## ORIGINAL ARTICLE

## Perencanaan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih Di Desa Singamerta PDAM Kabupaten Banjarnegara dengan Simulasi Epanet 2.0
Rio Aditya Permana, Adiyanto Aprilyansah
Program Studi Teknik Lingkungan, Akademi Teknik Tirta Wiyata, Magelang E-mail: rioapst@gmail.com
Diterima 21 Mei 2023, Direvisi 14 September 2023, Disetujui Publikasi 30 Desember 2023

## Abstract
PDAM  Kabupaten  Banjarnegara  in  2019  was  only  able  to  reach  14,12%  of  service  coverage  from  a  total  of 923,192  population.  So  to  improve  the  service  the  author  will  plan  a  clean  water  distribution  pipeline  by calculating  the  projected  population  up  to  5  years  ahead  to  determine  water  needs,  planning  distribution pipelines and hydraulic system analysis of planning results. Calculation of population projections with several methods is done from secondary data obtained from BPS Banjarnegara to be able to determine the water needs in  each network. Observation techniques, literature studies, fieldwork practices, and interviews  were analyzed using the Epanet 2.0 program as a distribution pipeline plan simulator. Simulation program Epanet 2.0 is used to  analyze  the  hydraulic  system  in  a  network.  The  results  of  the  simulation  of  the Epanet  2.0  program  on  the planning  of  clean  water  distribution  pipelines  in  Singamerta  village,  resulted  in  the  highest  pressure  at  peak hours  at  node29  is  47,71  mka,  and  the  lowest  pressure  at  node35  is  28,98  mka,  so  the  pressure  has  met  the criteria of 10 mka. For the flow velocity, there are some pipes that do not meet the criteria (0,3-3,0 m/s) with the lowest speed on Pipa45 with a speed of only 0,03 m/s.
Keywords: Planning, Network, Program Epanet 2.0

## Abstrak
PDAM Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2019 baru mampu mencapai 14,12% cakupan pelayanan dari total 923.192 populasi. Sehingga untuk meningkatkan pelayanan penulis akan merencanakan jaringan pipa distribusi air  bersih  dengan  menghitung  proyeksi  penduduk  sampai  5  tahun  kedepan  untuk  mengetahui  kebutuhan  air, merencanakan  jaringan  pipa  distrbusi  beserta  analisa  sistem  hidrolis  hasil  perencanaan.  Perhitungan  proyeksi penduduk  dengan  beberapa  metode  dilakukan  dari  data  sekunder  yang  didapat  dari  BPS  Banjarnegara  untuk dapat mengetahui kebutuhan air di setiap jaringan. Teknik observasi, studi literatur, praktik kerja lapangan, dan wawancara  dianalisis  menggunakan  program  Epanet  2.0  sebagai  simulator  rencana  jaringan  pipa  distribusi. Simulasi  program  Epanet  2.0  digunakan  untuk  menganalisis  sistem  hidrolis  pada  suatu  jaringan.  Hasil  dari simulasi  program  Epanet  2.0  pada  perencanaan  jaringan  pipa  distribusi  air  bersih  di  Desa  Singamerta, menghasilkan  :  tekanan  tertinggi  pada  jam  puncak  pada  node29  yaitu  47,71  mka,  dan  tekanan  terendah  pada node35  yaitu  28,98  mka,  sehingga  tekanan  telah  memenuhi  kriteria  yaitu  10  mka.  Untuk  kecepatan  aliran terdapat  beberapa  pipa  yang  tidak  memenuhi  kriteria  (0,3-3,0  m/s)  dengan  kecepatan  terendah  pada  Pipa45 dengan kecepatan hanya mencapai 0,03 m/s.
Kata Kunci : Perencanaan, Jaringan, Program Epanet 2.0.

## Artikel ilmiah Pendidikan Geografi
Perencanaan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih Di Desa Singamerta...

