## PERANCANGAN SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK  TENAGA HYBRID
ANTARA PLN DAN PLTS
Benediktus Boranpil Juen ‘ 1 , Ir I Wayan Suriana , S.T.,  M.T.,  IPM.,ASEAN  Eng. ’ 2, ,Ir.I Wa ya n Suka da na,S.T.,M.T.,IPM.,ASEAN  Eng 3 , Ir.I Wa ya n Suga ra  Ya sa  S.T.,,M.T.
1 Ma ha siswa  Jurusa n Elektro, Fa kulta s Teknik da n Informa tika,Universita s Pendidika n Na siona l (Undikna s) Denpa sa r E-ma il benijuen95@gma il.com
2 Dosen Progra m Studi Teknik Elektro  Universita s Pendidika n Na siona l Denpa sa r, Jln Bedugul No. 39, Sida ka rya  Denpa sa r Ba li, Indonesia
E-mail  :
ABSTRACT: The need for energy in the world continues to increase while the fossil energy source used continue to run out, so an alternative energy is needed to supply energy needs. Electrical energy is an indispensable energy. The sun (sunlight) is one of the renewable energy, it can be used to generate electrical energy. Indonesia is a tropical country, so sunlight is  available quite a lot.  To get efficient and safe (consistent) electrical energy, you can use solar energy that is backed up with PLN's electrical energy (hybrid system). The planned hybrid system uses 200 WP (11 units) Solar panels, 100 Ah 12 V batteries (1 unit), Hybrid controller system with 1000 watt inverter, 12 Volt 10 A Charger Control. In use, charging the battery current for 6 hours. The way this hybrid system works is that the voltage is read using the INA219 voltage sensor, which will be processed on the Arduino Nano, and forward it to the relay to regulate the power source used, and display how much voltage is on the LCD. When the battery voltage runs out, usually at night, or the weather is cloudy, measured at 11.2 volts or below, the relay will switch the source from the battery (inverter) to the PLN source, the relay takes 1 second. And when the weather is sunny or the solar panel is exposed to a source of sunlight, measured at 12.0 volts or above, the relay will replace the power source from PLN to the battery (inverter), and the relay takes 1 second.
Keywords: Hybrid System, Electric Power, solar panels

## PENDAHULUAN
Energi adalah suatu syarat untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Semakin banyak  energi  yang  dibutuhkan  maka  dapat meningkatakan kemakmuran manusia, selain itu kebutuhan energi  dapat menimbulkan masalah juga  dalam  penyediannya.  Energi  terbarukan sangat  dibutuhkan  mengingat  energi  fosil semakin  lama  semakin  menipis.  Energi terbarukan  adalah  suatu  sumber  energi  yang dapat  diperbaharui  sehingga  sumber  energi tersebut  tidak  akan  bisa  habis  contohnya air, panas  bumi,  matahari,  biomassa,  angin,
perubahan  suhu  laut,  biogas, biofuel dan gelombang laut menurut kebijakan nasional .
Salah satu energi terbarukan yang digunakan adalah energi matahari karena merupakan solusi yang  tepat  untuk  memenuhi  kebutuhan kehidupan manusia. Sifat dari  energi  matahari bisa dibilang kekal karena tidak akan habis dan pemanfaatannya  lebih  mudah  dibandingkan dengan  sumber  energi terbarukan  lain. Pemanfaatan dari sumber energi terbarukan harus dikembangkan karena peran dan harga dari energi fosil sendiri selalu  meningkat dan melambung tajam sebagai penyedia sumber energi yang terus- menerus selalu digunakan dari PLN .
Volume 3, No. 2 September  2020 e-ISSN 2621-5276 (online)
Universitas Pendidikan Nasional merupakan salah satu kampus yang telah menerapkan energi terbaru yaitu  energi  photovoltaik atau  disebut juga solar cell . Pemanfaatan energi surya saat ini sedang  dikembangkan  oleh  Fakultas  Teknik Elektro  untuk  dijadikan  sumber  energi  listrik alternatif. Dengan  menggunakan modul  surya energi  sinar  matahari  tersebut  dapat  diubah menjadi  energi  listrik.  Kehidupan  manusia modern  semakin  tergantung  kepada  energi, sehingga  kesejahteraannya  sangat  ditentukan oleh jumlah dan mutu energi yang dimanfaatkannya baik secara langsung maupun tidak  langsung.  Di  samping  itu,  energi  juga merupakan unsur penunjang yang amat penting dalam  proses  pertumbuhan ekonomi  dan  ikut menentukan keberhasilan pembangunan di sektor lain.  Namun  kebutuhan  energi  di  Indonesia khususnya dan di  dunia pada umumnya terus meningkat dari  tahun ke  tahun seiring  dengan pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan pola konsumsi energi itu sendiri.

