Rekayasa , 2023; 16(3): 320-329 ISSN: 0216-9495 (Print) ISSN: 2502-5325 (Online)

## Perencanaan Sistem Penyaluran Air Limbah di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember
Fauziah Rachma Dewi 1 , Ririn Endah Badriani 1* , Audiananti Meganandi Kartini 1
1 Prodi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Jember Jl. Kalimantan Tegalboto No 37 Krajan Timur Sumbersari Jember 68121 Jawa Timur *ririn.teknik@unej.ac.id
DOI: https://doi.org/10.21107/rekayasa.v16i3.20016

## Abstrak
Peningkatan  air  limbah  domestik  apabila  tidak  diiringi  dengan  pengolahan  yang  baik  maka  akan  berpotensi menimbulkan penurunan kualitas air. Kondisi eksisting di Kecamatan Sumbersari berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan,  menunjukkan  bahwa  pembuangan  air  limbah  domestiknya  masih  tercampur  dengan  jaringan  drainase. Saluran pembuangan ini kemudian langsung tersalur ke badan air tanpa ada pengolahan dahulu, hal ini bertentangan dengan  PerMen  PUPR  No  4  Tahun  2017.  Perencanaan  bertujuan  untuk  merencanakan  jaringan  SPAL  di  Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Area pelayanan perencanaan dilakukan di seluruh kelurahan di Kecamatan Sumbersari kecuali  Kelurahan  Antirogo  dikarenakan  memiliki  kepadatan  penduduk  terendah  dan  topografi  yang  tidak memungkinkan untuk dilayani. Air limbah yang direncanakan yaitu air limbah buangan ( greywater ). Hasil perencanaan disimpulkan bahwa debit rerata air limbah dan debit peak air limbah terhitung yaitu sebesar 178,19 L/s dan 459,28 L/s. Perencanaan dibagi menjadi 6 blok dan terdapat 3 IPAL untuk pelayanan daerah tersebut. Dimensi pipa rencana sebesar 90-600  mm.  Kebutuhan  bangunan  pelengkap  yang  digunakan  yaitu  3  buah  pompa,  10  buah  siphon,  dan  331  buah manhole. Total biaya yang dibutuhkan untuk perencanaan ini yaitu sebesar Rp53.477.911.716,00.
Kata Kunci : limbah domestik, pengolahan air limbah, sistem penyaluran, drainase
Abstrac t An increase in domestic wastewater if it isn’t treated properly, will potentially lead to a decrease in water quality. Existing conditions in Sumbersari Sub-district based on the preliminary survey, the domestic wastewater disposal is still mixed with the dra inage network. This sewer then directly channeled into the water body without any prior treatment, this’s contrary to the PUPR Ministerial Regulation No.4 of 2017. The planning aims to network planning of Wastewater Distribution System in Sumbersari District. The planning service area is carried out in Sumbersari Sub- district, Antirogo Village isn’t included because  it has the lowest population density and topography isn’t possible to be served. The planned wastewater is just graywater  wastewater.  The  planning  results  concluded  that  the  average  wastewater  discharge  and  peak  wastewater discharge are around 178.19 L/s and 459.28 L/s. The planning is divided into 6 blocks and there’re 3 WWTPs to service the area. The planned pipe dimensions are 90-600 mm. There ’re 3 pumps, 10 siphons, and 331 manholes for complementary building requirements. The total cost required for this planning is Rp53,477,911,716.
Key words : domestic waste, water waste treatment, distribution system, drainage

## PENDAHULUAN
Permasalahan  lingkungan  diiringi  dengan peningkatan jumlah penduduk, hal ini diakibatkan oleh  aktivitas  dari  penduduk  tersebut.  Aktivitas sehari-hari  dari  penduduk  selalu  menghasilkan buangan  yang  disebut  dengan  limbah.  Seringkali buangan  limbah  ini  tidak  dibuang  atau  diolah dengan  baik  oleh  masyarakat,  sehingga  dapat menimbulkan  berbagai  permasalahan  lingkungan. Apabila jumlah penduduk semakin meningkat maka
kuantitas limbah oleh aktivitas personal masyarakat yang  dihasilkan  juga  semakin  meningkat  (Baktiar, 2016).  Salah  satu  cotoh  dari  peristiwa  ini  yaitu peningkatan  jumlah  penduduk  yang  juga  diiringi dengan  peningkatan  kuantitas  air  limbah dikarenakan  oleh  peningkatan  buangan  air  sisa penggunaan  air  bersih  untuk  aktivitas  sehari-hari masyarakat (Hidayah et al., 2023).
Sisa penggunaan air bersih yang dimaksud yaitu untuk aktivitas sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan  lain-lain  yang  disebut  dengan  air  limbah domestik.  Karakteristik  air  limbah  domestik umumnya mengandung 99,9% air dan 0,1 zat padat. Zat padat ini terbagi lagi menjadi 2 yaitu 70% zat organik  dan  30%  zat  anorganik  lebih  banyaknya pasir,  garam-garaman,  dan  logam.  Air  limbah