## A. Pendahuluan
Kebutuhan  manusia  yang  semakin banyak akan membentuk pemikiran untuk mendapatkan air dengan cara yang mudah dan murah serta memenuhi syarat, seperti kualitas,  kuantitas,  dan  kontinuitasnya. PDAM  Kabupaten  Banjarnegara  sebagai penyedia air bersih di wilayah  Kabupaten Banjarnegara perlu memperluas pelayanan  guna  meningkatkan  jumlah pelanggan.  Menurut  data  Badan  Pusat Statistik  Kabupaten  Banjarnegara  pada tahun  2019  memiliki  populasi  923.192 jiwa,  namun  hanya  14,12%  yang  telah terlayani  aliran  air  PDAM  Kabupaten Banjarnegara. Desa Singamerta merupakan  salah  satu  desa  yang  belum mendapatkan  pelayanan  air  bersih  secara menyeluruh,  padahal  jarak  antara  desa tersebut  dengan  instalasi  pengolahan  air cukup dekat.
Masalah  yang  harus  dipecahkan dalam  perencanaan  ini  adalah  kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat  Desa  Singamerta  dan  rencana sistem  jaringan  pipa  distribusi  agar mampu melayani hingga 5 tahun kedepan. Perencanaan ini bertujuan untuk menghitung  besar  debit  air  kebutuhan untuk  Desa  Singamerta  dan  merancang sistem  jaringan  pipa  distribusi  untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Desa Singamerta. Agar perencanaan  jaringan  pipa  distribusi sesuai  dengan  kriteria  perencanaan,  maka digunakan  Program  Epanet  2.0  sebagai simulator.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Bryan  Fredrik  dkk,  pada  tahun  2015 memilih  Kelurahan  Waloan  Tiga  Kota Tomohon sebagai lokasi penelitian. Tujuan dari penelitian adalah merencanakan peningkatan sistem jaringan  air  bersih  yang  dapat  memenuhi kebutuhan  masyarakat  di  Kelurahan Woloan  Tiga  hingga  25  tahun  dengan metode  simulasi  Epanet  2.0  dalam menentukan kapasitas pompa.
Penelitian lainnya oleh Reza Priadaka  dkk,  pada  tahun  2015  yang
bertujuan
untuk
merencanakan pengembangan sistem distribusi air bersih di  Kecamatan  Pakusari  ditinjau  dari  segi hidraulika  menggunakan  simulasi  tidak permanen  Epanet  2.0.  Dari  penelitian  ini dapat  diketahui  bahwa  diketahui  sumber air  yang  digunakan  adalah  Instalasi Pengolahan Air dengan debit 20 l/s, tidak mampu  melayani  sampai  tahun  2045 sehingga diperlukan unit IPA baru.
Penelitian  terakhir  yang  digunakan sebagai bahan referensi adalah pada tahun 2014 disusun oleh Novitri Astuti, Penyediaan  Air  Bersih  Oleh  Perusahaan Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Kota Sangatta  Kabupaten  Kutai  Timur.  Tujuan penelitian  yang  ingin  dicapai  yaitu  untuk mengetahui  dan  menganalisis  faktor- faktor  yang  mendukung  dan  menghambat penyediaan  air  bersih,  metode  yang digunakan  adalah  model  interaktif  dari Matthew  B.  Miles  dan  A.  Michael Huberman.  Dari  penelitian  ini  dapat diketahui  bahwa  kualitas  air  baku  sudah tercemar  oleh  limbah  tambang,  secara kontinuitas  pendistribusian  air  bersih tidak selalu 24 jam per hari.

## B. Metode Penelitian
Perencanaan jaringan pipa distribusi air bersih ini dilakukan dengan memanfaatkan  idle  capacity  (kapasitas menganggur)  pada  pipa  distribusi.  Ada beberapa  cara  untuk  mengukur idle capacity baik  dengan  menggunakan  alat yang  mampu  mengukur  secara  otomatis maupun  analisa  dari  hasil  pengukuran parameter  lain.  Pengukuran idle  capacity yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menganalisa debit kebutuhan pada daerah  yang  sudah  terlayani  oleh  pipa distribusi  utama  dan  membandingkannya dengan  debit  yang  masuk  ke  reservoir distribusi.
Sisa  luapan  ( over  flow )  pada reservoir  merupakan  besar  debit idle capacity yang akan dimanfaatkan. merencanakan suatu jaringan pipa distribusi  bukan  hanya  untuk  memenuhi kebutuhan  air  saat  ini,  namun  perlu
Perencanaan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih Di Desa Singamerta...
dikembangkan  agar  dapat  memenuhi kebutuhan air minimal untuk 5 tahun yang akan datang.
Proyeksi jumlah penduduk merupakan  langkah  yang  diambil  untuk memecahkan masalah tersebut, ada banyak metode untuk menghitung proyeksi  penduduk,  akan  tetapi  dalam penelitian  ini  dipilih  tiga  metode  untuk menghitung  proyeksi  penduduk  untuk  5 tahun  yaitu  Metode  Aritmatik,  Metode Geometrik, Metode Least Square . Metode proyeksi  penduduk  dengan  nilai  standar
deviasi yang paling rendah dipilih sebagai jumlah  penduduk  yang  digunakan  untuk mengukur  kebutuhan  air.  Hitung  total kebutuhan  air  domestik  maupun  non domestik  dengan  menggunakan  kriteria kebutuhan  yang  dikeluarkan  oleh  Ditjen Cipta Karya Departemen PU Tahun 1996. Program  Epanet  2.0  adalah  metode  yang digunakan  untuk  merencanakan  jaringan pipa  distribusi  dengan  memasukkan  peta wilayah,  mendesain  peta  jaringan,  dan memasukkan  semua  data  yang  didapat untuk dianalisa.
Gambar 1. Bagan Alir Pelaksanaan Perencanaan
Perencanaan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih Di Desa Singamerta...
C. Hasil Penelitian  Dan Pembahasan

