Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 2086 ‐ 9479

## Analisis Peluang Penghematan Konsumsi Energi Pada Peralatan Listrik di Gedung Kantor PT PLN (Persero) UPT Bogor

## Muhammad Viki Fauzan
PT. PLN
UPT Bogor Bogor, Indonesia
vikifauzan@gmail.com

## Budiyanto Husodo
Teknik Elektro Universitas Mercu Buana Jakarta, Indonesia budi_yanto@mercubuana.ac.id
Abstrak —   Audit  energi  pada  bangunan  gedung sangat    perlu    dilakukan    untuk  mengetahui    sejauh mana    efisiensi    penggunaan    energi    pada    gedung tersebut.    Dan  juga  dengan  audit  energi,  kita  dapat mengetahui  peluang  penghematan  energi  pada bangunan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi sehingga penggunaan energi  bisa  lebih  efisien dan    hemat  biaya.  Audit  energi  ini  dilakukan  di gedung  kantor PT PLN  (Persero)  UPT Bogor.  Audit energi listrik ini dilakukan pada lantai 1 dan lantai 2 pada  gedung  untuk  mengetahui  nilai  intensitas konsumsi  energi  pada  gedung  apakah  sudah  sesuai oleh standar dari Badan Standar Nasional Indonesia. Pada  penelitian  ini,  data  historis  penggunaan  listrik diperoleh  dari  aplikasi  PLN    yaitu    PLN    Mobile dengan  rekening  listrik  kantor  yang  telah  terdaftar pada aplikasi serta pengukuran dilakukan menggunakan alat yaitu  Environment Meter. Dengan hasil  pengukuran  dari  perhitungan  nilai  intensitas konsumsi energi listrik menunjukkan bahwa bangunan gedung kantor UPT Bogor termasuk dalam kriteria  sangat  efisien  dengan nilai  IKE  sebesar  3,96 3,96 kWh/m2/bulan atau sebesar 47,51 kWh/m2/tahun.    Pada  saat  melakukan  penelitian, ditemukan  penggunaan  pencahayaan  yang  sangat hemat  tetapi  tingkat  pencahayaan  yang  tidak  sesuai atau  dibawah  standar dari Badan Standar Nasional Indonesia. Sehingga penulis melakukan rekomendasi penggantian  type  lampu  menggunakan  lampu  LED dengan  intensitas  cahaya  yang  lebih  tinggi  dengan hasil  akhir  yang  didapatkan  tingkat  pencahayaan pada beberapa area sudah sesuai dengan SNI dengan nilai  IKE  sebesar  4,15  kWg/m2/bulan  atau  sebesar
49,80  kWh/m2/tahun,  yang  mana  masih  termasuk dalam  kategori  sangat efisien.
Kata Kunci— Audit  energi,  efisiensi  penggunaan energi,  nilai  intensitas konsumsi energi, Environment Meter.

