## Penerapan Teknologi Pengolahan Dan Peningkatan Distribusi Air Bersih Di Lingkungan Masyarakat Rt 36 Kelurahan Graha Indah

## Gozali Gozali, Bambang Jati Kusuma, Subur Mulyanto
Jurusan Perhotelan Politeknik Negeri Balikpapan Penulis Koresponden gozali@poltekba.ac.id

## ABSTRAK
Kontur  tanah  Kota  Balikpapan  adalah  berbukit-bukit  menyebabkan  tidak  semua  warga mendapatkan pasokan air bersih dari PDAM sehingga banyak warga yang mengandalkan air tanah  atau  sumur  bor  untuk  digunakan  kegiatan  sehari-hari.  Air  tanah  di  Kota  Balikpapan sebagian  besar  masih  dibawah  standar  air  bersih  terutama  di  masyarakat  sekitar  lingkungan Kelurahan Graha Indah  yakni air tanahnya berbau logam dan berwarna kuning. Hal ini terjadi dikarenakan air tanah yang dikelola oleh masyrakat tidak diolah terlebih dahulu ataupun diolah terlebih  dahulu  karena  keterbatasan  pengetahuan  maka  air  tanah  yang  dihasilkan  tetap berwarna  kuning.  Meskipun  air  tanah  yang  digunakan  untuk  kegiatan  sehari-hari  masih dibawah standar air bersih masyarakat dan santri masih tetap memanfaatkan air tanah tersebut untuk  mandi,  mencuci  piring,  mencuci  pakaian  dan  kegiatan  yang  lain.  Dengan  keadaan tersebut  maka  metode  yang  digunakan  menyelesaikan  masalah  tersebut  menggunakan Teknologi  Pengolahan  Air  bersih  yang  terdiri  dari  proses  netralisasi,  aerasi,  koagulasi, flokulasi, sedimentasi dan filtrasi. Tujuan dari Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah: 1. Memberikan  pelatihan  dan  keterampilan  kepada  para  masyarakat,  untuk  mengetahui  cara mengolah air yang berbau besi dan berwarna kuning menjadi air bersih. 2. Mengaplikasikan pemahaman  yang  sudah  diberikan  pada  saat  pelatihan  menjadi  suatu  teknologi  tepat  guna beserta memberi pengetahuan tentang cara pemeliharaan teknologi tepat guna tersebut.
Kata Kunci: teknologi air, distribusi air, pengolahan air

## PENDAHULUAN
Masyarakat  disekitar  Kelurahan  Graha  Indah  Balikpapan  terdiri  dari  200  Kepala  Keluarga dengan  jarak  1.5  km  dari  Politeknik  Negeri  Balikpapan.  Masyarakat  tersebut  masih mengandalkan  air  tanah  yang  masih  bau  logam  dan  berwarna  kuning.  Tentu  saja  dengan kondisi tersebut akan berakibat buruk bagi kesehatan masyarakat pada jangka panjang seperti masalah  pada  kulit  dan  gatal-gatal.  Kondisi  lingkungan  Rt  36  Kelurahan  Graha  Indah Balikpapan dapat dilihat pada Gambar 1.
Menurut Danielyn (2009) hal ini dikarenakan kondisi air tanah di Balikpapan sebagian besar mengandung logam dengan konsentrasi yang tinggi sehingga mempengaruhi kondisi air tanah menjadi  bau  dan  berwarna  yang  memberikan  arti  bahwa  air  tanah  tersebut  mengandung  Fe yang  melebihi  kadar  maksimal  dalam  kualitas  perairan  golongan  B  yaitu  lebih  dari  1  mg/l (Permenkes RI No 416/Per/IX/1990).
Sebenarnya  di  Lingkungan  Rt  36  sudah  pernah  mencoba  untuk  mengatasi    krisis  air bersih yaitu dengan cara hanya proses pengendapan selama 2 hari. Karena kebutuhan air yang cukup  banyak  dan  keterbatasan  pengetahuan  tentang  pengolahan  air  bersih  maka  proses pengolahan  airnya  membutuhkan  waktu  yang  lama  sehingga  distribusi  air  ke  rumah  warga tidak  optimal  dan  air  yang  dihasilkan  tetap  masih  berwarna  kuning  dan  berbau  logam. Pengolahan air bersih menurut lingkungan Rt 36 Kelurahan Graha Indah  dapat dilihat pada Gambar 1.2.