## 1. Analisa Proyeksi Penduduk
Berikut adalah data jumlah penduduk  Desa  Singamerta  pada  tahun 2015  sampai  dengan  2019,  yang  diambil dari  data  BPS  Kabupaten  Banjarnegara tahun 2020.
Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Desa
Singamerta Tahun Jumlah penduduk 2015 2.289 2016 2.377 2017 2.407 2018 2.436 2019 2.450 (Sumber: BPS Banjarnegara, 2020) Berikut disajikan sampel
perhitungan  proyeksi  penduduk  dengan metode  aritmatik,  geometrik  dan Least
Square.

## 1. Metode Aritmatik
𝑃𝑛  =  𝑃𝑜  +  𝐾𝑎(𝑇𝑛 − 𝑇𝑜)
=  2.289  +  17,89 (2025 − 2015)
= 2.468 Jiwa
2. Metode Geometrik 𝑃𝑛  =   𝑃𝑜 (1 + 𝑟) 𝑛 =  2.289 𝑃𝑜 (1 + 0,017) 10
= 2.709 Jiwa
3. Metode Least Square
𝑎  =   𝑌 ′ −  𝑏. 𝑋 ′ = 2.391,8 − (38,1 𝑥 3)
= 2.278
𝑏  = 𝑛. ∑ 𝑥𝑦  −   ∑ 𝑥 ∑ 𝑦
𝑛. ∑ 𝑥 2 −  (∑ 𝑥 2 ) = (5 𝑥 36.764) − (15 𝑥 12.163) (5 𝑥 55) − (15 2 ) = 1.375 50 = 38,1 𝑃𝑛  =  𝑎  +  𝑏. 𝑋
=  2.278  + (38,1 𝑥 10) = 2.659 Jiwa Tabel 2. Rekapitulasi Hasil proyeksi Penduduk Tahun  Aritmatik  Geometrik Least square 2020 2.378 2.430 2.468 2021 2.396 2.459 2.506 2022 2.414 2.488 2.544 2023 2.432 2.518 2.582 2024 2.450 2.548 2.620 2025 2.468 2.579 2.659 S 71,64 61,5 65,99 (Sumber : Hasil Analisa) Setelah dilakukan perhitungan proyeksi  penduduk  serta  standar  deviasi masing-masing  metode  yaitu  metode aritmatik,  metode  geometrik,  dan  metode least  square .  Maka  dipakai  metode geometrik karena mempunyai nilai standar  deviasi  terendah  yaitu  61,5  serta pertumbuhan  jiwa  yang  selalu  meningkat setiap tahunnya. Sehingga jumlah penduduk  yang  diproyeksikan  pada  tahun 2025 adalah 2.579 Jiwa.
Perhitungan kebutuhan Air Bersih
Data DRD digunakan untuk menghitung  kebutuhan  air  liter/  orang/ SR,  data  diambil  dari  Perumahan  Griya Safira  &  Griya  Gemuruh  Indah  karena karakteristiknya (sosial, ekonomi, budaya) menyerupai  dengan  daerah  perencanaan. Data DRD diambil pada bulan April, Mei dan Juni yang kemudian akan dirata-rata :
Perencanaan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih Di Desa Singamerta...

