Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ, Vol. 9 No. 3, 217- 220 ISSN(print): 2354-869X | ISSN(online): 2614-3763

## STUDI PEMANFAATAN MATA AIR UNTUK SUMBER AIR BERSIH PEDESAAN

## Nasyiin Faqih, Fait Umar
Program Studi Teknik Sipil Universitas Sains Al-Qur’an Wonosobo nasyiin@unsiq.ac.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel : Diterima : 27 Juni 2022 Disetujui : 25 September 2022
Desa  Patakbanteng  dan  Desa  Jojogan  berada  di  pegunungan dataran  tinggi  Dieng,  dimana  sumber  mata  air  banyak,  tetapi tidak  ada  badan  ataupun  pihak  penyelenggara  penyediaan  air bersih,  meskipun  sekarang  penduduk  sebagian  kecil  masih menggunakan air bersih dari sumur.  Untuk itu perlu di lakukan perencanaan  jaringan  air  bersih  bagi  penduduk  yang  belum memiliki akses air bersih. Penelitian ini di lakukan dengan cara pengambilan  data  di  lapangan  di  antaranya  data  primer  yang meliputi kondisi dan sumber daya air, debit mata air, elevasi dan jaringan  pipa  ke  konsumen,  sementara  data  sekunder  meliputi jumlah  penduduk,  rasio  pertumbuhan  penduduk  dan  peta  desa. Debit mata air Sendang Panguripan Gunung Prau sebesar 172 m3/dt,  untuk  memenuhi  kebutuhan  air  pada  masyarakat  Desa Patakbanteng dan Desa Jojogan dengan rasio jumlah penduduk pada  tahun  rencana  ke  15  adalah  4193  jiwa  sesuai  dengan perhitungan pra desain debit yang di hutuhkan 5,27 lt/detik.
Kata Kunci :
Air,  bersih,  instalasi,  perencanaan, elevasi.

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT

## Article History :
Received : 27 June 2022 Accepted : 25 September 2022
Patakbanteng and Jojogan villages are located in the mountains of the Dieng plateau, where there are many springs, but there is no agency or party to provide clean water, although now a small part of the population still uses clean water from wells. For this reason, it is necessary to plan a clean water network for residents who  do  not  have  access  to  clean  water.  This  research  was conducted by collecting data in the field, including primary data covering  conditions  and  water  resources,  spring  discharge, elevation  and  pipelines  to  consumers,  while  secondary  data covering population, population growth ratio and village maps. The  spring  discharge  of  Sendang  Panguripan  Gunung  Prau  is 172  m3/sec,  to  meet  the  water  needs  of  the  people  of Patakbanteng  Village  and  Jojogan  Village  with  a  population ratio in the 15th plan year is 4193 people according to the pre- design calculation of the required discharge of 5.27 lt/sec.

## Keywords:
Water, clean, installation, planning, elevation

## PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Desa  Patakbanteng  dan  Desa  Jojogan merupakan  desa  yang  memiliki  banyak  sumber mata air, dimana  masyarakat masih mengambil mata  air  secara  individual,  untuk  itu  perlu direncanakan  pemanfaatan  mata  air  sebagai sumber  mata  air  di  desa  tersebut.  Salah  satu sumber mata air yang bisa digunakan adalah dari air tanah yang muncul sebagai mata air (Karya, 2007).  Perencanaan  jaringan  air  bersih  ini melalui  tahapan  perhitungan  jumlah  penduduk, debit dan saluran (Faqih, N. and Khoir, 2021).

## 1.2  Maksud dan Tujuan
Tujuan  dan  Maksud  dari  perencanaan penyediaan air bersih ini sebagai berikut:
1. Memperhitungkan  debit  air  dan  juga jumlah  rasio  penduduk  dalam  tahun perencanaan 15 tahun ke depan.
1. Merencanakan sistem jaringan air bersih yang  mana  sesuai  dengan  standar bangunan air.