## Tujuan Penelitian
Adapun Tujuan dari penelitian ini yaitu
1. Untuk mengetahui bagaimana cara merancang sistem Hibryd PLN dan PLTS.
2. Untuk  mengetahui Unjuk kerja dari  Hibryd PLN dan PLTS

## LANDASAN  TEORI

## Pembangkit Tenaga Listrik
Pembangkit tenaga listrik  merupakan salah
satu peralatan yang berfungsi untuk memproduksi  tenaga  listrik  dengan  cara mengubah  energi  potensial  menjadi  tenaga mekanik  selanjutnya  menjadi  tenaga  listrik
Perencanaan
Sistem Tenaga
Listrik
.Perencanaan  pengembangan  sistem  tenaga listrik  diperlukan prakiraan kebutuhan tenaga listrik yang dapat memberikan informasi kepada pembuat kebijakan sehingga dengan prakiraan yang  baik  akan  dapat  mengurangi  resiko pembangunan  yang  tidak  dibutuhkan. Dalam
prakiraan kebutuhan tenaga listrik  pada suatu daerah  tergantung  dari  data  yang  mencakup perkembangan  daerah  tersebut  seperti  letak daerah, jumlah penduduk, standar kehidupan, rencana  pembangunan  atau  pengembangan daerah .

## Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
PLTS adalah sebuah pembangkit listrik yang memanfaatkan sinar matahari berupa radiasi sinar foton matahari yang kemudian akan dikonversikan menjadi energi listrik melalui sel surya  (photovoltaic).  Sel  surya  (photovoltaic) sendiri  merupakan  suatu  lapisan  tipis  yang terbuat  dari  bahan semikonduktor silikon  (Si) murni dan bahan semikonduktor lainnya. Sinar matahari yang dimanfaatkan oleh PLTS ini akan memproduksi listrik DC  yang dapat dikonversi menjadi  listrik  AC  apabila  dibutuhkan.  Dan PLTS  ini  akan  tetap  menghasilkan  listrik meskipun cuaca mendung selama masih terdapat cahaya (Tjok Gd. Visnu Semara Putra, 2015)
Gambar  2.2.  Teknologi  solar  sel  on  Grid Dengan Baterai (Hybrid)
Volume 3, No. 2 September  2020 e-ISSN 2621-5276 (online)
Gambar 2.3 . Teknologi solar sel off Grid Dengan
Baterai (Hybrid)

## Panel surya
1. Pengertian Panel Surya
Energi  listrik  dapat  dibangkitkan  dengan mengubah sinar matahari melalui sebuah proses yang  dinamakan  photovoltaic  (PV).  Photo merujuk kepada cahaya dan  voltaic  merujuk kepada tegangan.  Terminologi  ini  digunakan untuk  menjelaskan  sel  elektronik  yang memproduksi  energi  listrik  arus  searah  dari energi radian matahari seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini

## Gambar 2.7. panel surya
Besarnya  daya  yang  berkurang  pada saattemperatur di sekitar panel surya mengalami kenaikan t o C dari temperature standarnya dapat dihitung menggunakan persamaan:
P saatselisiht°C = [(0,5%/ o C) x P MPP xt°C
Daya keluaran maksimum panel surya pada saat  temperaturnya naik          menjadit°C dari temperatur  standarnya  diperhitungkan  dengan persamaan:
P MPP saatselisiht°C =P MPP -  P saatselisiht°C
Keluaran dari  panel  surya  ini  sudah dapat digunakan langsung kebeban yang memerlukan sumber tegangan DC dengan konsumsi arus yang kecil.

