## ANALISA PENGARUH PENAMBAHAN REFLEKTOR CERMIN DATAR TERHADAP DAYA OUTPUT PADA PLTS
Indah Susanti 1 , Bersiap Ginting 2 , Nurhaida 3 , Mutiar 4 ,Heru Gitriadi 5
Dosen Teknik Elektro Politeknik Negeri Sriwijaya 1,2,3,4
Mahasiswa Teknik Elektro Politeknik Negeri Sriwijaya 4 Indah.susanti@polsri.co.id Bersiap63@gmail.com t.nurhaida6@gmail.com Mutiar.tiar@gmail.com herugitriadi@gmail.com

## ABSTRAK
Sel  surya  sebagai  unit  PLTS  memiliki  kendala  daya  keluaran  yang  kurang  optimal,  yang sangat  tergantung  dengan  kondisi  alam.  Oleh  karena  itu  perlu  pengoptimalan  daya  keluaran yang  dihasilkan  oleh  sel  surya,  yaitu  salah  satu  metode  pengoptimalan  sel  surya  adalah dengan  menggunakan  cermin  datar  pemantul  sinar  matahari  atau  reflektor.  Penelitian  ini dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data-data  terkait  yang  diperlukan  kemudian melakukan  pehitungan  secara  manual  menggunakan  persaman.  Nilai  rata-rata  daya  output hasil  perhitungan  tanpa  reflektor  sebesar  20,17W  dengan  reflektor  sebesar  21,49W mengalami  peningkatan  daya  sebesar  1,32W.  Nilai  rata-rata  daya  output  dengan  variasi jumlah reflektor didapatkan hasil perhitungan dengan satu reflektor sebesar 21,26 W, dengan dua  reflektor  sebesar  22,50  W,  dengan  tiga  reflektor  sebesar  23,42W.  Nilai  rata-rata  daya output  dengan  variasi  sudut  reflektor  dengan  perhitungan    yaitu  sudut  40°  sebesar  23,08W, sudut  50°  sebesar  23,72W,  sudut  60°sebesar  25,72W,  sudut  70°sebesar  25,13W,  sudut 80°sebesar 23,88W. Nilai daya output mengalami peningkatan dengan penambahan reflektor.

## Kata kunci : Reflektor, Panel Surya, Cermin Datar

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Energi  listrik  merupakan  energi  yang  dihasilkan  melalui  perubahan  atau mengkonversikan energi ke energi yang lain. Misal perubahan energi kinetik dari perputaran turbin  menjadi  energi  listrik,  energi  perputaran  diesel  menjadi  energi  listrik.  Di  Indonesia, Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN)  banyak  menggunakan pembangkit  listrik  tenaga  uap  dan batubara  sebagai  bahan  bakar  utamanya.  Jika  hal  ini  terus  berlanjut  maka  mungkin kedepannya  akan  terjadi  krisis  energi.  Upaya yang  dilakukan  untuk  mengatasi  masalah tersebut yaitu mengembangkan pembangkit listrik alternatif.
Pembangkit listrik alternatif merupakan salah satu solusi yang dapat diberikan ditengah krisis  akibat  terbatasnya  ketersediaan  sumber  energi  listrik,  yang  didorong  dengan meningkatnya  jumlah  kebutuhan  energi  listrik  serta  dapat  mengatasi  ketergantungan  listrik
pada  PLN.  Metode  alternatif  ini  berkontribusi  pada  munculnya  energi  baru  dan  terbarukan dalam mengatasi masalah ini, antara lain pemanfaatan energi matahari yang digunakan dalam menghasilkan energi listrik.
Didukung  secara  geografis,  Indonesia  terletak  di  garis  Khatulistiwa.  Dimana Indonesia merupakan  salah  satu  negara  yang  terletak  di  daerah  ekuator  yaitu  wilayah  tengah  yang membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan, Posisi ini menyebabkan Indonesia memiliki cuaca  yang  relatif  cerah  kecuali  saat  awan  tebal  menghalangi  sinar  matahari.  Energi  yang dihasilkan matahari tidak terbatas  di-bandingkan sumber energi fosil  yang semakin  menipis. Sudah banyak pakar energi yang bersaing untuk menemukan penemuan baru tentang sumber energi  alternatif  yang  ramah  lingkungan,  salah  satunya  yaitu  Pembangkit  Listrik  Tenaga Surya (PLTS).
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS)  merupakan  salah  satu  pembangkit  listrik terbarukan  yang  sangat  potensial  untuk  digunakan  di  masa  mendatang  walaupun  secara efisiensi saat ini masih perlu pertimbangan lebih lanjut, Dampak dari efisiensi output sel surya yang rendah  ini, berpengaruh pada hasil  output daya listrik yang dihasilkan, Untuk itu perlu upaya  untuk  mengoptimalkan  output  daya  listrik  panel  surya.  Upaya  untuk  meningkatkan output  daya  listrik  panel  surya,  yaitu  dengan  menggunakan  sistem  reflector,  Penggunaan cermin  datar  sebagai  reflector  diharapkan  dapat  menjadi  solusi  untuk  mengoptimalkan tegangan keluaran dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