## REKAYASA
Journal of Science and Technology https://journal.trunojoyo.ac.id/rekayasa
Article History: Received : May, 12 th 2023; Accepted : September, 30 th 2023 Cite this as :
Dewi, F.R., Badriani, R.E., Kartini, A.M. 2023. Perencanaan Sistem Penyaluran  Air  Limbah  di  Kecamatan  Sumbersari  Kabupaten Jember. Rekayasa. Vol 16(3). 320-329.
domestik  berdasarkan  karakteristiknya,  dibagi menjadi blackwater dan greywater . Blackwater merupakan  buangan  yang  berasal  dari  aktivitas kakus, sedangkan greywater dari aktivitas non kakus yaitu  kegiatan  sehari-hari  dari  masyarakat  yang berhubungan  dengan  penggunaan  air  (Sasongko, 2017).
Peningkatan  air  limbah  domestik  yang  tidak diikuti  dengan  pengolahan  yang  baik  akan berpotensi  menyebabkan  penurunan  kualitas  air. Penurunan kualitas air disebabkan oleh banyaknya kegiatan  antropogenik  yaitu  kegiatan  sehari-hari manusia yang tanpa sadar berpotensi menimbulkan pencemaran  yang  masuk  ke  badan  air  terutama aliran  sungai  dan  perairan  pesisir  (Hidayah et  al., 2022).  Kegiatan  ini  akan  menimbulkan  penurunan kualitas air disebabkan karena badan air menerima beban pencemar yang melebihi daya tampung dari perairan  tersebut  (Sofiana,  2022).  Salah  satu penyebab  dari  pencemaran  lingkungan  yaitu  dari penanganan dan penyaluran air limbah yang tidak tepat.  Air  limbah  termasuk  unsur  yang  kompleks, namun sering disepelekan dan kurang diperhatikan publik  maupun  pemerintah.  Pengadaaan  sistem penyaluran air limbah sangat penting untuk bentuk upaya  optimalisasi  fasilitas  sanitasi.  Sebagaimana salah  satu  program  prioritas  dari Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu sanitasi lingkungan, salah satu program yang diangkat yaitu terkait  pengolahan  air  limbah  domestik  sesuai dengan  standar  nasional.  Oleh  karena  itu, pengoptimalisasian  fasilitas  sanitasi  ini  menjadi salah  satu  bentuk  realisasi  dari  program  tersebut (Rudiyanto, 2022).
Pengelolaan  air  limbah  berdasarkan  sistem pengolahan,  dibagi  menjadi  dua  yaitu  sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD- S)  dan  sistem  pengelolaan  air  limbah  domestik terpusat  (SPALD-T).  Pengelolaan  air  limbah setempat  merupakan  suatu  prasarana  dan  sarana untuk  pengumpulan  dan  pengolahan  air  limbah domestik  langsung  di  lokasi  sumber.  Pengelolaan air limbah terpusat pengolahan air limbah domestik dilakukan terpusat di suatu tempat serta penyaluran air limbah domestik dari sumber limbah menuju ke pengumpulan dengan melalui perpipaan (Kementerian  PUPR,  2017).  Sistem  pembuangan limbah secara terpusat di daerah perkotaan menjadi suatu  hal  yang  penting  untuk  pengumpulan  dan pengangkutan  air  limbah  yang  dihasilkan  dan memindahkan  kontaminasi  tersebut  menuju instalasi  pengolahan  limbah.  Instalasi  pengolahan
limbah  bertanggung  jawab  untuk  mengembalikan air limbah dengan aman ke lingkungan (San martń, 2021).  Oleh  karena  itu  pengadaan  sistem penyaluran  air  limbah  merupakan  suatu  upaya untuk memperkecil  terjadinya  pencemaran lingkungan. Perencanaan
ini direncanakan menggukan sistem terpusat.
Saluran  pembuangan  eksisting  langsung tersalurkan ke badan air tanpa pengolahan terlebih dahulu.  Hal  tersebut  bertentangan  dengan peraturan PerMen PUPR No 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan  Sistem  Pengelolaan  Air  Limbah Domestik.  Rumah  atau  bangunan  baru  harus tersambung  dengan  sistem  penyaluran  air  limbah domestik (SPALD) dan jika belum ada maka harus dilakukan  perencanaan  SPALD  berdasarkan peraturan yang berlaku (Kementerian PUPR, 2017). Oleh  karena  itu,  harus  direncanakan  sistem penyaluran  air  limbah  di  Kecamatan  Sumbersari untuk memperkecil potensi terjadinya pencemaran lingkungan.  Air  limbah  yang  disalurkan  ke perencanaan  yaitu  limbah greywater dari  aktivitas sehari-hari masyarakat.
Adapun  penelitian  ini  bertujuan  untuk merencanakan Sistem Penyaluran Air Limbah (SPAL) di  Kecamatan  Sumbersari.  Perencanaan  yang dilakukan di wilayah Kecamatan Sumbersari selama 20  tahun.  Seluruh  kelurahan  di  Kecamatan Sumbersari  akan  dilayani  kecuali  Kelurahan Antirogo, dikarenakan memiliki kepadatan penduduk  yang  paling  rendah  dan  topografi wilayah yang tidak  memungkinkan untuk dilayani. Perencanaan  ini  hanya  sampai  penentuan  lokasi Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL)  saja,  tidak memperhitungkan  perancangan  unit  pengolahan. Sistem  pengolahan  yang  digunakan  merupakan sistem  pengelolaan  air  limbah  domestik  terpusat (SPALD-T). Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) juga digunakan pada beberapa penelitian  sebelumnya  oleh  Priambodo  (2020), Firdaus  (2022),  dan  Ekagusbarani  (2018).  Ketiga studi tersebut merencanakan sistem pengolahan air limbah  dengan  sistem  tepusat  dengan  dengan cakupan  skala  perkotaan.  Studi  lain  dengan  topik yang  sama  juga  sudah  pernah  dilakukan,  namun pada  lokasi  yang  berbeda  yaitu  di  Kelurahan Kedung  Cowek  daerah  pesisir  Surabaya  (Ajakima, 2016), di tiga kelurahan di Kabupaten Ngawi (Ulya, 2014),  Lingkungan  Kampung  Nelayan  Tanjungsari Kabupaten Rembang (Tuti, 2022), Perumahan Bumi Ciruas Permai1 Kabupaten Serang (Pangesti, 2022), dan  Kecamatan  Semarang  Barat  (Rahmanissa,
2017).  Beberapa  studi  tersebut  memiliki  cakupan pelayanan  yang  berbeda-beda  yaitu  skala perkotaan,  skala  permukiman  dan  skala  kawasan tertentu.  Perbedaan  ini  dapat  digunakan  sebagai tambahan  literatur  dan  perbandingan  dalam perencanaan Sistem Penyaluran Air Limbah (SPAL) di Kecamatan Sumbersari.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  merancang sistem  penyaluran  air  limbah  domestik  di Kecamatan  Sumbersari.  Data  yang  dibutuhkan untuk  penelitan  ditampilkan  pada  Tabel  1.    Data- data  tersebut  didapatkan  dari  hasil  observasi lapangan  dan  studi  literatur,  kemudian  akan dianalisis dalam pembahasan untuk merencanakan Sistem Penyaluran Air Limbah. Perencanaan sistem penyaluran  air  limbah  ini  menggunakan  sistem terpusat.  Diagram  alir  perencanaan  sistem penyaluran air limbah ditampilkan pada Gambar 1. Tabel 1. Data Primer dan Sekunder Penelitian
Data Primer Data Sekunder Kondisi topografi wilayah (elevasi tanahnya). Data jumlah penduduk Batas wilayah administratif daerah, Peta topografi, peta tata guna lahan, Lokasi rencana IPAL Kriteria desain perencanaan SPAL dan peletakan IPAL HSPK Kabupaten Jember
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