## Tabel 3. Data DRD Griya Safira & GGI
Bulan  Jumlah SR Pemakaian  Air (m3/bln) Pemakaian  Air (Ltr/dtk) Pemakaian  Air (ltr/dtk/SR) April 120 1961 0,76 0,0063 Mei 118 2188 0,84 0,0070 Juni 116 1572 0,61 0,0051 Total 354 5721 2,21 0,0184 Rata 118 1907,0 0,736 0,0061
(Sumber: DRD PDAM Banjarnegara)
Berdasarkan  jumlah  penduduk  pada daerah  perencanaan  yang  <20.000  jiwa sampai  tahun  2025  maka  diperkirakan tidak  akan  ada  penambahan  fasilitas
umum  di  Desa  Singamerta.  Berikut  ini merupakan tabel Proyeksi Jumlah Penduduk  dan  tingkat  cakupan  pelayanan dengan metode Geometrik : Tabel 4. Proyeksi Jumlah Penduduk & Tingkat Cakupan Pelayanan Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) Tingkat Pelayanan (%) Jumlah Penduduk Terlayani (Jiwa) 2021 2.459 50 1.229 2022 2.488 60 1.493 2023 2.518 70 1.763 2024 2.548 80 2.039 2025 2.579 90 2.321 (Sumber : Hasil Analisa)
Kebutuhan Air Tahun 2021 Perhitungan  Jumlah  SR  yang  dapat terlayani  Kebutuhan air/SR = (jmlh rata-rata 3 Bulan)/(Jmlh SR) = 0,006 liter/detik/SR = 521 liter/hari
Kebutuhan orang/hari = (Kebutuhn air/SR)/(jmlh orang/SR) = 104,2 liter/orang/hari
Demand Multipler (NRW 34%) = 100/(100-NRW) = 100/(100-34) = 100/66 = 1,5
Jika  1  SR  terdiri  atas  5  jiwa,  maka  1229 jiwa/5 = 246 SR Kebutuhan Air Domestik = 1229 jiwa x 104 liter/orang/hari = 127.859 ltr/hari
Non Domestik : Masjid & Mushola = 2000+3000 = 5000 ltr/hari
SD (1 buah) = 260 jiwa x 5 liter/orang/hr = 1.300 ltr/hari
Kantor Desa = 15 jiwa x 5 liter/orang/hr = 75 ltr/hari
Wisata arung jeram = 0,1 liter/dtk/ha = 950 m2 = 820 ltr/hari
Jumlah kebutuhan Non domestik Q non Domestik = 5000+1300+75+820 = 7.195 ltr/hari
Perencanaan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih Di Desa Singamerta...
Kebutuhan Pelayanan air = Q Domestik + Q non Domestik = 127.859 + 7.195 = 135.054 ltr/hari
Kehilangan Air = 34% x Kebutuhan Pelayanan Air = 34% x 135.054 = 45.918 ltr/hari
Total Kebutuhan Air = Keb. pelayanan air + Kehilangan air = 135.054 + 45.918 = 180.973 ltr/hari
Kebutuhan Air Hari Maksimum = 1,1 x total kebutuhan air = 1,1 x 180.973 = 199.070 ltr/hari
Kebutuhan Jam Puncak
= 2,34 x total kebutuhan air = 2,34 x 180.973
= 423.476 ltr/hari Tabel 5. Rekapitulasi Kebutuhan Air Uraian Satuan Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 Jumlah Penduduk Jiwa 2.459 2.488 2.518 2.548 2.579 Cakupan Pelayanan % 50 60 70 80 90 Penduduk Terlayani Jiwa 1.230 1.493 1.763 2.038 2.321 Konsumsi Org Pemakai SR L/org/ hari 104 104 104 104 104 Jumlah SR Dilayani SR 246 299 353 408 464 Kebutuhan Air Utk SR L/hari 127.859 155.272 183.325 212.028 241.394 Kebutuhan Air Domestik L/hari 127.859 155.272 183.325 212.028 241.394 Kebutuhan Non Domestik L/hari 5.875 5.875 5.875 5.875 5.875 Total Kebutuhan L/hari 133.734 161.147 189.2 217.903 247.269 L/dtk 1,55 1,87 2,19 2,52 2,86 Kebocoran 34% % 34 34 34 34 34 Total Kebutuhan + Kebocoran L/hari 179,204 215,937 253,528 291,99 331,34 L/dtk 2,07 2,50 2,93 3,38 3,83 Total  kebutuhan  hari Maksimum L/hari 197,124 237,531 278,881 321,189 364,475 L/dtk 2,28 2,75 3,23 3,72 4,22 Total  Kebutuhan  jam puncak L/hari 419.336 505.293 593.256 683.257 775.337 L/dtk 4,85 5,85 6,87 7,91 8,97
Perhitungan Idle  Capacity (Kapasitas Menganggur)
Tabel 6. Rekapan Perbandingan Debit Uraian Debit per Jam (dalam 1 hari) Debit DRD (dalam 3 bulan) Jumlah 26,517 2,178 Rata-rata (l/s) 1,10 0,726 (Sumber : Hasil Analisa)
Total Pemakaian Air
= 69699,67 + NRW
= 69.699,67 + (34% x 23.697,9)
= 93.397,57 m3/bulan
= 36,03 liter/dtk
Idle Capacity = Jmlh Produksi Air - Pemakaian Air
= 50 liter/detik – 36,03 liter/detik
= 13,97 liter/detik Analisis Sistem Hidrolis Melalui Program Epanet  2.0.  Tekanan  Saat  Jam  Puncak
(16:00 WIB)
Gambar 2. Simulasi Tekanan Jam Puncak
Dari  hasil  simulasi  program  Epanet 2.0  pada  gambar  di  atas,  maka  tekanan pada  saat  jam  puncak  dapat  dilihat  pada tabel berikut: Tabel 7. Tekanan saat Jam Puncak pada tiap node Node Pressurem  Node Pressurem  Node Pressurem Node1 31,28 Node15  41,55 Node29  47,71 Node2 34,27 Node16  41,54 Node30  45,63 Node3 34,21 Node17  42,54 Node31  44,7 Node4 35,06 Node18  42,43 Node32  46,7 Node5 38,71 Node19  42,44 Node33  34,25 Node6 41,63 Node20  41,99 Node34  40,24 Node7 44,59 Node21  41,98 Node35  28,98 Node8 42,77 Node22  42,94 Node36  30,95 Node9 39,64 Node23  42,97 Node37  43,24 Node10  40,63 Node24  43,31 Node38  34,95 Node11  41,47 Node25  43,31 Node39  39,96 Node12  38,79 Node26  45,2 Node40  43,49 Node13  39,76 Node27  43,07 Node41  36,2 Node14  41,59 Node28  45,13
(Sumber : Hasil Analisa)
Perencanaan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih Di Desa Singamerta...
Velocity saat Jam Puncak (16:00 WIB)
Gambar 3. Simulasi Velocit y Jam Puncak
Dari  hasil  simulasi  program  Epanet
2.0  pada  gambar  di  atas,  maka velocity pada  saat  jam  puncak  dapat  dilihat  pada tabel berikut: Tabel 8. Velocity pada saat Jam Puncak Pipa Velocity m/s Pipa Velocity m/s Pipa Velocity m/s Pipa Velocity m/s Pipa1 1,21 Pipa14 0,09 Pipa27 0,33 Pipa40 0,07 Pipa2 1,1 Pipa15 0,08 Pipa28 0,22 Pipa41 0,54 Pipa3 0,95 Pipa16 0,44 Pipa29 0,35 Pipa42 0,5 Pipa4 0,91 Pipa17 0,22 Pipa30 0,32 Pipa43 0,54 Pipa5 0,66 Pipa18 0,31 Pipa31 0,62 Pipa44 0,3 Pipa6 0,46 Pipa19 0,37 Pipa32 0,32 Pipa45 0,03 Pipa7 0,25 Pipa20 0,27 Pipa33 0,17 Pipa46 0,1 Pipa8 0,19 Pipa21 0,35 Pipa34 0,15 Pipa47 0,34 Pipa9 0,07 Pipa22 0,21 Pipa35 0,15 Pipa48 0,28 Pipa10 0,04 Pipa23 0,65 Pipa36 0,37 Pipa49 0,32 Pipa11 0,06 Pipa24 0,23 Pipa37 0,21 Pipa50 0,16 Pipa12 0,14 Pipa25 0,33 Pipa38 0,42 Pipa51 0,09 Pipa13 0,06 Pipa26 0,42 Pipa39 0,48