## 1.2 Tujuan
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui pengaruh penggunaan reflektor pada PLTS .
2. Mengetahui  perbandingan  daya  output  pada  PLTS  dengan      variasi jumlah reflektor.
3. Mengetahui perbandingan daya output pada PLTS dengan variasi sudut kemiringan reflektor.
1.3 Manfaat
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Dapat melihat pengaruh penggunaan reflektor pada  PLTS.
2. Mampu  membandingkan  daya  output  pada  PLTS  dengan variasi jumlah reflektor.
3. Mampu membandingkan data output pada PLTS dengan variasi sudutkemiringan reflektor.

## 2. METODELOGI PEMELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif-kuantitatif  yang  bertujuan  untuk membuat  gambar  atau  deskriptif  tentang  suatu  keadaan  secara  objektif  yang  menggunakan angka,  mulai  dari  pengumpulan  data,  penafsiran  terhadap  data  tersebut  serta  penampilan hasilnya (Arikunto, 2006). Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran perbandingan  keluaran  daya  pada  solar  panel  dengan  penambahan  reflektor  cermin  datar yang  dilakukan  berturut-turut  selama  3  hari/minggu,  yaitu  pada  pukul  08:00,  00:10  12:00, 14:00 dan 16:00 WIB.

## 2.1. Peralatan yang digunakan
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Panel surya 30WP
2. Reflektor Cermin Datar
3. SCC 10 Ampere
4. Multimeter
5. Busur
6. Batterai 45 Ah

## 2.2. Data Hasil pengukuran
Pada penelitian ini dilakukan percobaan selama tiga hari, yaitu pada hari Jumat 23 Juni, Sabtu  24  Juni,  dan  Minggu  25  Juni.  Percobaan  dimulai  dengan  membuat  rangkaian  PLTS 30WP  dengan  menggunakan,  kemudian  dilakukan  tiga  macam  percobaan,  yaitu  percobaan pertama  PLTS  dengan  menggunakan  reflektor  dan  tanpa  reflektor,  percobaan  kedua  PLTS dengan variasi jumlah reflektor, percobaan ketiga PLTS dengan variasi sudut reflektor. Ketiga percobaan  tersebut  dilakukan  pengukuran    arus,  tegangan,  suhu,  dan  intensitas  cahaya. Berikut data yang hasil percobaan :
Data  Hasil  Pengukuran  dan  Perhitungan  PLTS  Tanpa  Reflektor  dan  Menggunakan Refektor

## Tabel 1 Data Hasil Pengukuran menggunakan reflektor dan tanpa reflektor
Waktu Suhu (°C) Intensitas Cahaya Lux (× 100) Tanpa Reflektor Menggunakan Reflektor Cuaca Jam Tegangan (V) Arus (A) Daya (W) Tegangan (V) Arus (A) Daya (W) Cerah 08:00 30 380 20,08 0,71 14,26 20,95 0,716  15,00 Cerah 10:00 32 956 20,23 1,082  21,89 21,03 1,105  23,24 Cerah 12:00 38 1497 20,67 1,205  24,91 21,25 1,265  26,88 Cerah 14:00 35 1131 20,44 1,033  21,11 21,22 1,092  23,17 Cerah 16:00 32 736 20,10 0,93 18,69 20,58 0,932  19,18