## I. P ENDAHULUAN
Audit   energi    dapat    didefinisikan    sebagai    suatu    proses untuk mengevaluasi  kebutuhan  energi  dan  mengidentifikasi peluang    untuk  mengurangi    konsumsi    energi    pada    suatu bangunan,    pabrik,    proses,    atau  kegiatan  (Thumann  dan Younger,  2007).  Audit  energi  pada  bangunan  gedung  sangat perlu  dilakukan  untuk  mengetahui    sejauh    mana    efisiensi penggunaan  energi  pada  gedung tersebut.  Dan  juga  dengan audit    energi,    kita    dapat   mengetahui    peluang  penghematan energi    pada    bangunan    untuk    meningkatkan    efisiensi penggunaan  energi  sehingga  penggunaan  energi  bisa  lebih efisien  dan  hemat biaya.
Gedung    Kantor    PT    PLN    (Persero)    UPT    Bogor merupakan  salah satu  konsumen  energi  listrik  dengan  tingkat konsumsi  yang  cukup  besar. Gedung Kantor PT PLN (Persero) UPT Bogor berada di Jl. Jend. A. Yani No.5,  Bogor  Tengah  , Bogor.    Untuk    mengetahui    pola    konsumsi    energi  listrik gedung  Kantor  PT  PLN  (Persero)  UPT  Bogor  dan  peluang hemat  energi  pada  gedung  ini,  dilakukan  penelitian  peluang hemat energi listrik pada gedung Kantor PT PLN (Persero) UPT Bogor.
Konsumsi energi listrik di gedung Kantor PT PLN (Persero) UPT  Bogor    perlu    dilakukan    perhitungan    konsumsi    energi listrik    ulang    guna  mengetahui    apakah    konsumsi    energi listriknya  masih  hemat  dan  efisien atau tidak. Untuk maksud inilah  perlu  dilaksanakan  kegiatan  audit  energi  listrik    pada gedung  Kantor  PT  PLN  (Persero)  UPT  Bogor.  Audit energi listrik diawali dengan pengumpulan data historis gedung Kantor
Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 2086 ‐ 9479
PT  PLN    (Persero)    UPT    Bogor,    kemudian    menghitung Intensitas  Konsumsi Energi  (IKE)  listrik  dari  setiap  gedung yang  ada  di  gedung  Kantor  PT PLN  (Persero)  UPT  Bogor. Dengan  kata  lain,  audit  energi  sebagai langkah  awal  program konservasi    energi    juga    merupakan    kegiatan  pengecekan berkala    untuk   menjamin    agar   penggunaan    sumber    energi dilakukan  secara  efisien  dan  rasional.  Melalui  audit  energi, informasi  aktual    seperti    tingkat    kebocoran    atau ketidakefisienan    energi    dapat  ditelusuri    berdasarkan penggunaan    peralatan    dan    perlengkapan    listrik  gedung, laboratorium,    dan    aula    Kantor    PT    PLN    (Persero)    UPT Bogor.  Sistem  kelistrikan  yang  sering  mengalami  gangguan akan mengakibatkan terganggunya proses pekerjaan Kantor PT PLN (Persero) UPT Bogor.
Dengan  mengetahui  masalah  pokok  yang  dihadapi  yaitu bagaimana  cara  memanfaatkan  peralatan  dan  perlengkapan tersebut  dengan    sebaik-baiknya    sehingga    penggunaan energinya  lebih  efektif, efisien, dan rasional.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Agung  Wahyudi  Biantoro dan  Dadang  S.    Permana  [1]    dari    Program    Studi    Teknik Mesin,    Universitas    Mercu  Buana,  Jakarta  dengan  Judul “Analisis Audit Energi untuk Pencapaian Efisiensi  Energi  di Gedung  AB,  Kabupaten  Tangerang,  Banten”. Penelitian ini menyatakan bahwa rata – rata peralatan lsitrik seperti AC dan lampu    banyak    bekerja    dibawah    performance    sehingga berpotensi  mengakibatkan    pemborosan.    Ini    disebabkan karena    kurangnya  perawaran    dan    ada    beberapa    peralatan yang   memang  usianya   sudah  melebihi  batas usia ekonomis maupun teknis (>10 tahun).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Firdaus  Pratama [2]  dari Program  Studi Teknik  Elektro,  Universitas  Islam  Indonesia, dengan    Judul    “Audit  Energi    untuk    Pencapaian    Efisiensi Energi  Listrik  PT.  Intan  Pariwara Klaten”.  Penelitian  ini menyatakan    bahwa    Peluang    Hemat    Energi  (PHE)  pada pencahayaan  yang  terbarukan  yaitu  panel  surya  dengan pencapaian efisiensi energi listrik yang lebih baik.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Abdul  Malik  [3]  dari Program  Studi  Teknik  Elektro,    Universitas    Tanjungpura, dengan  Judul  “Audit  Energi  Pada Gedung  IV  Kantor  PT PLN  (Persero)  Wilayah  Kalimantan  Barat”. Penelitian  ini menghasilkan  peluang  penghematan  per  tahun berdasarkan penggunaan    AC    yang    ada    dengan    yang    direncanakan berdasarkan  konsep  manajemen  energi  sebesar  34,83  %  atau sebesar Rp. 47.175.280,-