Gambar 2 . Proses Penampungan dan Filtrasi yang pernah di coba di Rt 36 Graha Indah
Jika  dilihat  paga  Gambar  2  ternyata  proses  pengolahan  air  bersih  yang  sudah  dicoba  masih menggunakan proses  filtrasi  dan hasilnya masih  belum optimal dimana air tanah yang akan diolah adalah air yang mengandung logam fe yang tinggi sehingga mengakibatkan bak filter (yang awalnya putih sudah berwarna coklat) dan bak penampung yang berwarna biru sebagian berubah warnanya menjadi warna coklat (warna logam besi yang berkarat). Padahal jika air tanah yang akan diolah mengandung logam Fe yang tinggi dengan ditandai kondisi fisik air yang  berbau  dan  berwarna  maka  secara  konsep  pengolahan  air  bersih  dapat  menggunakan proses  netralisasi,  aerasi,  koagulasi,  flokulasi,  sedimentasi  dan  filtrasi.  Kondisi  dan  situasi sekarang  masyarakat  masih  tetap  menggunakan  air  tanah  yang  bau  dan  berwana  kuning  ini untuk  mandi,  mencuci  piring,  mencuci  pakaian,  dan  kebutuhan  sehari-hari  lainnya  yang nantinya akan berakibat buruk bagi kesehatan masyarakat, pada jangka panjang.
Kondisi kontur tanah di Kelurahan Graha Indah yang berbukit-berbukit menyebabkan tidak semua warga mendapatkan pasokan air bersih dari PDAM sehingga banyak warga yang mengandalkan air tanah sebagai pasokan air bersih.
Air tanah adalah semua air yang terdapat di bawah permukaan tanah termasuk air yang terdapat dalam pori-pori tanah. Kedalaman air tanah tidak sama pada setiap tempat tergantung pada  ketebalan  lapisan  permukaan  di  atasnya  dan  kedudukan  lapisan  air  tanah  tersebut. Permukaan yang merupakan bagian atas dari tubuh air disebut permukaan preatik. Volume air yang  meresap  ke  dalam  tanah  tergantung  pada  jenis  lapisan  batuannya.  Terdapat  dua  jenis
lapisan  dalam  tanah  yaitu  lapisan  kedap  air  (impermeable)  dan  lapisan  tak  kedap  air (permeable).
Sedangkan jenis tanah yang terdapat di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut : 1. Alluvial, terdiri dari material pasir, lempung dan lumpur yang terbentuk dalam lingkungan sungai  dan  pantai.  Jenis  tanah  ini  menempati  kira-kira  seluas  5%  dari  wilayah  Kota Balikpapan. Pada jenis tanah Alluvial ini tersedia minimal cukup unsur hara yang berguna bagi  tumbuh-tumbuhan  namun  sebagian  besar  tanah  ini  dipengaruhi  oleh  unsur  bahan induk sehingga menjadikan kurang subur bagi lahan pertanian.
2. Podsolik Merah Kuning, jenis tanah ini menempati wilayah Kota Balikpapan sekitar 80%, keadaan tekstur tanah liat, porositas jelek dan mudah larut bersama air.
3. Tanah  Pasir,  sekitar  15%  dari  wilayah  Kota  Balikpapan,  tanah  pasir  ini  mengandung kuarsa, lempung serta serpih dengan sisipan napal dan batu bara, berwarna kecoklatan agak kelabu, porositas baik, rapuh dan tingkat erosi sangat tinggi.
Kondisi  jenis  tanah  ini  salah  satu  yang  penyebab  mengapa  air  tanah  di  Balikpapan kurang memenuhi standar kualitas air bersih. Persyaratan bagi masing-masing standar kualitas air  masih  perlu  ditentukan  oleh  4  (empat)  aspek  yaitu  :  persyaratan  fisis,  kimia,  biologis, radiologis. Persyaratan fisis ditentukan oleh faktor-faktor kekeruhan, warna, bau maupun rasa. Persyaratan kimia ditentukan oleh konsentrasi bahan-bahan kimia seperti arsen, klor, tembaga, sianida, besi dan sebagainya. Persyaratan biologis ditentukan baik oleh mikroorganisme yang pathogen, maupun yang  non pathogen. Kualitas air tanah masih di  bawah standar air bersih karena  kandungan  logam  besi  (Fe)  sangat  tinggi  yaitu  1,0  mg/l  (PerMenKes  RI  No 416/Per/IX/1990). Kondisi air tanah dan kandungan kimianya berturut-turut ditunjukkan pada gambar 3.
