Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 2086 ‐ 9479

## Penerapan Metode Minim Padam Untuk Pemeliharaan Gardu Distribusi 20 kV Di PT PLN Area Bulungan (KL224)
Abstrak—Pemeliharaan  yang  dilakukan  dengan  memadamkan gardu  distribusi,    menyebabkan  pasokan  listrik  pada  pelanggan padam selama pemeliharaan berlangsung. Pada tulisan ini akan di bahas  pemeliharaan  gardu  distribusi  20kV  dengan  metode pemeliharaan  minim  padam  guna  mengurangi  durasi  padam  dan menekan nilai SAIDI pemeliharaan. Dengan implementasi metode pemeliharaan  minim  padam,  durasi  padam  turun  dari  122  menit menjadi  8,1  menit  dan  SAIDI  pemeliharaan  turun  dari  0,367 menit/pelanggan menjadi 0,0243 menit/pelanggan.
Kata  Kunci—Distribusi,  Pemeliharaan,  SAIDI,  Minim  Padam, Sistem Mesh.

## I. P ENDAHULUAN
Peralatan  dalam  Sistem  Tenaga  Listrik  perlu  dipelihara secara  periodik  sesuai  petunjuk  dari  buku  pemeliharaan peralatan yang dibuat oleh pabriknya. Penundaan pemeliharaan akan  memperbesar  kemungkinan  rusaknya  peralatan,  oleh karena  itu  jadwal  pemeliharaan  peralatan  sedapat  mungkin harus ditaati [1]. PT PLN (Persero) Dalam menjaga kehandalan peralatan  sistem  tenaga  listrik  melakukan  pemeliharaan  secara preventif  (rutin)  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Direksi: 040.E/152/DIR/1999 [2].
Saat  ini  pola  pemeliharaan  yang  dilakukan  dengan memadamkan  Gardu  Distribusi  menyebabkan  pemadaman pelanggan selama pemeliharaan berlangsung. Berdasarkan data realisasi  jadwal  pemeliharaan  gardu  distribusi  ;  disebut  revisi gardu;  selama  bulan  Januari  2017  sampai  dengan  bulan  Juni 2017  terdapat 135  kali pemadaman.  Hal  ini  menjadi perhatian karena pelanggan merasakan pemadaman yang akan berdampak  kepada  SAIDI  (System  Average  Interuption Duration Index).
Jaringan  sistem  distribusi  tegangan  rendah  umumnya menggunakan  tipe  radial,  karena  konfigurasinya  lebih sederhana  dan  biayanya  lebih  murah[3].  Akan  tetapi  bila sumber  tegangan  diputus  maka  aliran  tenaga  listrik  akan terputus  sehingga  banyak  pelanggan  yang  mengalami pemadaman,  dan  ini  akan  berdampak  pada  nilai  SAIDI  yang makin besar.
Kondisi  jaringan  tegangan  rendah  yang  radial  juga mempengaruhi  lamanya  waktu  pemadaman.  Petugas  yang memelihara  gardu  distribusi  juga  melakukan  penggantian  alat yang  rusak  sebagai  bagian  dari  pemeliharaan  yang  sifatnya korektif.  Selain  itu,  untuk  menormalkan  gardu  setelah pelaksanaan  pemeliharaan,  petugas  masih  perlu  menunggu sampai  kondisi  gardu  menyala  dan  jaringan  sistem  distribusi 20kV juga aman. Hal ini menyebabkan rendahnya kehandalan
penyaluran  tenaga  listrik  di  jaringan  tegangan  rendah  dan mengakibatkan lamanya waktu pemadaman.
Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini  antara  lain  melalui  pekerjaan  dalam  keadaan  bertegangan. Akan  tetapi  resiko  yang  dihadapi  sangat  tinggi,  karena  harus bersentuhan  langsung  dengan  tegangan.  Upaya  lainnya  adalah dengan  memindahkan  beban  gardu  yang  dipelihara  ke  gardu terdekat  dengan  mengaplikasikan  sistem  jaringan  mesh/jala- jala atau yang dikenal sebagai metode minim padam. Sistem ini nantinya  akan  menampung  beban  gardu  distribusi  yang  di pelihara  dengan  gardu  distribusi  yang  ada  di  sekitar  gardu tersebut  sehingga  waktu  pemadaman  pelanggan  dapat diminimalkan.

