## JURNAL TEKNIK SIPIL : RANCANG BANGUN
Website: http://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/rancangbangun
Perencanaan Instalasi Air Bersih Desa Lembangloe Kabupaten Gowa
Kasmawati 1 , Fausiah Latif 2 , Indriyanti 3 , Farida G 4 , Lutfi Hair Djunur 5
(1,2,3,4,5) Program Studi Teknik Sipil/Pengairan, Fakultas Teknik , Universitas Muhammadiyah Makassar

## Abstrak
Instalasi air  bersih merupakan  perencanaan  pembangunan  alur air  bersih dari  sumber air melalui  komponen  penyalur dan  penyambungnya  ke  bak  –  bak  penampungan air maupun  kran-kran  yang  berfungsi  untuk  memenuhi kebutuhan air dalam  kehidupan  sehari-hari .  Seiring  dengan  bertambahnya  jumlah  penduduk  setiap  tahun,  maka  Desa Lembangloe  setiap  tahun  harus  meningkatkan  jumlah  ketersediaan  air  bersihnya  dalam  pemenuhan  kebutuhan masyarakatnya. Di mana Desa Lembangloe ini jauh dari jangkauan proiritas pemenuhan air yag disediakan Pemerintah, dalam  hal  ini  PDAM,  sehingga  diperlukan  adanya  perencanaan  instalasi  air  bersih.  Tujuan  Penelitian  ini  untuk mengetahui  berapa  proyeksi  jumlah  kebutuhan  air  selama  10  tahun  mendatang  dan  kapasitas  tampungan  yang dibutuhkan berapa kubik dalam pemenuhan kebutuhan air serta jarak dan alur pipa yang akan dilalui. Metode penelitian yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  pengambilan  data  secara  secara  langsung  kemudian  menghitung  proyeksi kebutuhan  dengan  metode  aritmetik  dan  metode geometric.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa proyeksi  kebutuhan air di Desa Lembangloe meningkat  1% setiap tahun, kapasitas tampungan Reservoir/PMA sebesar 9,44 m 3 serta jarak pipa yang dilalui dari PMA sampai ke rumah-rumah warga yaitu sejauh 2000 meter.
Keywords : Air Bersih, Kapasitas Tampungan, Proyeksi.

## 1. Pendahuluan
Kebutuhan  mendasar  manusia  salah  satunya adalah  air  bersih.  Baiknya    kesehatan  masyarakat, meningkatnya perekonomian suatu daerah, terjalinnya  sistem  sosial  dan  peningkatan  tata kehidupan  daerah  ini  sangat  dipengaruhi  oleh tersedianya  air  bersih  di  daerah.  Oleh  karena  itu, diperlukan    sarana    pengolahan  air    minum    yang memenuhi    kriteria    kuantitas,  kualitas  dan kontinuitas. Mengingat  kondisi  eksisting kehidupan dan aktivitas manusia, air mempunyai makna ganda: pertama  air  sebagai  faktor  lingkungan  dan  ekologi pembangkit  sistem;  dan  kedua  air  sebagai  bahan baku  untuk  kegunaan  yang  berbeda-beda  seperti  air minum,  industri,  pertanian,  perikanan,  rekreasi,  dan lain-lain (Morar, Rus, & Lung, 2016). Bertambahnya  jumlah  penduduk  setiap  tahun, mengakibatkan meningkatnya permintaan kebutuhan air. Oleh karena itu, dibutuhkan explorasi sumber air baku  dan  pengembangan  instalasi  pengolahan  air minum  yang  efisien  (Bello,  Hamam,  &  Djouani, 2014).