## Perhitungan  Proyeksi  Penduduk  di  Daerah Pelayanan
Laju  pertumbuhan  penduduk  dihitung  dengan menggunakan beberapa metode. Beberapa metode tersebut  nanti  dilakukan  analisis  metode  untuk memilih  salah  satu  yang  mendekati  dengan kemungkinan  jumlah  populasi  aktualnya  (Suheri, 2019).  Beberapa  metode  yang  dihitung  kemudian dicari nilai standar deviasi terkecil dan nilai korelasi yang  paling  mendekati  1  (satu)  (Widayani,  2016). Selain  itu,  nilai  galat  yang  dihitung  dengan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) dipilih nilai yang terkecil (Anggreini, 2020).
Perhitungan  Debit  Air  Limbah  Domestik  yang Tersalurkan Jaringan SPAL
Perhitungan
debit air limbah dapat menggunakan  rumus-rumus  berdasarkan  Buku  A SPALD-T  dari  Dirjen  Cipta  Karya  (2018).  Rumus untuk  menghitung  debit  puncak  total  (Qpeak) didapatkan dari penelitian (Ulya, 2014): Q air limbah = (60%-80%) x Q air minum .................................(1)
Q puncak = Q rerata ×Faktor puncak......................................(2) Faktor Puncak = 5 (P/1000) 0,2 … … … … . … . . … … . . (3)
Q infiltrasi saluran = L/1000 x Q rerata ………… ................. (4) Q infiltrasi permukaan = Cr x Q rerata ...................................(5)
Q peak.total = Q peak + Q infiltrasi … ................................ ...(6) Keterangan : P : Populasi (jiwa) Q air minum : Kebutuhan air minum (L/hari) L : Panjang Saluran (meter) Cr : koefisien infiltrasi (0,1 – 0,3)

## Penentuan  Blok  Pelayanan  dan  Penentuan Lahan IPAL Rencana
Blok  pelayanan  dibagi  untuk  mempermudah pembagian  dalam  penyaluran  air  limbah.  Blok dibagi berdasarkan kepadatan penduduk, topografi wilayah,  dan  tata  guna  lahan  di  wilayah perencanaan  (Rahmania,  2022).  Peletakan  lokasi IPAL  dilakukan  dengan  memperhatikan  beberapa hal yang tertera pada PerMen PUPR Nomor 4 Tahun 2017  dan  Buku  Utama  Pedoman  Perencanaan Teknik  Terinci  Sistem  Pengelolaan  Air  Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).
Penentuan Jaringan Pipa, Perhitungan
Pembebanan Saluran, dan Perhitungan Dimensi Saluran
Beberapa  persamaan  untuk  perhitungan perencanaan  SPAL  dijabarkan  sebagai  berikut (Pratiwi & Purwanti, 2015) :
𝑄𝑓𝑢𝑙𝑙 = 𝑄𝑝 𝑄/𝑄𝑓 … … … … … … … … … … … … … … … (7)
𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ = ( ∆𝐻 𝐿 ) … … … … … … … … … … … . . (8)
𝑉 = 𝑉 𝑉𝑓𝑢𝑙𝑙 𝑥 𝑉𝑓𝑢𝑙𝑙 … … … … … … … . … … … … … . . (9) 𝑉𝑓𝑢𝑙𝑙 = ( 𝑄𝑓𝑢𝑙𝑙 1 4 𝜋𝐷 2
) … … … … … … … … … … … … … (10)
𝑄 = 0,3117 𝑛 (𝐷) 3 8 (𝑆) 1 2 … … … … … … … … … … . . (11)
𝐷 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠 = 𝑄𝑓𝑢𝑙𝑙 𝑥 𝑛
(0,312 𝑥 𝑆 1 2 ) 3 8 𝑥 1000 … … … … (12)
Apabila  slope  tanah  bernilai  negatif,  maka  dapat menggunakan  slope  pipa  minimum  pipa  dengan rentang nilai pada Tabel 2 (Rakhmananda, 2016): Tabel  1.  Slope  Minimum  untuk  Saluran  dengan
Aliran Secara Gravitasi Diameter (mm) Slope (m/m) n: 0,013 n: 0,015 200 0,0033 0,0044 250 0,0025 0,0033 300 0,0019 0,0026 375 0,0014 0,0019 450 0,0011 0,0015 525 0,0009 0,0012 600 0,0008 0,0010 HASIL PEMBAHASAN Gambaran Umum Wilayah Perencanaan Gambaran umum mengenai
wilayah perencanaan yaitu Kecamatan Sumbersari memiliki kepadatan penduduk tertinggi di antara kecamatan lain  di  Kabupaten  Jember.  Topografi  wilayah Kecamatan  Sumbersari  tidak  rata,  ada  sebagian wilayah merupakan dataran rendah sekitar 24 mdl dan sebagian wilayah dataran tinggi mencapai 114 mdl  (Salim,  2021).  Perencanaan  dilakukan  di  6 kelurahan  di  Kecamatan  Sumbersari,  Kelurahan Antirogo tidak termasuk daerah pelayanan karena kepadatan yang rendah dan topografi yang tinggi pada  daerah  tersebut.  Data  ketinggian,  luas  area dan  jumlah  penduduk  di  Kecamatan  Sumbersari Tahun  2021  dapat  ditampilkan  pada  Tabel  3  dan peta  wilayah  perencanaan  ditampilkan  pada Gambar 2.
Tabel  2.  Ketinggian,  Luas  Area,  dan  Jumlah Penduduk di Kecamatan Sumbersari Tahun 2021
Kelurahan Ketinggian Tempat (m) Luas Area (km 2 ) Kepadatan Penduduk (Jiwa/km 2 ) Jumlah Penduduk Kranjingan ±140 5.01 3 525,15 17 661 Wirolegi ±159 6.94 1 978,67 13 732 Karangrejo ±146 5.51 3 620,69 19 950 Kebonsari ±108 3.94 7 823,60 30 825 Sumbersari ±124 4.88 6 077,46 29 658 Tegalgede ±146 2.56 3 767,97 9 646 Antirogo ±180 8.2 1 381,71 11 330 Kecamatan Sumbersari - 37,04 3 585,37 132 802
Sumber: Data BPS Kecamatan Sumbersari Dalam Angka 2022