## Battery
Battery Charge Regulator (BCR) atau sering disebut dengan Solar Charge Controller   adalah
peralatan  elektronik  yang  digunakan  untuk mengatur arus searah yang diisi ke baterai yang disuplai  oleh  panel  surya  dan  disalurkan  ke beban. Battery merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan sumber energi listrik melalui proses  elektro  kimia  yaitu  dari  proses  kimia dirubah  menjadi  tenaga  listrik  (saat  proses pengosongan) dan sebaliknya dari tenaga listrik dirubah  menjadi  proses  kimia  (saat  proses pengisian). Arus yang berasal dari battery yaitu arus searah atau arus DC.
Besar nya kapasitas total baterai (Ah) yang dibutuhkan  dalam  suatu  sistem  PLTS  dapat dihitung dengan menggunakan persamaan :
TCF  (Temperature  Correction  Factor) adalah  perbandingan  antara  daya  keluaran maksimum  panel  surya  pada saattemperatur di sekitar  panel surya  naik menjadi t° C dari temperatur standarnya dengan daya keluaran maksimum panel surya. Besarnya TCF  dapat dihitungkan menggunakan persamaan:

## TCF 𝑷 𝑴𝑷𝑷 𝒔𝒂𝒂𝒕𝒔𝒆𝒍𝒊𝒔𝒊𝒉𝒕 𝟎𝒄

## 𝑷 𝑴𝑷𝑷
Gambar 2.5. Battery Charge Regulator (BCR)

## Inverter
Inventer adalah alat yang mengubah arus DC  menjadi  AC  sesuai  dengan  kebutuhan peralatan  listrik  yang  digunakan.  Alat  ini
( 𝑨𝒉 ) = 𝑬𝑳 (% 𝑴𝒂𝒙 𝑫𝑶𝑫 𝒙 𝑻𝑪𝑭 𝒙 𝑽 𝒃𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂𝒊 𝒙𝑨𝑫
Volume 3, No. 2 September  2020 e-ISSN 2621-5276 (online)
mengubah arus DC dari baterai / aki menjadi arus AC untuk kebutuhan beban-beban yang menggunakan arus AC
Gambar 2.6. Model inventer yang digunakan dalam PLTS
Berikut formula untuk menghitung kapasitas inverter (Rashid, 1993) :
P inverter = P max x 125% Keterangan: Pinverter = Daya inverter (Watt) 40 Pmax      = Beban puncak (Watt) 125% = Kompensasi

## Arduino Nano
Arduino adalah salah satu jenis Microcontroller yang  paling  populer di  dunia.  Paling  banyak digunakan di dunia.

## Gambar 2.7 Arduino

## Charge controller
Charge controller adalah peralatan elektronik yang  digunakan  untuk  mengatur  arus  searah yang  didisike baterai dan  diambil dari  baterai kebeban.

## Hibryd Sistem
Hybrid System adalah penggabungan dua atau lebih sumber energi. Salah satu contohnya adalah solar electric system dengan sumber energi lain (seperti  generator  diesel,  pembangkit  listrik tenaga angin).
Gambar 2.10. system PLTS

## METODE PENELITIAN

## Diagram Alur Penelitian
Gambar 3.2. Diagram alur penelitian.
Mulai Studi literatur Pengumpulan alat dan bahan Perancangan alat Pemasangan alat Hybrid 1. Panel 50 WP 2. Aki 12 Volt
3. Inventer 500 Watt
4. Sensor tegangan 2
5. Arduino Nano
6. Step Down12 A 7. Relay Pembuatan Bahasa Pemrograman Pengujian Sistem
Sistem berjalan dengan baik Analisa Penyusunan laporan Selesai

## Perancangan  Sistem Hybrid (PLN-PLTS)
PLTS  Hybrid  merupakan  sistem  Listrik tenaga surya yang mengakomodasi sistem on grid dan off grid.  Kita  bisa mengkoneksikan listrik langsung ke PLN namun juga bisa menyimpan energi  listrik  ke  Baterai untuk digunakan saat pemadaman atau malam hari.
Gambar 3.3. PLTS HYBRID

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perancangan Alat Hybrid
Pada  tahap  ini  dilakukan  pemasangan keseluruhan komponen mulai dari perancangan hingga  pemasangan  alat  dan  mempersiapkan kotak untuk penempatan alat sampai pemasangan komponen elektronika.
Perancangan dan pemasangan alat perlengkapan Hybrid ke dalam Box.
Pemasangan peralatan Hybrid diagram modul LCD 16x2 i2c, untuk mengetahui tegangan pada Panel dan Aki,  pada Box PVC ukuran 15x15 cm warna hitam.
Gambar 4.1 Pemasangan peralatan Hybrid PLN dan PLTS  ke dalam kotak.
(sumber: Penulis 2021

## Diagram rangkaian pengujian   Hybrid PLN dan PLTS
Diagram rangkaian perancangan Hybid pada PLN dan PLTS bisa dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 4.2 Wiring diagram alat.