Saat  ini,  penelitian  telah  dilakukan  tentang bagaimana  memperlakukan  air  secara  efektif  dan meningkatkan proses pengolahan  air  terus  menerus dalam    rangka    memenuhi    kebutuhan    manusia (Nadya,  Faieza,  Norzima,  &  Ismail,  2015). Mengoptimalkan  sumber  daya  air  yang  ada    yang memiliki    potensi    baik    dalam    memenuhi kebutuhan    air    masyarakat,  sehingga  seluruh masyarakat  memiliki  akses  air  minum  dengan pasokan  aliran  yang  tersedia  (Londoño,  Segrera,  & Jaramillo,  2017).  Pengolahan  air  minum  ini
bertujuan  untuk  memasok  air  minum  yang  aman yang  memenuhi  persyaratan  mutu  yang  ditetapkan oleh undang-undang, dan yang paling penting dalam merencanakan  sistem  pengolahan  air  minum  adalah untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumen.  Selain  itu, tujuan  utama  ini  berfokus  pada  bagaimana  untuk mengoperasikan    seluruh    sistem  pengolahan  air dengan  biaya  efektif  dan  berkelanjutan  (Biela, 2016).
Desa Lembangloe merupakan salah satu desa di Kecamatan Biringbulu dengan letak Goegrafis: Desa Lembangloe  berada  124  Km dari  Ibu  Kota  Provinsi atau  115  Km  dari  Kota  Sungguminasa  Ibu  Kota Kabupaten  Gowa  atau  15  Km  dari  Ibu  Kota Kecamatan  Biringbulu  yang  memiliki  luas  wilayah 9,33 Km 3 yang memiliki akses air bersih yang susah dengan peningkatan jumlah penduduk yang bertambah setiap tahun.
Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap  tahun,  maka  Desa  Lembangloe  setiap  tahun harus meningkatkan jumlah ketersediaan air bersihnya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakatnya.  Di  mana  Desa  Lembangloe  ini  jauh dari  jangkauan  proiritas  pemenuhan  air  yag disediakan  Pemerintah,  dalam  hal  ini  PDAM. Sehingga,  masyarakat  di  Desa  Lembangloe  selama ini  memenuhi  kebutuhan  air  dengan  mengambil  air di  sungai.  Yang  secara  kasat  mata  tidak  memenuhi sebagai  standar  mutu  air  bersih.    Desa  lembangloe sebenarnya  memiliki  sumber  air  baku  yang  baik hanya  saja  jauh  dari  pemukiman  dan  jalan  yang ditempuh  cukup  terjal.  Dan  tidak  memungkinkan untuk  menggunakan  mesin  pompa  air.  Keberadaan air  sangat  penting  bagi  manusia,  karena  manusia
tidak dapat bertahan hidup tanpa air. 65% dari tubuh manusia  terdiri  dari  air.  Sebagian  dari  air  setiap harinya    dibutuhkan    untuk    irigasi,    pembangkit tenaga  listrik,  rekreasi, industri dan penggelontoran air buangan. (Al-Layla, 1978).
Kehilangan    tenaga    dinyatakan    dalam    tinggi zat    cair.    Karena    adanya  kehilangan  tenaga  akibat gesekan  maka  garis  tenaga  akan  selalu  menurun  ke arah  aliran  (Triadmodjo,  1993).
Tujuan  dari  penelitian  adalah  untuk  mengetahui proyeksi  kebutuhan  air  Desa  Lembangloe  dan kapasitas  tampungan  air  yang  memenuhi  kebutuhan air secara kontinuitas.

## 2. Metode
Proses pengolahan data meliputi: 1. Proyeksi    Jumlah    penduduk    hingga    tahun rencana,  dengan  menggunakan  3 metode yaitu , metode geometrik, aritmatik, dan eksponensial.  Dari  hasil  ketiga  perhitungan metode  tersebut,  selanjutnya  akan  dipilih metode yang akan digunakan dengan pengujian metode proyeksi penduduk.
2. Perhitungan  kebutuhan  air  bersih  hingga  tahun rencana dengan menghitung :
- Kebutuhan air domestic
- Kebutuhan total
- Kehilangan air
- Kebutuhan air rata-rata
- Kebutuhan air harian maksimum
- Kebutuhan air jam puncak
3. Perencanaan  Sistem  yang  diawali  dengan mengukur  besar  debit  air  di  sumber,  mengukur elevasi jalur pipa menggunakan GPS .