Gambar 3. Kondisi air tanah atau air sumur dimasyarakat
Tabel 1. Kandungan Air Tanah di Balikpapan
(Sumber: UPT Laboratorium Kesehatan dan radiologi DKK Balikpapan, 2017)
Sedangkan kondisi  air tanah yang gunakan oleh  Masyarakat  Rt  36 Kelurahan Garaha  Indah dapat dilihat pada gambar 4.
Gambar 4. Kondisi air di Lingkungan Rt 36 Graha Indah Balikpapan Utara
Berdasarkan informasi dari masyarakat disana dari pertama mereka menempati rumah sampai sekarang masyarakat belum pernah merasakan air bersih, banyak masyarakat dan santri yang terpaksa memanfaatkan air yang dibawah standar air bersih. Tentu saja hal ini akan berakibat kurang baik bagi kesehatan masyarakat dan santri pada jangka pendek, kualitas yang kurang baik  dapat  mengakibatkan  muntaber,  diare,  kolera,  tipus,  atau  disentri.  Hal  ini  dapat  terjadi pada keadaan sanitasi lingkungan dan kualitas air yang buruk. Bila air tanah dan air permukaan
No Parameter Satuan Komposi si Kadar maksimum yang diperbolehkan FISIKA 1 Bau - - 2 Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS) mg/l 3000 1500 3 Kekeruhan NTU 48 25 4 Rasa - - 5 Suhu 0 C 30 Suhu udara k/l 30 0 C 6 Warna TCU 65 50 7 pH mg/l 7,6 6,9 – 9,0 Kimia 1 Besi (Fe) mg/l 7,53 1,0 2 Flourida mg/l 0,18 1,5 3 Kesadahan mg/l 302 500 4 Klorida mg/l 95 600 5 Mangan (Mn) mg/l 0,49 0,5 6 Nitrat mg/l 0,49 10 7 Nitrit mg/l 5,3 1,0 8 Seng mg/l 0,2 15 9 Sulfat mg/l 89 400 10 Zat Organik mg/l 34 10
tercemari  oleh  kotoran,  secara  otomatis  kuman  kuman  tersebar  ke  sumber  air  yang  dipakai untuk  keperluan  rumah  tangga.  Dalam  jangka  panjang,  air  yang  berkualitas  rendah  atau dibawah standar air bersih dapat mengakibatkan penyakit keropos tulang, korosi gigi, anemia, dan kerusakan ginjal. Hal ini terjadi karena terdapatnya logam logam yang berat yang banyak bersifat toksik (racun) dan pengendapan pada ginjal (Kusnaedi, 2002). Sehingga solusi yang ditawarkan ini yakni pembuatan alat penjernih air dengan transfer Ipteks berupa pelatihan cara penggunaan  dari  alat  tersebut  serta  solusi  yang  harus  diatasi  jika  alat  tersebut  mengalami masalah.
Sehingga  dari  permasalahan  diatas  maka  perlu  adanya  inovasi  Teknologi  yang mendukung  untuk  meningkatkan  kualitas  air  bersih  yang  berstandar  kesehatan  masyarakat yang  memenuhi  parameter  kualitas  air  dari  segi  fisika,  kimia  dan  biologi  yaitu  dengan membantu  memberikan  pelatihan  dan  ketrampilan  tentang  cara  merawat,  memelihara  alat pengolahan  tersebut  dan  membuat  Teknologi  Pengolahan  air  bersih  yang  terdiri  dari  proses netralisasi,  aerasi,  koagulasi,  flokulasi,  sedimentasi  dan  filtrasi  yang  diharapkan  dapat menyisihkan kadar besi dan menjadikan air tanah yang berbau dan berwarna kuning tadi akan berubah  menjadi    air  bersih  yang  sehat  yang  dapat  digunakan  untuk  masyarakat  dalam keperluan sehari-harinya.

## METODE PELAKSANAAN
Dalam  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  melibatkan  masyarakat.  Metode  pelaksanaan meliputi beberapa tahap:
1. Tahap  pendahuluan  sebelum  pelatihan  tim  PKM  menyiapkan  alat  dan  bahan  yang diperlukan seperti bak penjernihan, pipa 2 in, ball valve, elbow, gergaji, lem, reduser, shok drat, pompa air. Sedangkan bahannya antara lain kerikil, karbon aktif dan pasir silika.