## II. L ANDASAN T EORI

## A. Metode Minim Padam
Secara  umum  pemeliharaan  minim  padam  dilakukan  pada jaringan  distribusi  yang  bersifat  mesh.  Konfigurasinya ditunjukkan pada gambar 1.
Jaringan  distribusi  mesh  adalah  jaringan  distribusi  yang mengkombinasikan  jaringan  radial  dan  ring.  Sistem  ini  lebih baik  dari  sistem-sistem  yang  lain  serta  dapat  diandalkan, digunakan  jika  daerah  yang  akan  dilayani  memiliki  tingkat kepadatan  konsumen  yang  sangat  tinggi  [4].  Pada  konfigurasi mesh,  sebagaimana  dapat  dilihat  pada  Gambar  1,  terdapat  3 buah  gardu  yang  saling  terinterkoneksi  satu  sama  lain. Sehingga  apabila  terjadi  pemadaman  pada  salah  satu  gardu, daya dapat dipasok melalui gardu lainnya.
Budi Yanto Husodo Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana Jakarta, Indonesia Email: husodo2008@gmail.com
Arditya Perdana Akbar Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana
Jakarta, Indonesia
Email: ardiperdana94@gmail.com

## B. Panel Hubung Bagi Tegangan Rendah (PHB-TR)
Panel  Hubung  bagi  Tegangan  Rendah  atau  yang  disingkat dengan  PHB  -  TR  adalah  Panel  Hubung  Bagi  yang  dipasang pada sisi TR atau sisi sekunder Trafo sebuah Gardu Distribusi. Fungsinya sebagai penghubung dan pembagi atau pendistribusisan  tenaga  listrik  dari  output  trafo  sisi  tegangan rendah TR ke rel pembagi dan diteruskan ke jaringan tegangan rendah  (JTR)  melalui  kabel  jurusan  (Opstyg  Cable)  yang diamankan oleh NH Fuse.
Perlengkapan  Hubung  Bagi  Tegangan  Menengah  (PHB- TM), Transformator Distribusi (TD) dan Perlengkapan Hubung Bagi  Tegangan  Rendah  (PHB-TR)  berfungsi  untuk  memasok kebutuhan  tenaga  listrik  bagi  para  pelanggan  baik  dengan Tegangan  Menengah  (TM  20  kV)  maupun  Tegangan  Rendah (TR 220/380V)[5].
Menurut tipenya PHB di kelompokkan menjadi 2 tipe yaitu:
a. PHB dengan tipe tertutup yaitu apabila seluruh komponen PHB  berada  disuatu  tempat  yang  tertutup  oleh selungkup/pelindung mekanis maupun pelindung elektris.
b. PHB  tipe  terbuka  yaitu  PHB  yang  semua  peralatan  atau komponennya berada diluar dan tampak secara kasat mata dan  dilengkapi  dengan  pagar  maupun  peralatan  isolasi guna  melindungi  masyarakat  dari  bahaya  mekanis  dan elektrisnya.

## C. SAIDI (System Average Interruption Duration Index)
SAIDI  menginformasikan  tentang  durasi  pemadaman  rata- rata  untuk  tiap  konsumen  dalam  kurun  waktu  setahun  pada suatu  area  yang  dievaluasi.  Cara  menghitungnya  adalah  total durasi  pemadaman  dari  konsumen  dalam  setahun  dibagi dengan  jumlah  total  konsumen  yang  dilayani  sebagaimana dinyatakan dalam persamaan (1) [7]
SAIDI = (          )  (               ) (1)
Keterangan:
Jumlah  dari  perkalian  lama  padam  dengan  pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani.