Dengan  perkiraan  calon  pelanggan  yang  ada, maka  dapat  dihitung  perkiraan  kebutuhan    air minum  yang  harus  disediakan  untuk  tahun-tahun mendatang. Proyeksi  kebutuhan  air  ini  didasarkan
pada    pendekatan    pola    dan    tingkat  pemakaian  air saat ini.
Kriteria perencanaan:
a. Pada  perencanaan  PMA  dan  Reservoir  ini dengan  tingkat  pelayanan  adalah  sebesar  80% dari  total  penduduk    daerah  pelayanan  pada akhir tahun rencana;
b. Tingkat  kebocoran  sebesar  25  %  dari  total kebutuhan air pada akhir tahun perencanaan;
c. Faktor  pemakaian  maksimum  sebesar  1,2  dari pemakaian  rata-rata,  karena  faktor-faktor  yang mempengaruhi  pemakaian  maksimum,  seperti musim dan keadaan  sosial  budaya  masyarakat terhadap    kebutuhan    air    tidak    terlalu berfluktuasi;
d. Faktor  pemakaian  puncak  sebesar  2  dari pemakaian rata-rata, dikarenakan kondisi  sosial masyarakat    dan    jenis    aktivitas    yang    belum beragam  (kombinasi),  serta  bila  di  lihat  dari perkembangan  kota  yang  belum  terlalu  tinggi, sehingga  fluktuasi  pemakaian  pada  jam  puncak tidak cukup tinggi.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Pertumbuhan Penduduk
Kebutuhan  air  baku  dapat  kita  hitung  dengan terlebih dahulu menentukan berapa jumlah petumbuhan  penduduk/konsumen  yang  akan  kita penuhi kebutuhan airnya selama 10 tahun yang akan datang.  Laju  pertumbuhan  penduduk  ini  kita  hitung dari  jumlah  penduduk  yang  sudah  ada  dari  tahun 2015-2019.
Selanjutnya  dalam  menentukan  proyeksi penduduk  kita  hitung  dengan  menggunanakan  dua metode, yaitu
1. Metode aritmetik 𝑃 𝑛 = 𝑃 𝑜 + 𝑛𝑟
2. Metode geometrik
𝑃 𝑛 = 𝑃 𝑜 (1 + 𝑟) 𝑛
Tabel 1 . Hasil Perhitungan Proyeksi Penduduk Metode Aritmetik
Metoda Geometri Proyeksi rata-rata Pn = Po + nr Pn = Po (1 + r) n 2019 0 3181 3181 3181 2020 1 3212 3213 3212 2021 2 3243 3245 3244 2022 3 3274 3277 3276 2023 4 3305 3310 3308 2024 5 3336 3343 3340 2025 6 3367 3376 3372 2026 7 3398 3410 3404 2027 8 3429 3444 3437 2028 9 3460 3479 3469
Tahun n
Sumber : Hasil Olah Data (2021)
Gambar 1 . Grafik Proyeksi Kebutuhan Air
Dari  gambar  di  atas  dapat  kita  ketahui  bahwa antara  metode  geometri  deangan  metode  aritmetik, tingkat  pertumbuhan  penduduknya  hampir  sama. Dari  dua  metode  di  atas  masing-masing  mengalami peningkatan sekitar 1%.