## 2. METODE
Metode  yang  digunakan  adalah  metode kualitatif  dengan  berdasarkan  data-data  primer dan sekunder yang diperoleh di lapangan (Karya, 2013).  Kumpulan  data  yang  akan  di  gunakan sebagai  dasar  dalam  pembuatan  penyusunan tugas akhir.
3.1. Data primer.
Data primer yang digunakan adalah sebagai berikut (Robert J. Kodoatie, 2005):
a. Keadaan umum lokasi perencanaan
b. Sumber mata air
c. Debit mata air
d. Pengukuran jarak
e. Pengukuran elevasi
f. Node / titik komponen distribusi
3.2. Data Sekunder
Kumpulan  data  berikut  ini  dari  sumber instansi pemerintahan, data tersebut antara lain
a. Jumlah Penduduk
b. Peta Desa
c. Pertumbuhan penduduk
Alur  penelitian  dilakukan  dengan  skema
sebagai berikut:
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Proyeksi pertumbuhan penduduk
Proyeksi tahun ke 5 (2025)
P0 2020  = 3862 jiwa
n = 5 tahun
Pn = P0 (1+r)n P5
= 3970 jiwa Proyeksi tahun ke 10 (2030) P0 = 3862 jiwa n = 10 tahun
Pn = P0(1+r)n P10
= 4080 jiwa Proyeksi tahun ke 15 (2035)
P0 = 3862 jiwa n = 15 tahun
Pn = P0(1+r)n P15 = 4193 jiwa
Pengukuran Debit Q1 = V . A1 . K = 0,43 m/dt . 0,1053 m2 . 0,89 = 0,0402 m3/dt Q2 = V . A2 . K = 0,481 . 0.02028 m2 . 0.89 = 0,086 m3/dt Q3 = V . A3 . K = 0,481 . 0,01092 m2 . 0,89
Q total = Q1 + Q2 +Q3
= 40 lt/dt + 86 lt/dt + 46 lt/dt = 172 lt/dt
Gambar 2. Gambar Potongan Sungai Untuk  menentukan  debit  air  dilakukan dengan metode benda apung. Dimana debit yang dihasilkan  diperoleh  dari  rata-rata  kecepatan sepuluh  kali  lemparan  benda  apung  dikalikan dengan luas penampang sungai.

## Hasil Pradesain Debit Rencana
Berikut  ini  disajikan  hasil  pradesain  debit rencana. Dalam perhitungan ini parameter yang digunakan antara lain elevasi, tekanan, gesekan material dan jenis hambatan (Nasyiin Faqih and Wiji Lestarini, 2020).
Table 1. Perhitungan Pradesain dari titik mata air ke bak utama
Pada perhitungan pra desain dari titik mata air ke  Bak  Utama  dihasilkan  nilai  sisa  tekan tertinggi  adalah  60,53  yang  terukur  pada  titik BUJJ dan terrendah sebesar 51,41 pada titik RC. Pengukuran elevasi pada ketingian 2165 di titik BC dan 2113 di titik RC. Pada perhitungan pra desain bak dari Bak Utama ke Penduduk dimulai pada titik B, dengan elevasi 2165 mdpl diperoleh tinggi tekan (Hf) sebesar 53,47 m. Adapun pada node  terakhir  yaitu  pada  titik  BU  JJ  diperoleh tinggi  tekan  (Hf)  sebesar  35.02  M.  Nilai  ini dinyatakan masih aman (Suyono, 1993).
Table 3. Perhitungan pra desain bak dari bak utama ke penduduk

## Perencanaan Dimensi Bronkaptering
Perhitungan  dimensi  bronkaptering  (Triatmojo, 1999):
Debit mata air = 172 lt/dt Debit yang di butuhkan = 5,27 lt/dt Debit harian maksimum = 1,1 . Q
= 1,1 . 5,27 lt/dt =
5,801 lt/dt
Waktu detensi (5-15 menit)  =  15  menit  =  900 detik
Free Board = 0,5 m Tinggi muka air = 1 m Kapasitas bronkapter : V bronkaptering =  Debit  Harian
Maksimum x Waktu Detensi = 5,801 lt/dt x 900 dt = 5.220,9 liter = 5,2209 m3