## III. P ENELITIAN
Penelitian  dilakukan  pada  Gardu  Distribusi  20kV  di wilayah  kerja  PT  PLN  Area  Bulungan  dengan  nomor  gardu KL224.

## A. Langkah-langkah Dalam Penelitian
Pelaksanaan  penelitian  ini  mengikuti  diagram  alir  yang diperlihatkan  pada  gambar  2.  Pada  diagram  alir  tersebut langkah pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data dan literatur.
Gambar 2. Diagram Alir Penelitian Tugas Akhir
Langkah  selanjutnya  mengumpulkan  data  terkait  gardu KL224.  Berikutnya  dilakukan  mapping  jaringan  tegangan rendah  gardu  KL224.  Setelah  itu  skema  pembagian  beban jurusan  dilakukan  guna  membuat  jaringan  tegangan  rendah radial menjadi mesh. Pada pembagian beban jurusan, arus tidak boleh  melebihi  KHA  kabel  yang  telah  ditentukan.  Jika  arus melebihi  KHA  kabel  maka  pembagian  beban  jurusan  perlu dilakukan  kembali.  Selanjutnya  setelah  memperhatikan  beban arus  dilakukan  pemasangan  box  mesh  yang  berguna  untuk mensupali  beban  gardu  dengan  pasokan  gardu  yang  lainnya. Setelah  pemasangan  box  mesh  dilakukan,  selanjutnya  adalah pelaksanaan pemeliharaan minim padam mesh.
B. Jaringan Tegangan Rendah Gardu KL224
Pemeliharaan
dengan metode
Minim Padam direalisasikan  dengan  membuat  jaringan  tegangan  rendah menjadi  sistem  mesh.  Sebelum  menggunakan  jaringan  mesh, gardu KL224 memiliki jaringan tegangan rendah radial sebagai mana pada gambar 3 berikut ini.

## Gambar 3. JTR Gardu KL224 sebelum menggunakan mesh

## C. Penerapan
Setelah  jaringan  tegangan  rendah  gardu  KL224  dirubah menjadi mesh, konfigurasi jaringan berubah sebagai berikut:
Gambar 4. JTR Gardu KL224 setelah menggunakan mesh

## IV. H ASIL DAN P EMBAHASAN

## A. Hasil
Setelah  melakukan  pemeliharaan  gardu  dengan  metode minim padam, dilakukan pengambilan data sebelum menggunakan metode minim padam dan setelah menggunakan metode  minim  padam,  untuk  mengetahui  perubahan  durasi padam.  Durasi  padam  sebelum  menggunakan  metode  minim padam diberikan pada Tabel 1, sedangkan setelah menggunakan  metode  minim  padam  diberikan  pada  Tabel  2. Berdasarkan  Tabel  1.  Rata-rata  durasi  padam  sebelum menggunakan  metode  minim  padam  adalah  122  menit,  sesuai Tabel  1.  Berdasarkan  Tabel  2,  setelah  menggunakan  metode minim padam total durasi padam menjadi 8,1 menit.
Tabel 1. Durasi padam sebelum menggunakan metode minim padam
No  Gardu  Tgl. Padam Jam Padam Tgl. Nyala Jam Nyala Lama Padam 1  KL224  13/03/2015 15:00 13/03/2015 16:42 1 jam 42 menit 2  KL224  14/09/2015 10:18 14/09/2015 12:21 2 jam 3 menit 3  KL224  20/02/2017 11:05 20/02/2017 13:27 2 jam 22 menit Rata-rata Durasi Padam (menit) 122 menit