## Data Hasil Pengukuran dan Perhitungan PLTS Dengan Variasi Jumlah Reflektor

## Tabel 2 Data Hasil Pengukuran variasi jumlah reflektor
Waktu Suhu (°C) Intensitas Cahaya Lux (× 100) Jumlah Reflektor Tegangan (V) Arus (A) Daya (W) Cuaca Jam Cerah  08:00 30 380 1 20,14 0,717 14,44 2 20,20 0,718 14,50
3 20,36 0,72 14,66 Cerah  10:00 32 956 1 20,32 1,226 24,91 2 20,43 1,253 25,60 3 20,60 1,275 26,27 Cerah  12:00 38 1497 1 20,92 1,326 27,74 2 20,98 1,39 29,16 3 21,26 1,408 29,93 Cerah  14:00 35 1131 1 20,58 1,07 22,02 2 20,92 1,111 23,24 3 21,22 1,202 25,51 Cerah  16:00 32 736 1 20,08 0,946 19,00 2 20,14 0,993 20,00 3 20,31 1,021 20,74

## 2.3. Perhitungan Efisiensi Modul Surya 30 WP
Perhitungan  Efisiensi  Tanpa  Reflektor  dan  Menggunakan  Refektor  (Jumat,  23  Juni  2023)
Pukul 08:00 WIB 1 Lux  = 0,0015 W/m 2 J = Lux × 0,0015 A = p × l P in = J × A = 38000 × 0,0015 = 0,6 m × 0,3 m = 57 × 0,18 = 57 W/m 2 = 0,18 m 2 = 10,26W
ɳ tanpa reflektor = 𝑃out 𝑃in × 100%
ɳ menggunakan reflektor = 𝑃out 𝑃in × 100%
= 14,26 10,26 × 100%
= 15 10,26 × 100%
= 1,39 % = 1,46 %

## 3. ANALISA dan PEMBAHASAN
Analisa PLTS Tanpa Reflektor Dan Menggunakan Reflektor
Gambar 1 Grafik Perbandingan Rata-Rata Daya PLTS Dengan Menggunakan Reflektor dan Tanpa Reflektor
Berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan, bisa dilihat pada grafik perbandingan daya  output  plts  dengan  menggunakan  reflektor  dan  tanpa  reflektor  .  Hari  jumat  didapatkan hasil rata-rata daya output tanpa reflektor sebesar 20,17W,dan menggunakan reflektor sebesar 21,49W  dengan  kondisi  cuaca  cerah  disetiap  waktu  pengukurannya,  hari  sabtu  didapatkan hasil  rata-rata  daya  output  tanpa  reflektor  sebesar  10,45W,  dan  menggunakan  reflektor sebesar  10,50W  dengan  kondisi  cuaca  cerah  pada  jam  08:00  dan  10:00,  berawan  pada  jam 12:00 dan 14:00, hujan pada jam 16:00, hari sabtu didapatkan hasil rata-rata daya output tanpa reflektor sebesar 20,97W, dan menggunakan reflektor sebesar 23,40W, dengan kondisi cuaca cerah disetiap waktu pengukurannya. Dapat disimpulkan bahwa daya output yang dihasilkan plts dengan penambahan reflektor lebih besar dibanding daya output plts tanpa reflektor, dan penambahan reflektor tidak berpengaruh besar pada saat kondisi cuaca berawan atau hujan.