## (sumber: Penulis 2021)
Pemasangan    dan  pengujian  perlengkapan Hybrid PLN dan PLTS
Gambar 4.3 Pemasangan Perlengkapan alat Hybrid . (sumber: Penulis 2021)

## Pembuatan Program Sistem
Bahasa pemrograman   koneksi antaran alat Panel  Surya,  Control  INA219  , Nano  ,Lcd Arduino 1815
Bahasa  pemrograman  ini  berfungsi  untuk mengetahui tegangan Aki, Panel dan Pin  pada Liquidcrystal 12C yang sudah terpasang pada Box,  dengan  kode Liquidcrystal  12C  lcd  ( 0x27,16,  2):dengan Serial Begin (115200).
Ga mba r 4.4, Ba ha sa pemrogra man  koneksi a ntara n a la t  Pa nel Surya , Control INA219 , Na no ,Lcd Arduino 1815
(Sumber : Penulis 2021)
Penggunaan pembacaan program pinMode dan digitalWrite() pada Arduino .
Program  ini  untuk  mengatur    pinMod OUTPUT digital pin sebagai output Sedangkan digitalWrite  pada  arduino    adalah  HIGH, dengan Relay Panel serta LED menyala, serta tgangan  aki  arus  habis  11,2  Berikut  adalah gambar  bahasa pemrogramnya  pinMode dan digitalWrite di lihat pada gambar di bawah:
Program  Tegangan  Aki    Full  nya  13,8 Dimana keadaan  //Aki mulai Terisi  penuh dan arus ktika habis 11,2,.
Gambar 4.6. Program Tegangan Aki
Sumber : Penulis 2021
Gambar 4.7. Digital Write Sumber : Penulis 2021

## PRINSIP KERJA HYBRID
Metode  kerja  pembangkit  listrik  tenaga hybrid,  merupakan sesuatu sistem pembangkit listrik yang memadukan  sebagian tipe pembangkit  listrik,  pada biasanya  antara pembangkit listrik berbasis tenaga
terbarukan  terdapat  pula  pembangkit  listrik dengan tenaga matahari.
Sistem  kerja  pada  Hybrid    ,  Panel  Surya menangkap sinar matahari dan
mengkonversinya  menjadi listrik DC,  inventer lalu  mengubahnya  kedaya  listrik  AC  yang digunakan peralatan listrik.Ketika ada kelebihan daya  yang  dihasilkan  panel  surya  ,  inventer mengirimnya ke baterai untuk disimpan.   Saat baterai sudah terisi penuh, kelebihan daya akan dikirim  kejaringan.  Apabila    panel  surya menghasilkan  lebih  sedikit  dari  daya  yang diperulakan, misalnya malam hari listrik  akan diambil  dari  baterai  ,  dikonversi  dan  akan dikirim  ke  panel  istribusi. Definisi  prinsip Hybrid  adalah  dimana  sumber  listrik  yang dihasilkan oleh Panel surya dapat digabungkan dengan  sumber  listrik  dari  PLN.  Dengan demikian secara berganti kedua system ini akan saling  membackup  ketika  terjadi  kekurangan daya listrik atau pemadaman. Dalam system ini, Sumber Energi Utama adalah dari Panel Surya yang  dikonversikan dan ditampung ke  baterai, dan  ketika pemakaian listriknya melebihi dari kapasitas baterainya, maka secara otomatis listrik dari PLN akan masuk.
Cara kerja sistem hibryd ini yaitu tegangan yang  di  baca  menggunakan  sensor  tegangan INA219, yang akan di proses di Arduino Nano, dan meneruskan nya  ke  relay untuk mengatur sumber  listrik yang di gunakan,  dan menampilkan berapa tegangan pada LCD. Ketika tegangan aki habis, biasanya pada malam hari, atau cuaca mendung, terukur 11,2 volt atau di bawah nya, maka relay akan mengganti sumber dari aki (inverter) ke sumber PLN, relay yang di butuhkan 1 detik. Dan ketika cuaca cerah atau panel  surya  terkena sumber  cahaya matahari, terukur 12.0 volt atau di atasnya, maka relay akan mengganti  sumber  listrik  dari  PLN  ke  aki (inverter), dan relay yang di butuhkan 1 detik.