Dari  hasil  perhitungan  pertambahan  jumlah penduduk  kita  dapat  menghitung  berapa  besar peningkatan  kebutuhan  air  Desa  Lembangloe  setiap tahun.  Dalam  penentuan  jumlah  kebutuhan  air  di
Desa  Lembangloe,  ada  beberapa  tahap  perhitungan yang  kami  lakukan,  yaitu  menetukan  berapa kebutuhan  air  maksimum  tiap  jiwa  dalam  sehari, kemudian  diperkalikan  dengan  jumlah  penduduk dalam  setahun.  Selain  itu,  kami  menghitung  berapa besar kehilangan air ketika melewati pipa. Pada hasil perhitungan  ini,  akan  ditampilkan  dalam  tabel berikut:
Tabel 2 . Hasil Proyeksi Kebutuhan Air
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 m 3 /hr 286.290 289.115 291.954 294.808 297.676 300.559 303.457 306.370 309.298 312.242 m 3 /dtk 3,31 3,35 3,38 3,41 3,45 3,48 3,51 3,55 3,58 3,61 m 3 /hr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m 3 /dtk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m 3 /hr 71.573 72.279 72.989 73.702 74.419 75.140 75.864 76.593 77.325 78.060 m 3 /dtk 0,83 0,84 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,89 0,90 m 3 /hr 357.863 361.394 364.943 368.510 372.095 375.699 379.322 382.963 386.623 390.302 m 3 /dtk 4,14 4,18 4,22 4,27 4,31 4,35 4,39 4,43 4,47 4,52
Tahun Non Domestik Kehilangan Air Kehilangan Air Jumlah kebutuhan Total Jenis Pengguna Satuan Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Non Domestik

## Total
Sumber : Hasil olah Data (2021)
3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Jum la h P end ud uk (J iw a) Tahun Proyeksi Aritmetik Geometrik Rata-rata 4,00 4,20 4,40 4,60 2019 2020 2021 2022
2023 2024 2025 2026 2027 2028
K ebu tuh an A ir ( m 3 /d tk )
Grafik  proyeksi  kebutuhan  air  di  atas menjelaskan  bahwa  peningkatan  jumlah  kebutuhan air  di  Desa  Lembangloe  dari  tahun  2019  sampai tahun  2028  dalam  hal  ini  10  tahun  mendatang mengalami  peningkatan  signifikan.  Sehingga  dari gambaran  ini  kami  sudah  dapat  memperkirakan bagaimana  kapasitas  tampungan  air  yang  akan direncanakan.

## 3.2. kapasitas Tampungan PMA/Reservoir
Dalam  menentukan  kapasitas  tampungan  ada beberapa hal yang perlu disiapkan, yaitu
diantaranya:  Proyeksi  jumlah  penduduk,  Proyeksi kebutuhan  air  selain  itu  kita  juga  perlu  mengukur debit  air  yang  tersedia  di  sumber  air.  Pada  tabel berikut kami menyajikan hasil perhitungan kapasitas tampungan  yang  direncanakan  pada  10  tahun mendatang  dengan  periode  antara  tahun  2019  – tahun 2028. Untuk perhitungan kapasitas tampungan Reservoir,  di  sini  saya  mengambil  satu  dusun  di Desa  Lembangloe,  yaitu  Dusun  Lappara  yang  akan ditampilkan pada tabel berikut.
Tabel 3 . Perhitungan Dimensi Reservoir
1 Jumlah penduduk jiwa 313