## Analisa PLTS Dengan Variasi Jumlah Reflektor
Gambar 2 Grafik Perbandingan Rata-Rata Daya PLTS Dengan Variasi Jumlah Reflektor
Berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan , bisa dilihat pada grafik perbandingan daya  output  plts  dengan  variasi  jumlah  reflektor,  yaitu  dengan  1  reflektor,  2  reflektor  dan  3
20,17 10,45 20,97 21,49 10,50 23,40 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 23 Juni 24 Juni 25 Juni D aya ( W) Waktu (Tanggal) Grafik Perbandingan Rata-Rata Daya Tanpa Reflektor Menggunakan Reflektor
21,62 8,38 22,01 22,50 9,26 24,02 23,42 9,83 25,21 0 5 10 15 20 25 30 23 Juni 24 Juni Minggu Daya ( W) Waktu (Tanggal) Grafik Perbandingan Rata-Rata Daya 1 Reflektor 2 Reflektor 3 Reflektor
reflektor. Hari jumat didapatkan hasil rata-rata daya output dengan 1 reflektor sebesar 21,26 W, dengan 2 reflektor sebesar 22,50 W, dengan 3 reflektor  sebesar 23,42W, dengan kondisi cuaca cerah disetiap waktu pengukurannya. Hari sabtu didapatkan hasil rata-rata daya output dengan  1  reflektor  sebesar  8,38W,  dengan  2  reflektor  sebesar  9,26W,  dengan  3  reflektor sebesar  9,83W,  dengan  kondisi  cuaca  cerah  pada  jam  08:00  dan  10:00,  berawan  pada  jam 12:00  dan  14:00,  hujan  pada  jam  16:00.  Hari  minggu  didapatkan  hasil  rata-rata  daya  output dengan  1  reflektor  sebesar  22,01W,  dengan  2  reflektor  sebesar  24,02W,  dengan  3  reflektor sebesar  25,21W,  dengan  kondisi  cuaca  cerah  disetiap  waktu  pengukurannya.  Daya  terbesar yang  dihasilkan  yaitu  dengan  menggunakan  3  reflektor  pada  hari  minggu  dan  daya  terkecil yang  dihasilkan  yaitu  dengan  menggunakan  1  reflektor  pada  hari  sabtu.  Dari  data  rata-rata daya  dengan  variasi  jumlah  reflektor  didapatkan  kesimpulan  bahwa  penambahan  jumlah reflektor berbanding lurus dengan daya output dimana semakin banyak jumlah reflektor yang dipasang maka semakin besar daya output plts.

## Analisa PLTS Dengan Variasi Sudut Reflektor
Gambar 3 Grafik Perbandingan Rata-Rata Daya PLTS  Dengan Variasi Sudut Reflektor
Berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan, bisa dilihat pada grafik perbandingan daya output plts dengan variasi sudut reflektor, yaitu dengan  sudut 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, . Hari jumat didapatkan hasil rata-rata daya output dengan sudut 40° sebesar 23,08W, dengan sudut  50°  sebesar  23,72W,  dengan  sudut  60°sebesar  25,72W,  dengan  sudut  70°sebesar 25,13W,  dengan  sudut  80°sebesar  23,88W,  dengan  kondisi  cuaca  cerah  disetiap  waktu pengukurannya.  Hari  sabtu  didapatkan  hasil  rata-rata  daya  output  dengan  sudut  40°  sebesar 10,18W, dengan sudut 50° sebesar 10,37W, dengan sudut 60°sebesar 11,24W, dengan sudut 70°sebesar 10,92W, dengan sudut 80°sebesar 10,57W, dengan kondisi cuaca cerah pada jam 08:00  dan  10:00,  berawan  pada  jam  12:00  dan  14:00,  hujan  pada  jam  16:00.  Hari  minggu didapatkan  hasil  rata-rata  daya  output  dengan  sudut  40°  sebesar  19,75W,  dengan  sudut  50° sebesar 20,8W, dengan sudut 60°sebesar 23,57W, dengan sudut 70°sebesar 22,74W, dengan sudut  80°sebesar  21,39W  dengan  kondisi  cuaca  cerah  disetiap  waktu  pengukurannya.  Dari data perbandingan sudut tersebut daya terbesar yang dihasilkan yaitu pada sudut reflektor 60° dan daya terkecil pada sudut 40°. Perbedaan daya output itu dipengaruhi oleh sudut reflektor karena  dilihat  dari  sifat  cahaya  yang  terpantul  pada  cermin  datar  memiliki  sifat  sudut  sinar datang sama dengan sudut sinar pantul.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diberi kesimpulan sebagai berikut :
1. Berdasarkan  data  pengukuran  dan  perhitungan  terlihat  jelas  pengaruh  penambahan reflektor  pada  plts.  Dimana  nilai  output  yang  dihasilkan  plts  dengan  penambahan reflektor lebih besar dibanding plts tanpa reflektor.
2. Perbandingan  daya  output  yang  dihasilkan  dengan  variasi  jumlah  reflektor  yaitu berbanding  lurus.  Dimana  semakin  banyak  jumlah  reflektor  yang  dipasang  maka semakin besar daya output yang dihasilkan.
23,08 10,18 19,75 23,72 10,37 20,8 25,72 11,24 23,57 25,13 10,92 22,74 23,88 10,57 21,39 0 5 10 15 20 25 30 23 Juni 24 Juni 25 Juni Daya ( W) Waktu (Hari)