## D. Kesimpulan Dan Saran
Debit  kebutuhan  air  rata-rata  pada tahun  2025  untuk  mencukupi  2.199 penduduk adalah 3,83 liter/detik, sedangkan untuk kebutuhan hari maksimumnya sebesar 4,22 m/s serta 8,97 m/s  pada  saat  jam  puncak  (pukul  16:00 WIB).  Dengan  mempertimbangkan  nilai idle  capacity sebesar  13,97  liter/detik, maka  rancangan  yang  telah  direncanakan sangat  cukup  untuk  melayani  daerah perencanaan  Desa  Singamerta  sampai tahun 2025 mendatang.  Tekanan tertinggi pada  jam  puncak  (16:00)  terdapat  pada Node29 yaitu sebesar 47,71 mka sedangkan tekanan terendah terdapat pada
Node35  dengan  nilai  28,98  mka.  Untuk kecepatan aliran saat jam puncak terdapat 24  pipa  distribusi  yang  berada  di  bawah kriteria  dengan  nilai  terendah  terdapat pada Pipa45 yaitu 0,03 m/s.
Penggunaan valve  wash  out untuk flushing (pengurasan pipa) perlu dimanfaatkan dengan cara berkala, karena terdapat  banyak  pipa  dengan  kecepatan kurang  dari  0,3  m/s  sehingga  pengurasan pipa  yang  berkala  akan  mengurangi kotoran  yang  mengendap  didalam  pipa yang dapat menyumbat.
Memanfaatkan  bangunan  Reservoir yang  tidak  terpakai  di  Sigaluh  untuk melayani  jaringan  perencanaan  ini  dan
Perencanaan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih Di Desa Singamerta...
perencanaa  baru  lainnya  supaya  dapat mencapai pelayanaan sampai ke Kecamatan Madukara aliran pada pipa.