## Tabel 2. Durasi padam setelah menggunakan metode minim
padam Durasi Padam Perpindahan Gardu Tahap 1 Tahap 2 Total Durasi Padam (menit) KL224 KL96 Durasi Padam (detik) KL96 KL224 Durasi Padam (detik) Jurusan ke- Jurusan ke- A B
25 B
A 40 8,1
B C
30 C B 50 C D 28 D C 55 F A 27 A F 59 KL224 KL98 Durasi Padam (detik) KL98 KL224 Durasi Padam (detik) Jurusan ke- Jurusan ke- D E 32 E D 65 E F 30 F E 53

## B. Pembahasan
Untuk  mendapatkan  presentase  penurunan  durasi  padam sebelum  menggunakan  metode  minim  padam  dengan  durasi padam  setelah  menggunakan  metode  minim  padam  sebagai berikut:
̅( ) (                               ) ̅( ) = 93,36 % Untuk  mendapatkan  nilai  SAIDI  (System  Average Interruption Duration Index) pemeliharaan sebelum menggunakan  metode  minim  padam  mesh  dan  setelah menggunakan metode minim padam mesh sebagai berikut:
SAIDI Pemeliharaan sebelum metode minim padam,
SAIDI Pemeliharaan setelah metode minim padam,
Berdasarkan  perhitungan  di  atas,  nilai  SAIDI  setelah menggunakan  metode  minim  padam  turun  menjadi  0,0243 menit/pelanggan.

## V. K ESIMPULAN
Dari penelitian ini  dapat ditarik beberapa kesimpulan:
1. Penerapan  metode  minim  padam  dapat  menurunkan secara  signifikan  durasi  padam  dan  juga  nilai  SAIDI pemadaman selama pemeliharaan gardu distrubusi 20 kV.
2. Durasi Padam sebelum menggunakan metode pemeliharaan minim padam adalah 122 menit dan setelah menggunakan  metode  pemeliharaan  minim  padam menjadi  8,1  menit,  dengan  presentase  penurunan  durasi padam sebesar 93,36%.
3. Nilai  SAIDI  yang  didapat  setelah  menggunakan  metode pemeliharaan minim padam adalah
0,0243
menit/pelanggan, turun dari nilai SAIDI sebelumnya yaitu 0,367 menit/pelanggan.

## D AFTAR P USTAKA
[1]  Latumahina,  Abraham,  dkk.  2015.  Optimalisasi  Penjadwalan,  Perawatan dan  Perbaikan  Pembangkit  PLTD  20  kV  dengan  Levelized  Reserve Method. Jurnal EECCIS Vol. 9, No. 1. Hal 95-96.
[2]  PT  PLN  (Persero)  Kantor  Pusat.  Surat  Edaran  Direksi  Bidang  Distribusi Nomor: 040.E/152/DIR/1999. Manajemen Pemeliharaan Distribusi. 1999
[3]  Bagus  Ardhiansyah,  Rahmat.  2014.  Analisis  Minimalisasi  Rugi  Jaringan Pada Desain Smartgrid Menggunakan Pembangkitan Tersebar. Surabaya: Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
[4]  Wayan,  I  Sudiartha,  dkk.  2016.  Manajemen  Trafo  Distribusi  20kv  Antar Gardu  Bl031  Dan  Bl033  Penyulang  Liligundi  Dengan  Menggunakan
Simulasi Program ETAP. Jurnal Logic Vol. 16, No. 3. Hal 168.
[5]  Kelompok  Kerja  Standar  Konstruksi  Distribusi  Jaringan  Tenaga  Listrik dan Pusat Penelitian Sains dan Teknologi Universitas Indonesia, Buku 1:
Kriteria  Disain  Enjinering  Konstruksi  Jaringan  Distribusi  Tenaga  Listrik, Jakarta: PT PLN (Persero), 2010.
[6]  Fatoni,  Ahmad,  dkk.  2016.  Analisa  Keandalan  Sistem  Distribusi  20  kV PT.PLN  Rayon  Lumajang  dengan  Metode  FMEA  (Failure  Modes  and Effects Analysis). Jurnal Teknik ITS Vol. 5, No. 2. Hal B-462.