## A. Audit Energi
Audit  energi  adalah proses  evaluasi  pemanfaatan  energi dan  identifikasi    peluang    penghematan    energi    serta rekomendasi    peningkatan  efisiensi  pada  pengguna  energi dalam  rangka  konservasi  (PERMEN  ESDM  No.  14  2012).
Sedangkan  menurut Alfred F. Waterland, dalam  buku Energy Management Handbook (Waterland,1982)  menyatakan  bahwa audit energi adalah suatu upaya pengamatan suatu proses energi secara sistematik  yang  nantinya  dilakukan  pendataan  untuk mendapatkan    peluang    penghematan  energi.        Arti    kata “Audit” sendiri  dalam  arti  luas  bermakna  evaluasi terhadap suatu  organisasi,  sistem,  proses,  atau  produk.  Audit dilaksanakan oleh  pihak  yang  kompeten,  objektif,  dan  tidak memihak,    yang    disebut  auditor.    Tujuan    audit    energi    ini dilakukan  untuk  memahami  masalah penggunaan energi serta intensitas  dan  kinerja  energi,  potensi  penghematan  energi, manfaat dan langkah yang diperlukan (Marpaung, 2014).
Audit  energi  diperlukan  karena  kita  memerlukan penggunaan energi yang  terukur,  dalam  pengelolaan  energi kita    mengenal  energi  accounting  yaitu    aktivitas    untuk merekam  dan   menghubungkan   antara penggunaan  energi dan    biaya    yang    dikeluarkan.    Selain    itu    juga    untuk memonitor penggunaan energi dalam skala waktu.
Keuntungan    dari    Audit    Energi    adalah    meningkatkan pengetahuan tentang  efisiensi  energi,  mengidentifikasi  biaya energi    yang    digunakan,  mengidentifikasikan    dan meminimumkan    hal    yang    terbuang,    membuat  perubahan prosedur,   peralatan,  dan    sistem    untuk   menyimpan    energi, menghematkan    sumber    energi    yang    tidak    dapat diperbaharui,    menjaga  lingkungan    dengan    mengurangi pembangkitan  tenaga  dan  mengurangi running costs.

## B. Air Conditioner (AC)
Air        Conditioner        merupakan        sebuah        alat        yang mampu    mengkondisikan    udara.    AC    berfungsi    sebagai penyejuk    udara    yang  diinginkan  (sejuk    atau    dingin)    dan nyaman  bagi tubuh.  AC  lebih  banyak digunakan di wilayah yang  beriklim  tropis  dengan  kondisi  temperatur  udara  yang relatif tinggi (panas).

## C. Sistem Standar dan Pencahayaan Ruang
Untuk    mendapatkan    pencahayaan    yang    sesuai    dalam suatu  ruang, maka  diperlukan  sistem  pencahayaan  yang  tepat sesuai  dengan kebutuhannya.

## III. M ETODE P ENELITIAN
Pelaksanaan  Audit  Energi  dilakukan  di  Gedung  Kantor PT    PLN  (Persero)    Unit    Pelaksana    Transmmisi    Bogor. Gedung  Kantor  PT  PLN (Persero) UPT Bogor terletak di Jalan Jenderal  Achmad  Yani  No.5,  Bogor.  Pelaksanaan    Audit Energi  ini  mengacu  pada  SNI  6169:2011  pada  tahun 2011 yang diterbitkan oleh BSN. Gedung  Kantor PT PLN (Persero) UPT  Bogor  terdiri  dari  dua  lantai  dengan  rincian  pada  lantai pertama terdapat dua puluh enam ruangan termasuk lobby, dan lantai  dua  terdapat  sembilan  belas  ruangan.  Penelitian dilakukan  mulai  dari  bulan  Maret  2019  sampai  dengan  bulan Juni 2019.
Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 2086 ‐ 9479
Prosedur  pelaksanaan  audit  energi  merupakan  gabungan interaksi  antara  tim  auditor  dan  obyek  audit.  Agar  interaksi berjalan  dengan  baik  dan  efektif,  langkah-langkah  yang  perlu dilakukan adalah:
 Inisiasi kegiatan audit;
 Penyiapan/preparasi pelaksanaan audit;
 Pelaksanaan audit;
 Evaluasi dan Pelaporan
Di  bawah  ini  merupakan  langkah-langkah   yang dilaksanakan pada penelitian dalam bentuk diagram alir
Gambar 1. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian

## A. Metode Pengumpulan Data
Adapun beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu:
 Pengumpulan  data  beban  yang  terpasang  dan  luas bangunan pada  masing-masing lantai.
 Pengumpulan      data      dilakukan      dengan      cara melakukan  pengamatan  dan  pengukuran  pada  tiap ruangan  dan pengecekan  AC secara fisik.
 Pengukuran    yang    dilakukan    untuk    dijadikan sempel  pengamatan  penggunaan  energi  dalam  satu
hari    pada    jam  perkantoran  dimulai  sampai  selesai jam kantor.