## Daftar Pustaka
Anonim.  1996.  Kriteria  Perencanaan Pengolahan Air. Ditjen Cipta Karya
Departemen Pekerjaan Umum Ardhianto,  R.  Pelatihan  Analisa  Jaringan Perpipaan Air Bersih  Menggunakan Software Epanet 2.0. https://www.slideshare.net/SusiloSu silo6/modul-epanet .  (Diakses  21 Mei 2020)
Astuti,  N.  2014.  Penyediaan  Air  Bersih
Oleh Perusahaan Air Minum (PDAM)  Kota  Sangatta  Kabupaten Kutai Timur. https://ejournal.an.fisip- unmul.ac.id/site/wp-
content/uploads/2014/05/JURNAL% 2520(05-14-04-15-53).pdf (Diakses tanggal 26 April 2020)
Badan  Pusat  Statistik.  Penduduk,  Laju Pertumbuhan  Penduduk  per  Tahun, Distribusi  Presentase  Penduduk, Kepadatan  Penduduk,  Rasio  Jenis Kelamin,  Menurut  Kecamatan  di Kabupaten Banjarnegara, 2019. https://banjarnegarakab.bps.go.id/st atictable/2020/07/07/211/penduduk- laju pertumbuhan-penduduk-per- tahun-distribusi-presentase- penduduk-pepadatan-penduduk- rasio-jenis-kelamin-menurut- kecamatan-di-kabupaten- banjarnegara-019.html
(Diakses tanggal 30 Juli 2020) Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara.  2020.  Data  Jumlah Penduduk Desa Singamerta Kecamatan  Banjarnegara  Tahun 2015-2020. Banjarnegara: BPS Mawey,  B.F.P.,  I.R.  Mangangka,  dan  L. Kawet. 2015. Perencanaan Pengembangan  Sistem  Jaringan  Air Bersih  di  Kelurahan  Woloan  Tiga
Kota Tomohon. Jurnal Sipil Statik 3 (4): 268-280
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No 18.  (2007).  Dalam  Penyelenggaran Pengembangan  Sistem  Penyediaan Air Minum. Jakarta.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor  122  Tahun  2015.  Tentang Sistem  Penyediaan  Air  Minum. Jakarta: Sekretariat Negara Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten  Banjarnegara.  Kondisi PDAM  Kabupaten  Banjarnegara. Banjarnegara: PDAM Tirta Serayu
Priadmaka, R., D. Sisinggih, R.
Asmaranto.  2015.  Aplikasi  Epanet 2.0 Untuk Pengembangan Distribusi Air  Bersih  Kecamatan  Pakusari Jember. https://www.scribd.com/document/3 60575461/Reza-Priadmika- 0910643010-Aplikasi-Epanet-2-0- Untuk-Distribusi-Air-Bersih-Kec- Pakusari-Kab-Jember.pdf (Diakses tanggal 26 April 2020)
Putrabahar,  A.  2010.  Teori  dan  konsep sistem penyaluran air minum. https://www.academia.edu/5263939 /teori_dan_konsep_sistem_penyalur an_air_minum . (Diakses  tanggal  28 April 2020)