## Hitungan Tegangan Aki

## TELSINAS
Volume 3, No. 2 September  2020 e-ISSN 2621-5276 (online)
Tegangan Aki 12 volt Waktu  Pengisian Aki Dari Jam 12 – Jam 15
Keadaan Aki penuh Total = 13,8 Keadaan Aki habis            =  11,2 Rumus :
V= P/I
P = VxI I = P/V P= Daya I = Kuat Arus ( Ampere) V = Tegangan Beban dengan   1   buah   Lampu dengan daya 5 Watt Aki 12 Volt / 32Ah I = 5/12   = 0,417 Amper Waktu Pemakain = 5 Ah/ 0,417 = 76,4 jam –  di efisiensi Aki: sebesar 20% = 76,4jam – 2,398 = 74,345 Jam Lama menyala  lampu selama 24 jam  jadi = 74 , 342 jam 24 jam =  3 hari

## Temperatur Keadaan Sinar Surya pada Tempat Penelitian
Keadaan sinar surya tergantung pada keadaan atau cuaca , ketika siang hari cerah tapi  berawan dayanya   akan menurun, tapi ketika siang hari normal  tanpa  berawan  dayanya  akan  selalu stabil.    Pada  tempat  penelitian  ini  tepatnya didepan  Fakultas  Teknik  ,    keadaan  sinar matahari sangat stabil dari pagi sampai sore hari, sehinggah  dayanya akan    selalu  stabil.  Panel surya bisa  bekerja menghasilkan listrik.  Panel surya bekerja efektif mengubah tenaga matahari menjadi  listrik  dari  pagi  sampai  sore  hari. Sehinggah dalam penelitian ini  selalu berjalan dengan semestinya,   karena tidak ada  kendala
apapun yang terjadi. Selama uji pemasangan dari pagi hinggah sore hari keadaan sinar surya selalu stabil,  dan  tiga  hari  berturut-turut  percobaan berjalan dengan lancar di di tempat penelitian.
Pengujian daya puncak panel surya 50 WP . Tabel 4.1 data daya panel hari pertama
Hari Pertama Jam Voc(v ) Isc( A) Cuaca  Daya (Voc × Isc (Watt) 07.00  17,2 0,35 Cerah  6,02 08.00  18,24  0,95 Cerah  17,33 09.00  19,25  1,60 Cerah  30,8 10.00  19,37  1,65 Cerah  31,96 11.00  19,85  1,70 Cerah  33,75 12.00  20,27  1,95 Cerah  40,00 13.00  20,26  1,80 Cerah  36,47 14.00  20,24  1,75 Cerah  35,42 15.00  19,33  1,70 Cerah  32,87 16.00  18,02  1,70 Cerah  30,64
Tabel 4.5.2 data daya panel hari kedua
Hari Kedua Jam Voc(v)  Isc(A) Cuaca Daya (Voc × Isc (Watt) 07.00 17,5 0,32 Cerah 5,6