## B. Peralatan yang Digunakan
Untuk  pengukuran  temperature  ruangan,  kelembapan ruangan, dan intensitas penerangan, menggunakan Environment Meter Krisbow KW06- 291.  Environment  Meter Krisbow  KW06-291  adalah  meteran  yang dirancang untuk menggabungkan beberapa fungsi sebagai berikut :
 Fungsi  sound  level  apat  digunakan  untuk  mengukur kebisingan di  pabrik-pabrik,  sekolah,  kantor,  rumah, dll  juga  untuk memeriksa studio akustik, auditorium dan  instalasi  hi-fi.  Untuk  fungsi  ini  tidak  kami gunakan dalam penelitian ini.
 Fungsi  light  meter  digunakan  untuk  mengukur pencahayaan di lapangan.  Komponen  cahaya  sensitif yang    digunakan    dalam  meteran  ini  sangat  stabil, silikon ciode umur panjang.
 Kelembaban    /    suhu    menggunakan    kelembaban    / sensor semikonduktor dan jenis k termokopel.
 Fungsi    temperature    meter    yaitu    untuk   mengukur suhu  suatu daerah,area atau tempat tertentu.
C. Metode Pengolahan Data

## Perhitungan data penggunaan energy
Perhitungan dilakukan dengan menggunakan data yang tersedia dan diperoleh dari pemeriksaan fisik secara langsung.
1. Perhitungan jumlah   daya AC  yang terpasang.
2. Menghitung penggunaan energi yang terpasang.
3. Menghitung    Intensitas    Konsumsi    Energi    (IKE) (kWh/m²/bulan) pada setiap lantai gedung

## Analisis Data
1. Gambar            grafik            yang            menunjukan kecenderungan      penggunaan            energi    dalam parameter  penggunaan  dengan intensitas perjam atau perhari.
2. Menentukan    penggunaan    energi    dari    tingkatan tertinggi  maupun    terendah    sesuai    dengan    waktu pemakaiaan  dari suatu objek yang diteliti.
3. Melakukan  pertimbangan      yang  memungkinkan konservasi  energi  dengan  cara  yang  efisien  dalam penggunaan energi.
4. Mengumpulkan    denah    bagungan,    diagram    garis tunggal listrik.
Berdasarkan    data    bangunan    tersebut    dapat    dihitung rincian  luas bangunan dan luas bangunan total (m²), daya listrik total  yang  dibutuhkan    (kVA    atau  kW),  intensitas  daya terpasang per m² pada  peralatan lampu, daya  listrik  terpasang, IKE  dan  energi  bangunan  sehingga  dapat menentukan untuk melakukan audit lanjuta (awal atau rinci).
Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 2086 ‐ 9479

## D. Laporan Audit Energi
Berdasarkan  pada  seluruh  rangkaian  kegiatan  yang  telah dilaksanakan,  maka  laporan    akan  disusun  secara  sistematis, dimana  laporan  harus  memuat  potret  penggunaan  energi  , potensi penghematan energy dan biaya pada obyek yang diteliti, kejian  teknis  dan  finansial  penghematan  energy,  dan rekomendasi spesifik dan saran tindak lanjut.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  audit  energi  awal  kantor  PT  PLN  (Persero)  UPT Bogor dapat disimpulkan  bahwa  konsumsi  energi  terbanyak adalah    berasal    dari  penggunaan    AC,    kotak    kontak    dan lampu.    Dengan    estimasi    penggunaan  listrik  per  hari  adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Estimasi Penggunaan Listrik UPT Bogor dalam 1 hari
Gambar 2. Penggunaan Energi UPT Bogor

## A. Intensitas Konsumsi Energi (IKE)
Nilai  IKE  pada  gedung  kantor  PT.PLN  (Persero) UPT Bogor adalah sebagai berikut :
Tabel 2. IKE gedung kantor UPT Bogor.
Gambar 3. Grafik Intensitas Konsumsi Energi pada gedung Kantor UPT Bogor
Berdasarkan perhitungan nilai intensitas energi (IKE) pada gedung kantor  PT  PLN  (Persero)  UPT  Bogor  dari  rata-rata penggunaan  listrik selama satu tahun periode Mei 2018 sampai April  2019  per  luas  bangunan  adalah  15.791,21 kWh  dengan luas lantai 3.988,54 m2, maka nilai IKE yang dipeoleh  sebesar 3,96  kWh/m2  per  bulan  atau  sebesar  47,51  kWh/m2  per tahun.  Jika  dibandingkan  dengan  standar  IKE  di  Indonesia berdasarkan jenis  bangunannya, maka nilai IKE gedung kantor PT  PLN  (Persero)  UPT  Bogor  masuk  dalam  kategori  sangat efisien.