## Gambar 1. Peta  Kecamatan Sumbersari

## Proyeksi Penduduk
Beberapa  metode  yang  umumnya  digunakan untuk menghitung proyeksi penduduk diantaranya yaitu metode aritmatika, geometri least square , dan trend logistik (Handiyatmo, 2012). Berdasarkan hasil perhitungan beberapa metode proyeksi penduduk didapatkan  bahwa  metode  terpilih  menggunakan metode trend  logistic karena  memiliki  korelasi sebesar  0,9840,  standar  deviasi  sebesar  1.861  dan nilai  MAPE  sebesar  0,280.  Hasil  proyeksi menggunakan  metode trend  logistic dapat ditampilkan pada Tabel 4.
Tabel  3.  Hasil  Proyeksi  Penduduk  Kecamatan Sumbersari
Kelurahan Tahun 2021 2026 2031 2036 2042 1. Kranjingan 17.071  18.733  20.529  22.463  24.973 2. Wirolegi 13.938  14.788  15.684  16.626  17.821 3. Karangrejo 19.630  21.509  23.530  25.698  28.497 4. Kebonsari 31.412  32.973  34.585  36.247  38.308 5. Sumbersari 30.659  45.676  49.078  52.583  56.899 6. Tegalgede 9.401 9.470 9.539 9.608 9.693 Kecamatan Sumbersari 122.111  143.149  152.945  163.227  176.191
Tabel  4  dapat  dilihat  jumlah  penduduk  tertinggi terdapat pada Kelurahan Sumbersari dan Terendah pada Kelurahan Tegalgede. Hasil proyeksi penduduk yang  didapatkan  kemudian  akan  digunakan  untuk menghitung perkiraan jumlah debit air limbah yang dihasilkan  untuk  disalurkan  ke  SPAL  perencanaan. Perbedaan jumlah penduduk ini dapat mempengaruhi pada perhitungan jumlah debit yang dihasilkan,  kelurahan  dengan  jumlah  penduduk yang  tinggi  akan  menghasilkan  air  limbah  yang tinggi, dan sebaliknya.

## Debit Air Limbah Perencanaan
Debit  air  limbah  dapat  dihitung  melalui perkiraan kebutuhan air rata-rata dalam Kecamatan Sumbersari.  Oleh  karena  itu  dihitung  terlebih dahulu  kebutuhan  air  rata-rata  di  Kecamatan Sumbersari. Cakupan pelayanan diasumsikan sesuai pelayanan SPAL yang direncanakan. Unit Konsumsi untuk  kebutuhan  Domestik  dan  non  Domestik didapatkan  dari  SNI  6728.1:2015  tentang Penyusunan  Neraca  Spasial  Sumber  Daya  Alam – Bagian 1: Sumber Daya Air dan Peraturan Menteri nomor  18/PRT/M/2007  tentang  Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Unit konsumsi  untuk  kebutuhan  domestik  disesuaikan dengan  jenis  kota  sesuai  kisaran  yang  ditentukan dalam SNI 6728.1:2015 dan untuk kebutuhan non domestik  didapatkan  dari  15%  dari  kebutuhan  air domestik.
Menurut Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Pengelolaan  Air Limbah Domestik, debit air limbah domestik yang akan  dibuang  berkisar  antara  berkisar  antara  60- 80% dari debit air minum. Oleh karena itu, diambil asumsi bahwa debit air limbah yaitu 80% dari total kebutuhan  air  domestik.  Debit  air  limbah  yang dihitung yaitu debit rata-rata, debit puncak (peak), debit  infiltrasi  dan  debit  total  peak  dengan persamaan  1  hingga  7.  Total  debit  air  limbah  di Kecamatan  Sumbersari  pada  tahun  2042  dapat ditampilkan pada Tabel 5.
Tabel 4. Debit Air Limbah di Kecamatan Sumbersari Tahun 2042
Kelurahan Q domestik (L/s) Qpeak (L/s) Qinf (L/s) Qtot (L/s) 1. Kranjingan 23,40 62,08 2,34  64,42 2. Wirolegi 17,08 46,95 1,71  48,65 3. Karangrejo 30,04 76,44 3,00  79,44 4. Kebonsari 40,38 97,65 4,04  101,69 5. Sumbersari 59,98 135,25  6,00  141,25
Kelurahan Q domestik (L/s) Qpeak (L/s) Qinf (L/s) Qtot (L/s) 6. Tegalgede 8,77 26,65 0,88  27,53 Kecamatan Sumbersari 178,19 441,46  17,82  459,28
Tabel  5  didapatkan  bahwa  debit  air  limbah terbesar  di  Kelurahan  Sumbersari  dengan  debit total sebesar 141,25 L/s dan debit air limbah terkecil di Kelurahan Tegalgede sebesar 27,53 L/s. Debit air limbah  pada  perencanaan  ini  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  penelitian  Firdaus  (2022) yaitu  sebesar  0,5761  L/s.  Berbeda  juga  pada penelitian  lain  yang  topiknya  sejenis  yaitu Priambodo  (2020)  sebesar  28.012  L/hari  dan Pangesti  (2022)  sebesar  189,92  m 3 /hari.  Hal  ini dapat  terjadi  karena  terdapat  perbedaan  jumlah penduduk  yang  dilayani,  sehingga  debit  yang disalurkan  ke  SPAL  juga  berbeda.  Data  debit  air limbah  ini  akan  dijadikan  pertimbangan  dalam menentukan blok pelayanan dan jumlah IPAL pada perencanaan.