346 382 421 1 Pelayanan penduduk % 100 100 100 100 2 jiwa 313 346 382 421 3 2 Pelayanan SR % 100 100 100 100 4 jiwa 313 346 382 421 5 (5)= ((4)*(3))/100 jiwa/sb 5 5 5 5 6 Jmlh. Sb 63 69 76 84 7 (7)= (5) / (6) Pemakaian Air Lt/org/hr 90 90 90 90 8 Lt/sb/hr 450 450 450 450 9 (9)= (8) x (6) Lt/det 0,33 0,36 0,40 0,44 10 (10)=(5)x(8)/86400 3 Pelayanan KU / HU % - - - - 11 (11)= 100 - (4) jiwa - - - - 12 (12)=(11)/100*(3) jiwa/HU 100 100 100 100 13 Jmlh. HU - - - - 14 (14)=(12)/(13) Pemakaian Air Lt/org/hr 60 60 60 60 15 Lt/HU/hr 6.000 6.000 6.000 6.000 16 (16)=(13)*(15) Lt/det - - - - 17 (17)=(12)*(15)/86400 4 Total Domestik Lt/det 0,33 0,36 0,40 0,44 18 (18)=(10)+(17) 5 Total Non Domestik % 0 0 0 0 19 Lt/det - - - - 20 6 Total Kebutuhan Air Lt/det 0,33 0,36 0,40 0,44 21 (21)=(18) + (20) 7 Kehilangan Air % 25 25 25 25 22 Lt/det 0,08 0,09 0,10 0,11 23 (23)=(21)*(22)/100 8 Kebutuhan Air - Rata-rata Lt/det 0,41 0,45 0,50 0,55 24 (24)=(21)+ 23) - Harian Puncak Faktor 1,1 1,1 1,1 1,1 25 Lt/det 0,45 0,49 0,55 0,60 26 (26)=(24)* (25) M 3 /hari 1,61 1,78 1,97 2,17 27 (27)=(26)x3600/1000 M 3 /hari 38,73 42,77 47,22 52,13 28 (28)=(27)*24 - Jam Puncak Faktor 1,5 1,5 1,5 1,5 29 Lt/det 0,61 0,67 0,75 0,82 30 (30)=(24)*(27) 9 Kebutuhan Air Baku Faktor 3,0 3,0 3,0 3,0 31 Lt/det 1,34 1,48 1,64 1,81 32 (32)=(26)*(33) 10 Volume Resevoir M 3 7,75 8,55 9,44 10,43 33 (30)=(0.2)*(28) 10th 15th KODE CARA HITUNG
No Uraian Satuan Tahun Proyeksi Ke n
ANALISA PERHITUNGAN
5th Tahun Perencanaa n
Sumber: Hasil Olah Data
Dari  tabel  di  atas  dijelaskan  bahwa kapasitas  tampungan  dari  tahun  rencana,  5  tahun dan  10  tahun  rencana  mengalami  peningkatan
yang cukup besar. Dimana pada 10 tahun rencana mencapai  9,44  m 3 .  Berikut  ditampilkan  desain gambar 10 tahun yang akan datang.
Gambar 3 . Denah PMA/Reservoir
Gambar 4. Potongan A – A
Gambar 5. Potongan B – B

## 3.3 Jarak Pipa Yang Dilalui Dalam Perencanaan
Tabel 4 . Perhitungan Hidrolis Pipa
DATA BEBAN  NODE BEBAN PIPA PERHITUNGAN HEAD LOSS No Jalur Node Elevasi Beda Tinggi Pjg Pipa Slope Jmlh. Pddk Kebuth. Air Jmlh. Pddk Kebut. Air Kebut air Jmlh. Pddk Jmlh. Pddk Flow Flow Koeff HW Diam. Pipa Diam. Pipa Hloss Total Hloss HGL Sisa Kcptan Pipa h ^h L S yg dilayani Proy 15 thn Proy 15 thn jam puncak yg disuplai Proy 15 thn Jam Puncak C D teoritis D desain per 100 m (+10% minor) Tekan V (+ m) (m) (m) (%) (jiwa) (lt/d) (jiwa) (lt/dt) (l/dt) (jiwa) (jiwa) (lt/dt) (lt/dt) (mm) (mm) (m) (m) (m) (m) (m/dtk) P0 195,00 0 195,00 0 P0 - P1 R P1 R 189,00 6,00 100 6,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 129 0,00 45,20 0,00 0,00 195,00 6,00 0,00 1 P0 - P2 P2 185,00 4,00 126 3,17 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 129 0,00 45,20 0,00 0,00 195,00 10,00 0,00 2 P2 - P3 P3 181,00 4,00 98 4,08 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 130 0,00 45,20 0,00 0,00 195,00 14,00 0,00 3 P3 - P4 P4 176,00 5,00 67 7,46 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 130 0,00 45,20 0,00 0,00 195,00 19,00 0,00 4 P4 - P5 P5 173,00 3,00 43 6,98 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 