## Grafik Perbandingan Rata-Rata Daya
40° 50° 60° 70°
80°
3. Perbandingan  daya  output  dengan  variasi  sudut  reflektor  pada  pengujian  di  hari  jumat sampai  hari  minggu  yaitu  sudut  40°  menghasilkan  daya  output  terkecil  dan  sudut  60° menghasilkan  daya  output  terbesar.  Perbedaan  daya  output  itu  dipengaruhi  oleh  sudut reflektor karena sifat cahaya yang terpantul pada cermin datar memiliki sifat sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]    Alamsyah,  Tomi.  Dkk.  2021.  “Analisis  Potensi  Energi  Matahari  Sebagai  Pembangkit Listrik  Tenaga  Surya  Menggunakan  Panel Mono-Crystalline dan Poly-
Crystalline di Kota Pontianak dan Sekitarnya”. Jurnal Teknik Elektro.
[2] Ali, Khamarruzaman. 2016. “Rancang Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya Sebagai
Sumber  Listrik  Pada  Shelter  Di  Masjid  Muhajirin  Pasir  Putih  Tabing Padang”.
[3] Chandra Buwono, Montario. 2010. Rancang Bangun Sistem Pengendali Pengisian Arus Sel  Surya  dengan  Rekonfigurasi  Seri-paralel.  Skripsi.  Depok:  Universitas Indonesia
[4]    Irwansyah,  M.  Istardi,  D.  Sc,  M.  2013.  “  Pompa  Air  Aquarium  Menggunakan  Solar Panel”. Vol. 5, No. 1.
[5] Makruf.  Dkk. 2020. “Pengukuran Tegangan, Arus, Daya Pada Prototype Plts Berbasis Mikrokontroler Arduino”. Vol. 5, No. 1.
[6] Joko Pranomo, tri. Dkk. 2017. “Omplementasi Logika Fuzzy Untuk Sistem Otomatisasi Pengaturan  Pengisian  Batere  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya”.  Jurnal Energi dan Kelistrikan. Vol.9. No.2.
[7]  Pido,  Rifaldo.  Dkk.  2019.  “Analisa  Pengaruh  Kenaikkan  Temperatur  Permukaan Solar Cell Terhadap  Daya  Output”.  Jurnal  Of  Infrastructure  &  Science Engineering. Vol.2. No.2.
[8] Sutarno. 2013. “Sumber Daya energi”. Yogyakarta: Graha Ilmu.
[9]    Utomo,  H.S.  2016.  “Optimalisasi  Nilai  Daya  Dan  Energi  Listrik  Pada  Panel  Surya Polikristal  Dengan  Teknologi  Scanning  Reflektor  Cermin  Datar  “ Universitas Jember.
[10]  Yuliananda,  Subekti.  Dkk.  “  Pengaruh  Peribahan  Intensitas  Matahari  Terhadap  Daya Keluaran  Panel  Surya  “  Jurnal  Pengabdian  LPPM  Untag  Surabaya.  Vol.1,
No.2.
[11]  Yuwono,  Budi.  “  Optimalisasi  panel  sel  surya  dengan  menggunakan  sistem  pelacak berbasis mikrokonroler AT89C51”
[12]  Zuhal. 1991. “Dasar Tenaga Listrik”. Bandung: ITB.