## Blok Pelayanan SPAL Dan IPAL Rencana di Kecamatan Sumbersari
Blok  pelayanan  dibagi  untuk  mempermudah pembagian  dalam  penyaluran  air  limbah.  Blok pelayanan dibagi berdasarkan kepadatan penduduk, topografi wilayah, dan tata guna lahan di  wilayah  perencanaan  (Rahmania,  2022).  Pada perencanaan  direncanakan  memiliki  6  blok pelayanan,  dengan  memperhatikan  kondisi topografi  wilayah,  kepadatan  penduduk,  batas wilayah dan pelayanan IPAL. IPAL rencana terdapat 3  buah  yaitu  pada  Kelurahan  Sumbersari  (IPAL  1), Kelurahan  Karangrejo  (IPAL  2)  dan  Kelurahan Kebonsari  (IPAL  3).  IPAL  1  melayani  2  blok pelayanan yaitu Blok A yaitu Kelurahan Sumbersari dan Blok B Kelurahan Tegalgede. IPAL 3 melayani 2 blok  pelayanan  yaitu  Blok  C  Kelurahan  Kebonsari dan Blok D Kelurahan Kranjingan. IPAL 2 melayani 2 blok  pelayanan  yaitu  Blok  E  Kelurahan  Karangrejo dan Blok F Kelurahan Wirolegi.
Perencanaan  yang  dilakukan  direncanakan jumlah  IPAL  terdapat  3  buah  yang  merupakan daerah paling rendah dari pada daerah pelayanan lain.  Penentuan  jumlah  IPAL  tersebut  berdasarkan kepadatan  penduduk  dan  besarnya  debit  yang masuk  ke  jaringan  perpipaan  yang  tidak memungkinkan jika hanya terpusat menuju 1 IPAL. Oleh  karena  itu,  diperkirakan  dengan  3  IPAL,
perencanaan SPAL di Kecamatan Sumbersari dapat melayani  seluruh  Kecamatan  ini.  Peta  pembagian blok  pelayanan  dan  letak  IPAL  rencana  dapat ditampilkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Peta Pembagian Blok Pelayanan dan Letak IPAL Rencana Gambar  3  didapatkan  pembagian  blok pelayanan berdasarkan beberapa aspek dan untuk melayani  daerah  tersebut  dibutuhkan  tiga  IPAL. Peletakan  IPAL  pada  penelitian  ini  mengacu  pada beberapa  aspek  yang  tercantum  dalam  PerMen PUPR  Nomor  4  Tahun  2017  dan  Buku  Utama Pedoman  Perencanaan  Teknik  Terinci  Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD- T).  Sistem  aliran  SPAL  ini  direncanakan  dapat mengalir  secara  gravitasi,  sehingga  aspek  utama peletakan IPAL diletakkan pada daerah yang lebih tinggi dari daerah pelayanannya (Hartoyo, 2018).

## Penentuan  Jaringan  Pipa  dan  Perhitungan Pembebanan Saluran
Penentuan  rencana  jaringan  pipa  dibuat berdasarkan  pelayanan  IPAL,  blok  pelayanan,  dan jaringan  jalan.  Berdasarkan  blok  pelayanan  dan pelayanan  IPAL,  penentuan  jaringan  pipa  dibagi menjadi  3  jalur  menuju  IPAL.  Pelayanan  IPAL  1 direncanakan  melayani  Kelurahan  Sumbersari  dan Kelurahan  Tegalgede,  IPAL  2  melayani  Kelurahan Karangrejo  dan  Kelurahan  Wirolegi,  serta  IPAL  3 melayani  Kelurahan  Kebonsari  dan  Kranjingan. Perencanaan jaringan perpipaan saluran air limbah ini  berdasarkan  pembagian  blok  pelayanan  yang ditampilkan pada Gambar 4.
Pembebanan  dari  sistem  saluran  air  limbah dihitung untuk mengetahui beban debit limbah di tiap saluran. Beban debit pada setiap saluran akan memiliki nilai yang berbeda-beda di setiap saluran sesuai  dengan  tata  letak  daerah  pelayanan  (Tuti, 2022). Perhitungan beban di setiap saluran ini akan mempermudah  untuk  menghitung  dimensi  pipa
pada  setiap  saluran.  Pembebanan  SPAL  di Kecamatan  Sumbersari  dihitung  per  jalur  saluran, pembagian persentase di pembebanan berdasarkan panjang pipa.
Gambar 3. Jaringan Sistem Penyaluran Air Limbah di Kecamatan Sumbersari

## Dimensi Saluran Air Limbah
Pembuatan jaringan pipa SPAL pada Kecamatan Sumbersari  ini  berdasarkan  pelayanan  IPAL,  blok pelayanan  dan  menyesuaikan  jaringan  jalan.  Jenis pipa  yang  digunakan  pada  perencanaan menggunakan  pipa  uPVC  ( unplastized  Polyvinyl Chloride ) khusus air buangan yaitu Rucika Lite. Pipa jenis  ini  memiliki  keunggulan  yaitu  tidak  mudah pecah,  ringan,  tahan  lama,  permukaan  halus,  dan tahan terhadap berbagai
bahan kimia (Rakhmananda,  2016).  Pipa  air  limbah  domestik pada  perencanaan  direncanakan  dapat  mengalir secara  gravitasi  yang  akan  direncanakan  kondisi parsial dengan rasio d/D 0,8.
Tabel  5.  Total  Kebutuhan  Diameter  Pipa
Perencanaan Diameter (mm) Panjang pipa (m) IPAL 1 IPAL 2 IPAL 3 90 201 - 335 110 - - 1230 160 2923 1432 825 200 3871 4390,6 3891 250 1421 91 1036 300 3015 5937 1955 400 1437 - 5378 500 263 - - 600 89 1032 2993 Perhitungan dimensi saluran dihitung menggunakan persamaan  8 hingga 13. Kecepatan minimum agar aliran pada saluran pipa dapat self cleaning dan tidak terjadi pengendapan yaitu 0,6-3
m/s.  Apabila  kecepatan  tidak  memenuhi  kriteria maka  dapat  dilakukan  trial  and  error  mengubah dimensi atau slope terpakai. Kecepatan aliran dalam perencanaan  ini  telah  mencapai  kecepatan minimum  untuk  dapat self  cleaning .  Kecepatan aliran  pada  perencanaan  ini  berkisar  antara  0,61- 2,21  m 2 /s  yang  mengalir  secara  gravitasi,  pada beberapa saluran ditambahkan pompa agar aliran tetap dapat mengalir secara gravitasi.
Tabel 6 didapatkan bahwa dimensi saluran pada perencanaan  berkisar  antara  90-600  mm  sesuai dengan  katalog  pipa  uPVC  Rucika  Lite.  Kriteria desain untuk dimensi saluran air limbah untuk pipa non  tinja  minimal  memiliki  diameter  50  mm (Hartoyo,  2018).  Sehingga,  perencanaan  ini  telah memenuhi  kriteria  minimal  yang  telah  ditetapkan untuk  diameter  pipa  air  limbah graywater . Penelitian  lain  yang  menampung  air  limbah greywater juga  memiliki  diameter  pipa  diatas  50 mm, seperti Priambodo (2020) sebesar 103-500mm, Ekagusbarani (2018) sebesar 200-600 mm, dan Tuti (2022)  sebesar  100  mm.  Pada  perencanaan didapatkan  diameter  paling  kecil  sebesar  90  mm dan  paling  besar  yaitu  600  mm,  sesuai  dengan katalog  pipa  uPVC  Rucika  Lite.  Berdasarkan  hasil perhitungan tersebut maka telah memenuhi kriteria
diameter  minimum  pipa  dan  kecepatan  minimum aliran dalam saluran pipa.