130 0,00 45,20 0,00 0,00 195,00 22,00 0,00 5 P5 - P6 P6 168,00 5,00 86 5,81 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 130 0,00 45,20 0,00 0,00 195,00 27,00 0,00 6 P6 - P7 P7 163,00 5,00 94 5,32 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 130 0,00 45,20 0,00 0,00 195,00 32,00 0,00 7 P7 - P8 P8 158,00 5,00 34 14,71 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 130 0,00 45,20 0,00 0,00 195,00 37,00 0,00 8 P8 - P9 P9 154,00 4,00 106 3,77 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 130 0,00 45,20 0,00 0,00 195,00 41,00 0,00 9 P9 - P10 P10 146,00 8,00 106 7,55 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 130 0,00 45,20 0,00 0,00 195,00 49,00 0,00 10 P10 - P11 P11 143,00 3,00 69 4,35 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 131 0,00 45,20 0,00 0,00 195,00 52,00 0,00 11 P11 - P12 P12 144,00 -1,00 60 (1,67) 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 131 0,00 45,20 0,00 0,00 195,00 51,00 0,00 12 P12 - P13 P13 145,00 -1,00 109 (0,92) 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 131 0,00 45,20 0,00 0,00 195,00 50,00 0,00 13 P13 - P14 P14 141,00 4,00 76 5,26 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 131 0,00 45,20 0,00 0,00 195,00 54,00 0,00 14 P14 - P15 P15 139,00 2,00 78 2,56 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 131 0,00 45,20 0,00 0,00 195,00 56,00 0,00 15 P15 - P16 P16 142,00 -3,00 103 (2,91) 33 0,03 33 0,03 0,05 313 313 0,33 0,49 131 29,74 45,20 0,38 0,43 194,57 52,57 0,31 16 P16 - P17 P17 150,00 -8,00 135 (5,93) 40 0,04 40 0,04 0,06 280 280 0,29 0,44 131 24,64 45,20 0,31 0,46 194,10 44,10 0,27 17 P17 - P18 P18 155,00 -5,00 116 (4,31) 40 0,04 40 0,04 0,06 240 240 0,25 0,38 131 24,81 45,20 0,23 0,30 193,80 38,80 0,23 18 P18 - P19 P19 156,00 -1,00 72 (1,39) 40 0,04 40 0,04 0,06 200 200 0,21 0,31 131 29,20 45,20 0,17 0,13 193,67 37,67 0,20 19 P19 - P20 P20 159,00 -3,00 60 (5,00) 40 0,04 40 0,04 0,06 160 160 0,17 0,25 131 20,63 45,20 0,11 0,07 193,60 34,60 0,16 19 P20 - P21 P21 163,00 -4,00 67 (5,97) 40 0,04 40 0,04 0,06 120 120 0,13 0,19 131 17,83 45,20 0,07 0,05 193,55 30,55 0,12 19 P21 - P22 P22 167,00 -4,00 54 (7,41) 40 0,04 40 0,04 0,06 80 80 0,08 0,13 131 14,62 45,20 0,03 0,02 193,53 26,53 0,08 19 P22 - P23 P23 175,00 -8,00 141 (5,67) 40 0,04 40 0,04 0,06 40 40 0,04 0,06 131 11,87 45,20 0,01 0,01 193,52 18,52 0,04 2000 313 0,33 313 0,33 0,49
Sumber: Hasil Pengukuran dan Olah Data (2021)
Pada  perencanaan  ini,  untuk  menetukan berapa  jarak  pipa  yang  dilalui  untuk  sampai  di rumah – rumah warga ada beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu mengukur elevasi tiap titik – titik pengamatan dengan menggunakan GPS dan pada pengukuran ini didapatkan jarak yang dilalui pipa adalah sebesar 2000 meter. Selain itu, menghitung hidrolis untuk menentukan besarnya tekanan pipa. Hasil  pengukuran  dan  perhitungan  tekanan  dapat dilihat pada table 4.