## Perencanaan Reservoir
Perhitungan dimensi reservoir :
V reservoir = (Keb.Air Harian Puncak Th 15 x 20% )/1000 V reservoir = (334,16 x 20% )/1000 = 66,83 m3 Perencanaan Dimensi bak Rw 1 V Bak RW1   = (Prosentase jumlah penduduk x Kebutuhan baku)/100
= (16,35 x 66,83 )/100 = 10,926 m3
titik elevasi titik elevasi (m) jiwa liter/dt m3/dt pipa m inch m/dt (1,1/1,5) (m) titik pressure 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
16 17 18 1 BC 2165.52 RC 2113.093 515 0.1018 4193 5.274008 0.00527 120 0.05739 2.259 2.0402 1.1 53.47465 RC 51.40946 2 RC 2113.093 BU.PB 2054.45 259 0.2264 2649 3.331945 0.00333 120 0.04091 1.611 2.5359 1.1 59.14983 BU.PB 56.86547 3 RC 2113.093 BU.JJ 2051.95 1339 0.0457 1544 1.942063 0.00194 120 0.04627 1.822 1.1555 1.1 62.96706 BU.JJ 60.53527 diameter pipa debit dari
ke
diameter pipa kecepatan faktor pengalira hf pipa sisa tekanan pada node
Debit
No pipa node
panjang pipa i jml penduduk koef kekasara
titik elevasi titik elevasi (m) jiwa (lt/dt) (lt/dt) m3/dt pipa m mm inch m/dt (1,1/1,5) (m) 1 2 3 4 5 6 7 8
10 11 13 14 15 16 1 BC 2165.52 RC 2113.093 515 0.1018 4193 5.274 5.274 0.00527 120 0.05739 57.39 2.26 2.0402 1.1 53.47465 2 RC 2113.093 BU.PB 2054.45 259 0.2264 2649 5.274 3.332 0.00333 120 0.04091 40.91 1.61 2.5359 1.1 59.14983 3 BU.PB 2054.45 BP.RW1 2008.81 766 0.0596 433 5.274 0.545 0.00054 120 0.02703 27.03 1.06 0.9498 1.1 46.76951 4 BU.PB 2054.45 BP.RW2 2013.852 606 0.0670 423 5.274 0.532 0.00053 120 0.02615 26.15 1.03 0.9910 1.1 41.53657 5 BU.PB 2054.45 BP.RW3 2045.45 954 0.0094 543 5.274 0.683 0.00068 120 0.04298 42.98 1.69 0.4710 1.1 9.45492 6 BU.PB 2054.45 BP.RW4 1989.7 360 0.1799 328 5.274 0.413 0.00041 120 0.01939 19.39 0.76 1.3977 1.1 65.36064 7 BU.PB 2054.45 BP.RW5 1988.13 354 0.1873 413 5.274 0.519 0.00052 120 0.02099 20.99 0.83 1.5021 1.1 66.92594 8 BU.PB 2054.45 BP.RW6 2036.81 175 0.1008 509 5.274 0.640 0.00064 120 0.02580 25.80 1.02 1.2249 1.1 17.95326 9 BC 2165.52 RC 2113.093 515 0.1018 4193 5.274 5.274 0.00527 120 0.05739 57.39 2.26 2.0402 1.1 53.47465 10 RC 2113.093 BU.JJ 2051.95 1339 0.0457 1544 5.274 1.942 0.00194 120 0.04627 46.27 1.82 1.1555 1.1 62.96706 11 BU.JJ 2041.02 BJ.RW1 2025.36 100 0.1566 602 5.274 0.757 0.00076 120 0.02513 25.13 0.99 1.5277 1.1 15.84751 12 BU.JJ 2041.02 BJ.RW2 2006.41 213 0.1625 942 5.274 1.185 0.00118 120 0.02956 29.56 1.16 1.7270 1.1 35.02437 Debit diameter pipa dari ke diameter pipa v faktor pengaliran Hf pipa Kebutuhan
Jam Puncak Debit