## Penanaman Pipa
Perhitungan  penanaman  pipa  dilakukan  untuk mengetahui  kedalaman  galian  pipa  dalam  setiap saluran. Penanaman pipa harus memenuhi kriteria yang  berlaku,  berdasarkan  Permen  PUPR  Nomor 04/PRT/M/2017,  kedalaman  pipa  yaitu  1-7  meter. Kedalaman pipa yang tidak memenuhi kriteria, jika terlalu dalam maka dapat diberikan pompa. Apabila Kedalaman pipa yang terlalu dalam, maka volume galian  yang  dibutuhkan  menjadi  lebih  besar menimbulkan biaya investasi untuk galian pipa juga akan  lebih  besar  (Rakhmananda,  2016).  Pada perencanaan  terdapat  beberapa  jalur  pipa  yang tidak  memenuhi  kriteria  dengan  kedalaman melebihi  7  meter,  sehingga  diperlukan  pompa untuk  menaikkan  aliran  pipa  agar  kedalaman penanamannya  tidak  terlalu  dalam  untuk  jalur seterusnya.  Pada  perencanaan  diketahui  bahwa beberapa jalur tidak memenuhi kriteria diantaranya yaitu  pada  pelayanan  IPAL  1  di  Kelurahan Sumbersari Gg. Murni (jalur A25-A22), Jl. Karimata (jalur  A22-A19),  dan  pada  pelayanan  IPAL  2  di Kelurahan Karangrejo di Jl. Piere Tendean (jalur E19- E20). Oleh karena itu, dibutuhkan pompa pada jalur tersebut,  agar  elevasi  pipa  naik  dan  pada  jalur
Gambar 4 Profil Hidrolis Pipa Primer pada IPAL 2
setelahnya  tetap  dapat  mengalir  secara  gravitasi. Salah satu gambar jalur yang membutuhkan pompa pada  saluran  primer  dapat  ditampilkan  pada Gambar 5. Pada Gambar 5 didapatkan bahwa pada jalur  E19- E19’1 ditambahkan  pompa  karena terdapat perbedaan antara elevasi tanah awal dan akhir yang signifikan. Sehingga, agar aliran air tetap mengalir  secara  gravitasi  maka  diperlukan  adanya pompa  pada  saluran  tersebut.  Dapat  dilihat  pada jalur setelah ditambahkan pompa (jalur E20-IPAL2) tetap dapat mengalir secara gravitasi.

## Bangunan Pelengkap
Bangunan  pelengkap  berfungsi  sebagai bangunan  pendukung  pada  jaringan  perpipaan pada  perencanaan.  Bangunan  pelengkap  yang digunakan  pada  perencanaan  yaitu  terdapat manhole,  siphon,  dan  pompa.  Manhole  yang digunakan terdapat pada jalur pipa yang berbelok, percabangan antara jalur primer dan jalur sekunder, serta  saluran  lurus  sesuai  dengan  besar  diameter. Pipa  lintasan  atau siphon digunakan  pada perencanaan  yaitu  di  saluran  pipa  yang  melewati sungai. Siphon pada perencanaan di pelayanan IPAL 1  terdapat  2  buah  yang  berada  di  Kelurahan Sumbersari di Jl. Jawa (jalur A15-A14) dan Kelurahan Tegalgede Jl. Tawang Mangu (jalur B10-B11) karena melewati  anak  sungai.  Pada  pelayanan  IPAL  2 terdapat  5  buah  yang  terdapat  pada  Kelurahan Karangrejo  Jl.  Tidar  (jalur  E16-E18)  dan  Jl.  Piere Tendean (jalur E20-E21), serta di Kelurahan Wirolegi (jalur 104-F4) dan 2 buah di Jl. Yos Sudarso (jalur F4- F16). Pada IPAL 3 terdapat 3 buah siphon yaitu pada Kelurahan Kranjingan di Jl. Ajisaka (jalur D18-D21) dan Jl. Letjen Sutoyo (jalur D2-C29), serta Kelurahan Kebonsari  di  Jl.  Letjen  Suprapto  (jalur  C13-C14). Kebutuhan pompa pada perencanaan dibutuhkan 3 pompa  untuk  IPAL  1  terdapat  2  buah  dan  IPAL  2 terdapat 1 buah, dengan jenis pompa yang dipakai merupakan  pompa submersible .  Total  kebutuhan Bangunan  pelengkap  pada  perencanaan  dapat ditampilkan pada Tabel 7.
Tabel  6.  Total  Kebutuhan  Bangunan  Pelengkap SPAL Perencanaan
IPAL Bangunan Pelengkap (buah) Manhole Lurus Manhole Belokan Manhole Percabangan Siphon Pompa 1 49 33 14 2 2 2 48 40 9 5 1 3 70 47 20 3 0
Bangunan  pelengkap  pada  Tabel  7  digunakan untuk  bangunan  pendukung  jaringan  perpipaan pada  perencanaan  agar  dapat  berjalan  secara
optimal.  Total  bangunan  pelengkap  yang dibutuhkan pada perencanaan ini yaitu menggunakan 3 buah pompa, 10 buah sipon, dan 331 buah manhole.