## B. Beban Pencahayaan
Perhitungan  beban  pencahayaan  ini  didapat  berdasarkan hasil survey lapangan dan juga dari data perencana gedung, dan
Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 2086 ‐ 9479
juga dari hasil observasi  ketika  survey  dengan  pencahayaan buatan  di  seluruh  lantai menggunakan lampu jenis TL 2x36 W,  TL  24W  dan  downlight  9  W    dimana  pengukuran pencahayaan dilakukan di setiap ruangan.
Tabel 3. Perbanding Lux sebelum dan setelah lampu eksisting diganti ke lampu tipe LED 13 W di gedung UPT Bogor lantai
1.
Tabel 4. Perbandingan Lux sebelum dan setelah lampu eksisting diganti ke lampu tipe LED 13 W di gedung UPT
Bogor lantai 2
Dari  hasil  perhitungan  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  hasil penggantian  menggunakan  lampu  LED  13  W,  selain  dapat menghemat penggunaan energi pada gedung  UPT  Bogor,  juga meningkatkan  intensitas  pencahayaan  pada  setiap ruangan.

## C. Pemakaian AC
Air    Conditioner    (Tata    Udara)    yang    digunakan    pada Gedung  UPT Bogor  yang  digunakan  adalah  jenis  AC  split semua.  Untuk  kapasitas  AC split  yang  digunakan  adalah  1 PK,    1,5    PK,    2    PK,    2,5    PK    dengan  pengoperasiannya dilakukan  secara  manual  oleh  pengguna.  Berikut merupakan hasil    pengukuran    dan    pengecekan    secara    visual    untuk penggunaan AC pada masing-masing ruangan di Gedung UPT Bogor.
Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 2086 ‐ 9479
Tabel 5. Hasil pengukuran kelembapan dan temperatur udara tiap ruangan di Lantai 1
Tabel 6. Hasil pengukuran kelembapan dan temperatur udara tiap ruangan di Lantai 2

## D. Rekomendasi Penggunaan Lampu
Pada  gedung  UPT  Bogor  nilai  IKE  pada  gedung  tersebut dikategorikan    sangat    efisien    sehingga    dengan    intensitas cahaya  yang  belum  memenuhi  standar  dapat  dilakukan penambahan titik  lampu dapat  menggunakan  lampu tipe LED 13  Watt  untuk  ruangan  yang  tidak  terlalu  besar  dan  dapat menggunakan LED dengan daya dan lumens yang lebih tinggi untuk ruangan yang lebih besar.
Perlunya    dilakukan    grouping    lampu    dengan menggunakan  saklar pada  setiap  ruangan  sehingga,  pengguna dapat    menyesuaikan  penggunaan  lampu  sesuai  dengan kebutuhan dan kenyamanan.
Untuk  meningkatkan  efisiensi  diperlukan  juga  kesadaran dari pengguna  agar  menyalakan  lampu  sesuai  kebutuhan  dan mematikan lampu saat ruangan tidak digunakan atau pada saat jam operasional kantor telah berakhir.
Melakukan    penggantian    lampu    –    lampu    dengan    usia yang  sudah tua dapat meningkatkan efisiensi pemakaian energi juga.
Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 2086 ‐ 9479
Tabel 7. Rekomendasi penggantian lampu pada Lantai 1
Tabel 8. Rekomendasi penggantian lampu pada Lantai 1
Tabel 9. Estimasi  IKE  gedung  kantor  UPT  Bogor  setelah penambahan lampu
Dari penggantian  lampu tersebut di atas, berikut perincian perhitungan dari potensi konservasi energi di sistem tata cahaya pada gedung UPT Bogor.
Tabel 10.
Dari analisis di atas terlihat bahwa dengan mengganti lampu eksisting  sesuai  dengan  rekomendasi  dengan  perkiraan investasi awal senilai Rp. 29.690.000,- maka besarnya  potensi penghematan  biaya   listrik  adalah  sebesar  Rp.  13.207.402 per  tahun,  dengan  nilai  payback  periode  adalah  2,25  tahun. Adapun  tujuan  mengganti  lampu  sesuai  dengan  rekomendasi adalah  untuk  menaikkan  intensitas  cahaya  agar  mendekati standar    SNI    tanpa    perlu    adanya    perubahan    plafon    pada gedung  UPT Bogor.