2. Melakukan kesepakatan waktu dan tempat untuk dilakukan kegiatan pelatihan antara tim PKM dengan Mitra.
3. Pertemuan  pertama  didalam  Pelatihan  tim  PKM  memberikan  pemahaman  terhadap  air tanah yang kualitasnya dibawah standar air bersih beserta efek yang terjadi jika dikonsumsi oleh manusia.
4. Kemudian Tim PKM memberikan penjelasan tentang air bersih beserta manfaatnya.
5. Selanjutnya Tim PKM memberikan pengetahuan tentang teknologi pengolahan air secara lisan dan praktek/demonstrasi untuk membuat dan merakit bak koagulasi dan flokulasi.
6. Kemudian  Tim  PKM  bersama  masyarakat,  membuat  alat  teknologi  tepat  guna  yang meliputi bak penjernihan, instalasi pipa, pompa secara bersama-sama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari semua rangkaian kegiatan yang dilakukan, warga keluarahn graha indah sangat antusias mengikuti kegiatan ini, hal ini terlihat dari banyaknya warga yang terlibat dalam setiap kegiatan yang  dilaksanakan  mulai  dari  sosialisasi  kegiatan,  dan  pengerjaan  struktur  bak  penjernihan. Kegiatan  ini  menghasilkan  teknologi  tepat  guna  berupa  bak  penampungan  yang  berfungsi sebagai media filtrasi air bersih.
Gambar 5. Tim PKM melakukan sosialisasi kegiatan
Kegiatan yang pertama adalah Tim PKM melakukan sosialisasi kepada warga kelurahan graha indah  terkait  semua  rangkaian  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan,  mulai  dari  penjelasan program, jadwal pelaksanaan dan model bak penjernihan yang akan dibuat.
Gambar 6. Penyiapan bahan dan peralatan
Kegiatan yang kedua adalah Tim PKM menyiapkan bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk membuat bak penjernihan.
Kegiatan ketiga adalah Tim PKM bersama warga kelurahan graha indah secara swadaya secara antusias  melakukan  pembangunan  bak  penjernihan  dengan  ukuran  4  x  2  m 2 .  Kegiatan  ini dimulai dari pengukuran, penggalian pondasi,  perakitan besi, dan pemasangan batu gunung. Selanjutnya  dilakukan  pegecoran  sloof,  pemasangan  dinding  bak  penjernihan  dan  finishing struktur bak penjernihan.
Gambar 8. Bak Penjernihan
Bak  penjernihan  yang  dihasilkan  melalui  kegiatan  ini  dapat  menampung  kurang  lebih  9000 liter air. Dengan demikian kebutuhan air bersih warga kelurahan graha indah dapat terpenuhi dengan baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil yang dicapai dapat disimpulkan bahwa kegiatan program pengabdian kepada masyarakat yang berjudul “Penerapan Teknologi Pengolahan dan Peningkatan Distribusi Air Bersih  Di  Lingkungan  Masyarakat  Rt  36  Kelurahan  Graha  Indah  Balikpapan  Utara”  dapat dilaksanakan dengan baik. Kegiatan ini menghasilkan produk berupa bak penjernihan air bersih dalam rangka meningkatkan kualitas mutu air bersih dan meningkatkan kuantitas distribusi air yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya bak penampungan yang dapat memuat kurang lebih 9000 m 3 air bersih dapat mengatasi keterbatasan air bersih yang digunakan mitra untuk  kebutuhan  sehari-hari.  Adapun  rekomendasi  yang  dapat  diberikan  untuk  kegiatan selanjutnya  adalah  mengembangkan  teknologi  yang  ramah  dan  murah  yang  dapat meningkatkan kualitas mutu air.

## DAFTAR PUSTAKA
Danielyn, 2009. Analisa kualitas air bersih di Balikpapan, Balikpapan, Peraturan Menteri Kesehatan, 2017. Syarat-syarat dan pengawasan Kualitas Air, PerMenKes RI No 32/MENKES/2017, Jakarta.
Kusnaedi, 2002. Mengolah air gambut dan air kotor untuk air minum. Jakarta:Suradaya. Said,  N,I,  2003.  Metode  Praktis  Penghilangan  Zat  Besi  dan  mangan  di  dalam  Air  Minum, Jakarta : Kealair BPPT, 2003.

## Before
After