## Bill of Quantity (BOQ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Bill  of  Quantity (BOQ)  merupakan  perkiraan kuantitas  atau  jumlah  bahan-bahan  yang diperlukan  dalam  suatu  perencanaan,  dalam perencanaan  juga  dihitung  Rencana  Anggaran Biaya  (RAB).  Total  BOQ  dan  RAB  yang  dihitung dalam  perencanaan  yaitu  total  kebutuhan  pipa, kebutuhan  untuk  penanaman  pipa,  pemasangan pipa,  dan  kebutuhan  bangunan  pelengkap.  Total kebutuhan BOQ dan RAB di setiap IPAL ditampilkan pada Tabel 8 dan Tabel 9.
Tabel 7. Total BOQ SPAL Perencanaan
Kegiatan Harga Total IPAL 1 IPAL 2 IPAL 3 Kebutuhan Pipa (m) 13.220 12.883 17.643 Volume Galian (m3) 40.816 32.587 60.779 Volume Urugan (m3) 40.635 32.366 60.312 Volume Pemadatan (m3) 40.635 32.366 60.312 Pemasangan Pipa (m) 13.220 12.883 17.643 Bangunan Pelengkap Pompa (buah) 2 1 0 Mahole (buah) 96 97 137 Sipon (buah) 2 5 3

## Tabel 8. Total RAB Pelengkap SPAL Perencanaan
Kegiatan Harga Total IPAL 1 IPAL 2 IPAL 3 Kebutuhan Pipa (m) Rp5.736.381.041,00 Rp7.470.768.994 Rp15.634.358.939 Penanaman Pipa (m3) Rp6.185.866.713 Rp4.930.590.984 Rp9.190.370.212 Pemasangan Pipa (m) Rp937.634.715 Rp1.008.931.838 Rp1.944.648.230 Bangunan Pelengkap Pompa (buah) Rp4.140.000 Rp3.627.000 - Mahole (buah) Rp20.520.000 Rp20.832.075 Rp29.377.800 Sipon (buah) Rp111.429.925 Rp142.809.686 Rp105.623.565 Total Rp12.995.972.393 Rp13.577.560.577 Rp26.904.378.746
Tabel 9 didapatkan bahwa total biaya perencanaan pada  IPAL  1  yaitu  sebesar  Rp12.995.972.393,00; pada IPAL 2 sebesar Rp13.577.560.577,00; dan pada IPAL  3  sebesar  Rp26.904.378.746,00.  Total  biaya yang  dibutuhkan  untuk  perencanaan  SPAL  di Kecamatan Sumbersari
yaitu sebesar
Rp53.477.911.716,00.  Biaya  yang  dihitung  tidak termasuk  biaya  pemeliharaan  pipa  dan  bangunan
pelengkap  dilakukan  untuk  kebutuhan  jangka panjang.

