhitungan dilakukan  hanya  untuk  menghitung  dan  menganalisa nilai  persentase  rugi  energi  listrik  secara  teknis. Perhitungan  diluar  perhitungan  non  teknis  karena dianggap memiliki data yang tidak pasti. Perhitungaan sendiri digunakan data
D IAGRAM IV N ILAI R UGI E NERGI L ISTRIK PER -P ENYULANG D IAGRAM V P ERSENTASE R UGI E NERGI L ISTRIK PER -P ENYULANG
absolut  dari  perusahan  yang  terkait  yaitu  PT.  PLN (Persero)  Area  Gorontalo,  dikhususkan  hanya  untuk Provinsi Gorontalo  yang memiliki 4 Gardu Induk dan 19  Penyulang  ,  yang  terbagi  masing-masing  untuk setiap Gardunya.
IV. K ESIMPULAN DAN S ARAN

## A. Kesimpulan
Setelah  melalukan  analisa  dan  perhitungan  maka diperoleh  kesimpulan  dan  saran  sebagai  berikut. Kesimpulan diambil berdasarkan atau digunakan dasar sebagai  jawaban  tujuan  masalah  atau  pokok  masalah ynag diketahui
1) Rugi/Susut  atau Losses Energi  Listrik  pada Jaringan  Distribusi  di  PT.  PLN  (Persero)  Area Gorontalo, berdasarkan hasil analisis dan perhitungan  dari  data  yang  diperoleh  dari  PLN Area  Gorontalo  ialah  sebesar  3.991.825,223  kWh, atau dalam satuan persentase  yaitu 9,1 %
2) Berdasarkan  hasil  analisis  dan  perhitungan  yang diperoleh losses atau rugi energi litrik paling besar ada  pada  penyulang  IS2  dan  IS3  Gardu  Induk Isimu  yaitu  1.096.137,792  kWh  dan  621.315,936 kWh atau dalam persentase 35 %  dan 23,5 %
3) Berdasarkan  hasil  analisis  dan  perhitungan  yang diperoleh losses atau rugi energi litrik paling kecil
berada  pada  penyulang  MR1  Gardu  Induk  Marisa yaitu 547.549,1 kWh atau dalam persentase 0,3 %

## B. Saran
1) Susut/rugi atau losses pada penyulang IS2 dan IS3 Gardu  Induk  Isimu  terlalu  besar  maka  diperlukan penyeimbangan beban
2) Melakukan  rekonfigurasi pada jaringan Penyulang IS2 dan IS3 GI Isimu
3) Diharapkan  PT  PLN  (Persero)  Area  Gorontaalo dapat  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas pelayanan  terhadap  pelanggan  terutama  mengenai sosialisasi  penggunaan listrik  yang baik  dan  benar agar bisa mengurangi nilai losses
4) Penggantian  kWh  meter  rusak/macet,  tidak  hanya pelanggan  tertentu  saja  tetapi  untuk  semua pelanggan
5) Perlunya meningkatkan kesadaran untuk membantu PT PLN dalam  menyelesaikan masalah losses baik secara teknis maupun non teknis

## V. K UTIPAN
[1] A.  Donald. Analisa  Perhitungan  Susut  Daya  Dan  Energi Dengan  Pendekatan    Kurva  Beban  Pada  Jaringan  Distribusi PT.  PLN  (PERSERO)  Area  Pekanbaru. Riau.  Jom  FTEKNIK Volume 3 No.2. (2016).
[2] B. Hamzah. Teknik Tenaga Listrik Dasar. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. (2011)
[3] S.  Djoko;  Setianto.  Rahamdi. Teori  Dasar  Rangkaian  Listrik. Yogyakarta: Penerbit LaksBang Mediatama. (2011).
[4] S. Hadi. Power System Analysis. USA Publisher : Kevin Kane.
(1999).
[5] S.  Adri. Studi  Perhitungan  Dan  Analisa  Rugi–Rugi  Jaringan Distribusi  (Studi  Kasus:  Daerah  Kampung  Dobi  Padang) . Riau. LPPM-Politeknik Bengkalis. (2010).
[6] S.  Leonardus. Perhitungan  Pendekatan  Rugi-Rugi  Daya  dan Tegangan Jaringan Distribusi Tegangan Rendah. (2017).
[7] W.  T.  Suhadi. Teknik  Distribusi  Tenaga  Listrik.  Jilid  1. Jakarta:  Direktorat  Pembinaan  Sekolah  Menengah  Kejuruan;
Direktorat  Jendral  Management  Pendidikan  Dasar  dan
Menengah; Departement Pendidikan Nasional. (2008).
Penulis bernama Awaludin Muhammad , anak pertama dari keluarga Muhammad-Babay.  Lahir  dari  pasangan suami  -  istri,  Muthalib  Muhammad (Ayah)  dan  Djaliha  Babay  (Ibu),  di Gorontalo pada tanggal 10 Agustus 1995.
Penulis  telah  menempuh  Pendidikan secara  berturut-turut  di  TK  Kamagi, Boroko  (2000-2001),  SDN  2  Bigo, Boroko (2001-2007), SMPN 1 Kaidipang,  Boroko  (2007-2010),  SMKN
3 Gorontalo (2010-2013).
Pada  tahun  2013  penulis  memulai Pendidikan di Fakultas Tekni Universitas Sam Ratulangi Manado di Jurusan  Teknik  Elektro,  dengan  mengambil  konsentrasi  Minat Teknik  Tenaga  Listrik  pada  tahun  2015.  Dalam  menempuh Pendidikan penulis juga sudah melaksanakan Kerja Praktek (KP) di PT.  Maxi  Utama  Energi    yang  bertempat  di  Jakarta  Utara,  pada Bulan  Januari  2017  –  Maret  2017.  Penulis  selesai  melaksanakan Pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado, Jurusan Teknik Elektro pada tanggal ..... .......... 2018.
Begitu  pula  selama  menempuh  pendidikan  di  Fakultas  Teknik Universitas  Sam  Ratulangi  Manado,  penulis  juga  aktif  dalam organisasi  mahasiswa.  Himpunan  Mahasiswa  Elektro  (HME) Fakultas Teknik dan Badan Tadzkir Fakultas Teknik.