## TELSINAS
Volume 3, No. 2 September  2020 e-ISSN 2621-5276 (online) 08.00 18,20 0,90 Cerah 16,38 09.00 19,00 1,62 Cerah 30,78 10.00 19,37 1,65 Cerah 31,97 11.00 19,80 1,70 Cerah 33,66 12.00 20,29 1,80 Cerah 36,53 13.00 20,23 1,79 Cerah 36,22 14.00 20,17 1,75 Cerah 35,30 15.00 19,25 1,70 Cerah 32,73 16.00 18,02 1,50 Cerah 27,03 Tabel 4.3 data daya panel hari ketiga Hari Ketiga Jam Voc(v)  Isc(A)  Cuaca  Daya (Voc × Isc (Watt) 07.00  17,5 0,35 Cerah  6,13 08.00  18,24 0,95 Cerah  17,33 09.00  19,25 1,60 Cerah  30,8 10.00  19,37 1,65 Cerah  31,96 11.00  19,85 1,70 Cerah  33,75 12.00  20,27 1,95 Cerah  40,00 13.00  20,26 1,80 Cerah  36,47 14.00  20,24 1,75 Cerah  35,42 15.00  19,33 1,70 Cerah  32,87 16.00  18,05 1,70 Cerah  30,69 Keterangan: Voc : tegangan open circuit panel
Isc : arus short circuit pada panel
Dari tabel hasil pengujian diatas, daya puncak panel itu diatas 35 watt selama 3 jam terhitung dari jam 12,00-14,00.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Pada sistem pengujian Hybrid PLN dan PLTS ini  Semua  peralatan  yang  digunakan  untuk perancangan  sistem  hybrid  telah  memenuhi persyaratan  yang  dibutuhkan  sesuai  dengan kapasitas berdasarkan perhitungan dan kapasitas terpasang,  sehingga  diharapkan  sistem  hybrid tersebut mampu memasok energi listrik ke beban secara kontinu, mengetahui tegangan Aki, Panel dan  Pin  pada Liquidcrystal 12C  yang  sudah terpasang pada Box, dengan kode Liquidcrystal 12C  lcd  (  0x27,16,    2):dengan Serial  Begin (115200).
Perancangan  sistem  Hybrid  telah  tercapai karena  semua  komponen  sistem  hybrid  pada gedung  telah terpenuhi yang terdiri dari 1 Panel surya 50 Wp, 1 Baterai 12V 32Ah, dan  Inverter Hybrid 4 kW. Untuk kerja dari sistem Hybrid ini ,   Panel ke Solar Charger Control, terus ke Aki dengan kapasitas aki  terisi penuh 13,8  dan ketika habis total 11,2 dari Aki terus ke Inventer terus ke Controller  dan  penyambungan  ke  PLN  dan terakhir  adalah    dari  PLN  kembali  lagi  ke Controller  dan ke beban yaitu Lampu.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan, ada beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan untuk mencapai kesempurnaan dan  pengembangan  pada  penelitian-penelitian berikutnya,  beberapa saran  selama  pengerjaan pada penelitian ini sebagai berikut :
1. Karena beban yang digunakan sedikit maka diharapkan  untuk  penelitian  selanjutnya menggunakan total  data beban yang lebih banyak.
2. Diperlukannya  penelitian  lebih  lanjut tentang  perancangan  sistem  pembangkit listrik Hybrid antara PLN  dan PLTS  yang
Volume 3, No. 2 September  2020 e-ISSN 2621-5276 (online)
tidak hanya menggunakan panel surya akan tetapi  menggunakan  energi  terbarukan yang lainnya,  sehingga  daya yang dapat disuplai lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Analisa  unjuk kerja  pembangkit listrik  tenaga surya  15  KW  di  dusun  Asah  Teben Karangasem.      (Tjok Gd. Visnu Semara Putra.2015.)
Bien, LE, dkk. 2008. Perancangan system Hibrid Pembangkit Listrik Tenaga Surya Dengan Jala-      Jala  Listrik  PLN  Untuk Rumah Perkotaan.  Jakarta:  Teknik  Elektro Universitas Trisakti.
Enrique,dkk, (2015) Penelitian tentang rencana menghubungkan grid dengan ph Hasyim  Asy’ari,Abdul  Rozaq,  Feri  Setia
.Pemanfaatan  Sollar  Cel  dengan  PLN sebagai  sumber  energi  listrik  rumah tinggal.”
Hybrid  Solar  Home  System  -  PT.  Wedosolar Indonesia https://www.wedosolarindonesia.com https://aldyrazor.com/2020/08 berkreasi dengan arduino https://www.wedosolarindonesia.com/produ k/rooftop-solar-system/hybrid-solar-home- system/
Indo  energi,  ”Energi  Terbarukan  Indonesia”, diunduhdi http://energiterbarukanindonesia .com ,
K. Kananda and R. Nazir, “Konsep Pengaturan
Aliran Daya Untuk PLTS Tersambung Ke Sistem Grid Pada Rumah Tinggal,” J. Nas.
Tek. Elektro, vol. 2, no. 2, pp. 65–71, 2013.
Ko ndisi geografis negara Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dan kepulauan, tersebar dan  tidak  meratanya  pusat-pusat  beban listrik,  rendahnya  tingkat  permintaan listrik di beberapa wilayah, tingginya biaya marginal  pembangunan  sistem  suplai energi listrik (Ramani K.V, 1992)
Liem  Ek  Bien,  Ishak  Kasim  &  Wahyu
Wibowo.Perancangan Sistem Hibrid
Pembangkit  Listrik  pada  tanggal  13
Oktober 2012