Pada tabel hasil perhitungan hidrolis di atas, khususnya  pada headloss ,  ada  dua  warna.  Warna ini  menjelaskan  bahwa  apabila  hasil  hitungan menghasilkan  warna  hijau  maka  tekanan  tersebut sangat  aman.  Dan  apabila  hasil  perhitungan menghasilkan  warna  merah,  maka  masuk  dalam kategori danger (pipa  akan  pecah  karena  tekanan air  sangat  besar),  tetapi  untuk  kategori  ini  ada batas  toleransi,  meskipun  hasilnya  warna  merah tetapi  nilai  yang  dihasilkan  masih  kurang  dari  60 m  maka  ini  masih  tergolong  aman untuk dilewati air.  Dalam  hal  ini,  pipanya  aman.  Berikut digambarkan  jalur  –  jalur  yang  dilalui  pipa  pada perncanaan.

## 4. Kesimpulan
Dari  penelitian  ini  disimpulkan  bahwa  di Desa Lembangloe mengalami peningkatan kebutuhan  air  setiap  tahun  sebesar  1%.  Dengan meningkatnya  kebutuhan  air  masyarakat  Desa Lembangloe,  maka  kapasitas  tampungan  air/ Reservoir mencapai 9,44 m 3 untuk perncanaan 10 tahun mendatang yang dapat memenuhi kebutuhan  air  masyarakat  secara  continue.  Untuk
sampai ke rumah – rumah warga dibutuhkan jarak pipa sejauh 2000 meter.

## Daftar Pustaka
Al-Layla,  M.  Anis.  1978. Water  Supply Engineering  Design. Dean.  College  of Engineering University of Mosul: Iraq.
Bello,  O.,  Hamam,  Y.,  &  Djouani,  K.  (2014).
Coagulation  process  control  in  water treatment  plants  using  multiple  model predictive control .
Alexandria Engineering  Journal , 53(4),  939–948. https://doi.org/10.1016/j.aej.2014.08.002
Chatib,  Benny.  1991.  Penyediaan  dan  Teknologi Pengolahan Air Minum.
Droste,  Ronald  L.  1997. Theory  and  Practice of    Water    and    Wastewater  Treatment. John Willey & Sons, Inc.
Fair,  Geyer.  1968. Water  and  Wastewater Engineering (Water Purification and
Wastewater  Treatment  and  Disposal). John Willey & Sons, Inc.
Fair,  G.  M.  1971. Elements  of  Water  Supply  and Wastewater  Disposal .  Wiley  International, Edition.
Kawamura,  Susumu.  1990. Integrated  Design  of Water  Treatment  Facilities .  John  Willey  & Sons, Inc.
Keputusan    Menteri    Kesehatan    RI    No.    907/
Menkes/  SK/  VII/  2002  Tentang  Syarat- syarat  dan  Pengawasan  Kualitas  Air Minum, 2002
Konsep  Penyusunan  Standar  Pelayanan  Bidang Air    Minum,   Departemen  Pemukiman dan Prasarana  Wilayah  Direktorat  Jendral  Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, 2004
Kuera,  T.,  Tuhovk,  L.,  &  Biela,  R.  (2016).
Methodology  for  the  Estimation  of  the Technical    Condition    in    the    Case    of Water    Treatment    Plants. Procedia Engineering, 162, 71–76.
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.11.01 6
Londoño, L., Segrera, J., & Jaramillo, M. (2017). Water  Distribution  System  of  Santa   Marta city, Colombia.    Procedia    Engineering, 186,
20–27.
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.03.20 3
Iing  Surya  Marlis.  (2017).  Perencanaan  Instalasi
Pengolahan Air Minum
Kelurahan
Tarantang  Kecamatan  Lubuk  Kilangan
Kota Padang, Skripsi
Departemen  PU,  Jenderal  Cipta  Karya.  Petunjuk Praktis Pembangunan PMA.
NMC  CSRRP  DI  Yogyakarta,  Cental  Java  and West Java Pedoman Perencanaan Pengadaan Air Bersih
Regina  Nggadas.  (2014).  Perencanaan  Sistem Jaringan  Air  Bersih  Untuk  Melayani Daerah  Kecamatan  Mamboro  Kabupaten Sumba Tengah, Skripsi.