## Penggunaan AC
Hasil    perhitungan    penggunaan    AC    di    gedung    UPT Bogorsudah bagus, rata-rata ruangan memiliki suhu yang sesuai dengan standar, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  jumlah ac    yang    beroperasi  sudah    sesuai    dengan    kebutuhan. Meskipun    ada    ruangan-ruangan  yang    memiliki    tingkat kelembapan    yang    tidak    sesuai    dengan  standar    itu    dapat disebabkan    oleh    kebiasaan    pengguna    tidak  menutup
Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 2086 ‐ 9479
pintu/jendela  terbuka  sehingga  infiltrasi  udara  luar  ke dalam ruangan.
Perlunya  penyetelan  suhu  AC  yang  sesuai  dan  tidak berlebihan. ntuk  menjaga  AC  dapat  berfungsi  dengan  baik dan  untuk menjaga  lifetime  dari  AC  tersebut  perlu  dilakukan pengecekan visual  dan  pemeliharaan  rutin.  Banyak  AC  yang usianya    sudah  melebihi    batas    maksimum    (>    10    tahun), sehingga    dari    segi  performa    juga    sudah    mengalami penurunan  yang  mempengaruhi tidak tercapainya temperature dan kelembapan yang sesuai dengan standar.  Kondisi  seperti ini    berpotensi    menurunkan    tingkat  efisiensi  pemakaian  AC sehingga  penggunaan  energi  listrik  untuk  AC    mengalami pemborosan.  Maka  dari  itu  perlu  dilakukan  juga penggatian AC yang sudah melebihi lifetimenya.
Menjaga  kebiasaan  pengguna  agar  selalu  menutup  pintu atau jendela  saat  mengoperasikan  AC  dan  juga  mematikan AC  saat ruangan sudah tidak digunakan.

## V. KESIMPULAN
Setelah  dilakukan  pengukuran  dan  perhitungan  nilai  IKE pada gedung UPT  Bogor,  diperoleh  nilai  IKE  untuk  gedung UPT  Bogor  adalah sebesar  47,51  kWh/m2,  dimana  masuk dalam    kategori    sangat    efisien.  Hal  ini  disebabkan  karena Sebagian    besar    ruangan    menggunakan    ventilasi    untuk pencahayaan  alami,  Banyak  peralatan  listrik  yang  hanya bekerja  pada  waktu  tertentu  atau  hanya  pada  saat  ruangan digunakan,  seperti  ruang  rapat,  banyak  ruangan  yang  masih memiliki  kapasitas  AC  yang  kecil  atau  tidak  sesuai  dengan ukuran  ruangan,  penggunaan    lampu    untuk    pencahayaan dengan    intensitas  penerangan  (Lux)  yang  rendah  (di  bawah standar SNI).
Rekomendasi    teknis    diberikan    untuk    melakukan penambahan    titik    lampu    pada    area-area    yang    belum memenuhi    standar    Badan    Standar  Nasional  Indonesia.
Dimana setelah dilakukan penambahan titik lampu IKE   yang didapatkan  masih  termasuk  dalam  kategori  sangat  efisien yaitu 4,15 kWh/m2/bulan.

## U CAPAN T ERIMA K ASIH
Pada  bagian  ini  dituliskan  ucapan  terima  kasih  terhadap pihak-pihak  yang  membantu  terselesaikannya  penelitian  ini serta  ucapan  terima  kasih  terhadap  tim  editorial  Jurnal Teknologi Elektro atas dipublikasikannya penelitian ini.

## D AFTAR P USTAKA
[1] Biantoro,  A.  W.,  &  Permana,  D.  S.  (2017).  Analisis Audit  Energi  Untuk  Pencapaian  Efisiensi  Energi  Di Gedung  Ab,  Kabupaten  Tangerang,  Banten.  Jurnal Teknik Mesin Mercu Buana, 6(2), 85-93.
[2] Pratama,  F.  (2018).  Audit  Energi  Untuk  Pencapaian Efisiensi Energi Listrik PT. Intan Pariwara Klaten.
[3] Malik,  A.  (2013).  Audit  Energi  Pada  Gedung  IV Kantor  PT  PLN  (PERSERO)  Wilayah  Kalimantan Barat. ELKHA: Jurnal Teknik Elektro, 5(2).
[4] SNI  03-6197-2000.  2000.  Konservasi  energi  pada sistem    pencahayaan.  Badan  Standarisasi  Nasional. Jakarta.
[5] SNI 03-6196:2000. 2000. Prosedur audit energi pada bangunan  gedung.  Badan  Standarisasi  Nasional. Jakarta.
[6] SNI  6196:2011.  2011.  Prosedur  audit  energi  pada bangunan    gedung.  Badan  Standarisasi  Nasional. Jakarta