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis data pada perencanaan ini didapatkan  kesimpulan  yaitu  Debit  rata-rata  air limbah  dan  total  debit  peak  air  limbah  dalam perencanaan  yaitu  sebesar  178,19  L/s  dan  459,28 L/s. Perencanaan SPAL di Kecamatan Sumbersari ini terbagi menjadi 6 blok pelayanan. Terdapat 3 IPAL untuk  melayani  daerah  pelayanan  tersebut  yang berada  pada  Kelurahan  Sumbersari,  Kelurahan Karangrejo dan Kelurahan Kebonsari. Dimensi pipa pada  perencanaan  sebesar  90-600  mm  dengan kebutuhan bangunan pelengkap yaitu menggunakan 3 buah pompa, 10 buah sipon, dan 331  buah  manhole.  Kebutuhan  perencanaan  yang diperhitungkan  yaitu  total  kebutuhan  pipa, kebutuhan  untuk  penanaman  pipa,  pemasangan pipa,  dan  kebutuhan  bangunan  pelengkap. Kebutuhan  biaya  total  pada  perencanaan  yaitu Rp53.477.911.716,00.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajakima,  S.  O.,  dan  Soedjono,  E.S.  (2016). Perencanaan  Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah Komunal  Di  Kelurahan  Kedung  Cowek  Sebagai Upaya  Revitalisasi  Kawasan  Pesisir  Surabaya. Jurnal Teknik ITS Volume 5 Nomor 2, 2301-9271.
Anggreini,  D.  (2020).  Penerapan  Model  Populasi Kontinu pada Perhitungan Proyeksi Penduduk di Indonesia (Studi Kasus: Provinsi Jawa Timur). E- Jurnal Matematika Volume 9 Nomor 4 , 229-239.
Anugrah,  A.  P.,  Hidayah,  Z.,  As-Syakur,  A.,  & Rachman, H. A. (2023). Pemanfaatan Citra Satelit Aqua-MODIS  untuk  Pemantauan  Dinamika Spasio-Temporal Produktivitas  Primer Bersih di Perairan Laut Jawa. Jurnal Kelautan Tropis , 26 (3), 473-484.
Baktiar,  A.  H.  (2016).  Analisis  Kesuburan  dan Pencemaran  Air  Berdasarkan  Kandungan Klorofil-A  dan  Konsentrasi  Total  Suspended Solid  Secara  Multitemporal  Di  Muara  Banjir Kanal  Timur. Jurnal  Geodesi  Undip  Volume  5 Nomor 4 , 263-272.
Dirjen  Cipta  Karya.  (2019).  Profil  Kotaku: KegiatanKota  Tanpa  Kumuh.  Retrieved  from https://www.slideshare.net/komunikasiosp/profi l-kotaku-kabupaten-jember
Ekagusbarani,  M.,  Halomoan,  N.,  dan  Hartati,  E. (2018).  Perencanaan  Sistem  Penyaluran  Air Limbah Domestik Terpusat di Kecamatan Garut Kota  dan  Karangpawitan  Kabupaten  Garut.
Seminar Nasional ITENAS , 25-30. Faida. (2020). Keputusan Bupati Nomor 188.45/439/1.12/2020, tentang Penetapan Lokasi  Perumahan  Kumuh  dan  Pemukiman Kumuh  di  Kabupaten  Jember.  Jember:  Bupati Jember.
Firdaus, A. F., Pribadi, A., Nengse, S., Hakim, A., dan Utama.  (2022).  Perencanaan  Pengembangan Sistem  Penyaluran  Air  Limbah  Domestik Terpusat  (SPALD-T)  Kota  Surakarta  Jalur  Utara dan Tengah. Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan) Volume 8 Nomor 2 , 11-20.
GeoSIS. (2022). Retrieved from https://geosis.id/
Handiyatmo,  D.,  Sahara,  I.  &  Rangkuti,  H.  (2012).
Pedoman penghitungan proyeksi penduduk dan angkatan kerja. Jakarta: Statistics Indonesia.
Hartoyo,  S.  (2018). Panduan  Perencanaan  Teknik Terinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat  (SPALD-T)  BUKU  A  tentang  Panduan Perencanaan Teknik Terinci Sub-sistem
Pelayanan  dan  Sub-sistem  Pengumpulan.
Jakarta: Direktur Jenderal Cipta Karya.
Hartoyo,  S.  (2018). Pedoman  Perencanaan  Teknik Terinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat  (SPALD-T)  BUKU  E  tentang  Panduan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya SPALD-T. Jakarta: Dirjen Cipta Karya.
Hartoyo,  S.  (2018). Pedoman  Perencanaan  Teknik Terinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat  (SPALD-T)  BUKU  UTAMA. Direktorat Dirjen Cipta Karya: Jakarta.
Hidayah, Z., Ilhami, S. A. A., As-Syakur, A., Wiyanto,
D.  B.,  &  Wirayuhanto,  H.  (2023).  Pemodelan Spasial  Genangan  Akibat  Kenaikan  Muka  Air Laut di Pesisir Selatan Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Jurnal Kelautan Nasional , 18 (1), 1- 12.
Hidayah,  Z.,  Rohmah,  N.  N.,  &  Wardhani,  M.  K. (2022,  July).  Coastal  Vulnerability  Study  on Potential  Impact  of  Tsunami  and  Community Resilience  in  Pacitan  Bay  East  Java.  In Forum Geografi (Vol. 36, No. 1).
Kementerian  PUPR.  (2007).  Peraturan  Menteri nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
Kementerian  PUPR.  (2017). Peraturan  Menteri
Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat Republik  Indonesia  Nomor  04/PRT/M/2017, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
Pangesti, F. S. P., & Ariesmayana, A. (2022). injauan Analisis  Perhitungan  Kebutuhan  Air  Bersih  dan Air  Limbah  Untuk  Perencanaan  Sistem Penyaluran  Air  Limbah  di  Perumahan  Bumi Ciruas  Permai  1  Kabupaten  Serang. Journal  of Sustainable Civil Engineering (JOSCE) Volume 4 Nomor 1 , 1-9.
Pratiwi, R. S., dan Purwanti, I. F. (2015). Perencanaan Sistem  Penyaluran  Air  Limbah  Domestik  di Kelurahan Keputih Surabaya. JURNAL TEKNIK ITS Volume 4 Nomor 1 , 40-44.
Priambodo,  H.  D.  P.,  dan  Herumurti,  W.  (2021).
Perencanaan Pengembangan Sistem Penyaluran Air Limbah Terpusat IPAL Sewon. Jurnal Teknik ITS Volume 9 Nomor 2 , 196-202.
Rahmania,  B.  N.,  Brillianti,  A.  E.,  dan  Hassan,  F. (2022).  Perencanaan  Sanitasi  pada  Kelurahan Tisnonegaran  dan  Kelurahan  Kebonsari  Kulon. Proteksi:  Jurnal  Lingkungan  Berkelanjutan Volume 2 Nomor 1 , 1-9.
Rahmanissa, A., dan Slamet, A. (2017). Perencanaan Sistem  Penyaluran  dan  Pengolahan  Air  Limbah Domestik  Kecamatan  Semarang  Barat  Kota Semarang. Jurnal Teknik ITS Volume 6 Nomor 2 , 147-151.
Rakhmananda, S., Rezagama,A., dan Handayani, D. S.  (2016).  Rencana  Teknis  Penyaluran  Air Buangan  Sistem  Terpusat  Kabupaten  Kudus. Jurnal Teknik Lingkungan, Vol 5, No 2 , 1-11.
Rudiyanto, A. (2022). Pedoman Teknis Penyusunan Rencana  Aksi  -  Edisi  Ii  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable  Development  Goals (TPB/SDGs). Kedeputian  Bidang  Kemaritiman dan  Sumber  Daya  Alam,  Kementerian Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Salim,  A.  (2021). Kecamatan  Sumbersari  Dalam Angka  Tahun  2021. Jember:  BPS  Kabupaten Jember.
Sanmartń, M., Aguilar, M. A., Carballo, F. M., Mero, P. C., Palma, J. G., Solano, D. M., & Berrezueta, E..
(2021).  Design  of  Sewerage  System  and Wastewater Treatment in a Rural Sector: A Case Study. International  Journal  of  Sustainable Development and Planning Volume 17 Nomor 1 , 51-61.
Sasongko,  A.,  Yulianto,  K.,  dan  Sarastri,  D.  (2017).
Verifikasi  Metode  Penentuan  Logam  Kadmium (Cd)  dalam  Air  Limbah  Domestik  dengan Metode  SpektrofotometriSerapan  Atom. Jurnal Sainsdan Teknologi Volume 6 Nomor 2 , 228-237.
SNI.  (2015).  SNI  6728.1:2015  tentang  Penyusunan Neraca  Spasial  Sumberdaya  Alam – Bagian  1:
Sumber Daya Air. Badan Standar Nasional. Sofiana, M., Kadarsah, A., dan Sofarini, D. Kualitas Air Terdampak Limbah Sebagai Indikator Pembangunan  Berkelanjutan  di  Sub  DAS
Martapura  Kabupaten  Banjar. Jukung  Jurnal Teknik Lingkungan Volume 8 Nomor 1 , 18-31.
Suheri, A. C. (2019). Model Prediksi Kebutuhan Air Bersih  Berdasarkan  Jumlah  Penduduk  di Kawasan  Perkotaan  Sentul  City. Jurnal  Teknik Sipil Dan Lingkungan Volume 04 Nomor 03 , 207- 218.
Tuti,  I.  W.,  Umam,  K.  dan  Rochmanto,  D.  (2022). Perencanaan Pembangunan Spal Dan Ipal Untuk Sarana  Peningkatan  Kualitas  Lingkungan Kampung  Nelayan  Tanjungsari  Kabupaten Rembang. Jurnal Civil Engineering Study Volume 2 Nomor 1 , 25-34.
Ulya,  A.,  Marsono,  dan  Djoko,  B.  (2014). Perencanaan  SPAL  dan  IPAL  Komunal  di Kabupaten  Ngawi  (Studi  Kasus  Perumahan Karangtengah  Prandon,  Perumahan  Karangasri dan  Kelurahan  Karangtengah. Jurnal  Teknik POMITS Voume 3 Nomor 2 , 157-161.
Widayani, P. (2016). Pemanfaatan Citra Worldview- 2  untuk  Analisis  Kepadatan  Penduduk  dan Proyeksi  Kebutuhan  Permukiman  di  Kota Magelang  Tahun  2012-2022. Jurnal  Iptek Pertahanan Volume 6 Nomor 2 , 39-54.