diameter pipa
No pipa node
panjang pipa i jml penduduk
koef kekasaran titik elevasi titik elevasi (m) jiwa liter/dt m3/dt pipa m inch m/dt (1,1/1,5) (m) titik pressure
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 BC 2165.52 RC 2113.093 515 0.1018 4193 5.274008 0.00527 120 0.05739 2.259 2.0402 1.1 53.47465 RC 51.40946
2 RC 2113.093 BU.PB 2054.45 259 0.2264 2649 3.331945 0.00333 120 0.04091 1.611 2.5359 1.1 59.14983 BU.PB 56.86547
3
RC 2113.093 BU.JJ 2051.95 1339 0.0457 1544 1.942063 0.00194 120 0.04627 1.822 1.1555 1.1 62.96706 BU.JJ 60.53527 diameter pipa debit dari ke diameter pipa kecepatan faktor pengalira hf pipa sisa tekanan pada node Debit No pipa node panjang pipa i jml penduduk koef kekasara titik elevasi titik elevasi (m) jiwa (lt/dt) (lt/dt) m3/dt pipa m mm inch m/dt (1,1/1,5) (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 14 15 16 1 BC 2165.52 RC 2113.093 515 0.1018 4193 5.274 5.274 0.00527 120 0.05739 57.39 2.26 2.0402 1.1 53.47465 2 RC 2113.093 BU.PB 2054.45 259 0.2264 2649 5.274 3.332 0.00333 120 0.04091 40.91 1.61 2.5359 1.1 59.14983 3 BU.PB 2054.45 BP.RW1 2008.81 766 0.0596 433 5.274 0.545 0.00054 120 0.02703 27.03 1.06 0.9498 1.1 46.76951 4 BU.PB 2054.45 BP.RW2 2013.852 606 0.0670 423 5.274 0.532 0.00053 120 0.02615 26.15 1.03 0.9910 1.1 41.53657 5 BU.PB 2054.45 BP.RW3 2045.45 954 0.0094 543 5.274 0.683 0.00068 120 0.04298 42.98 1.69 0.4710 1.1 9.45492 6 BU.PB 2054.45 BP.RW4 1989.7 360 0.1799 328 5.274 0.413 0.00041 120 0.01939 19.39 0.76 1.3977 1.1 65.36064 7 BU.PB 2054.45 BP.RW5 1988.13 354 0.1873 413 5.274 0.519 0.00052 120 0.02099 20.99 0.83 1.5021 1.1 66.92594 8 BU.PB 2054.45 BP.RW6 2036.81 175 0.1008 509 5.274 0.640 0.00064 120 0.02580 25.80 1.02 1.2249 1.1 17.95326 9 BC 2165.52 RC 2113.093 515 0.1018 4193 5.274 5.274 0.00527 120 0.05739 57.39 2.26 2.0402 1.1 53.47465 10 RC 2113.093 BU.JJ 2051.95 1339 0.0457 1544 5.274 1.942 0.00194 120 0.04627 46.27 1.82 1.1555 1.1 62.96706 11 BU.JJ 2041.02 BJ.RW1 2025.36 100 0.1566 602 5.274 0.757 0.00076 120 0.02513 25.13 0.99 1.5277 1.1 15.84751 12 BU.JJ 2041.02 BJ.RW2 2006.41 213 0.1625 942 5.274 1.185 0.00118 120 0.02956 29.56 1.16 1.7270 1.1 35.02437 Debit diameter pipa dari ke diameter pipa v faktor pengaliran Hf pipa Kebutuhan Jam Puncak Debit diameter pipa No pipa node panjang pipa i jml penduduk koef kekasaran
ISSN(print): 2354-869X | ISSN(online): 2614-3763

## Rencana Angggaran Biaya Perhitungan Tarif Setting
Ditentukan dalam perencanaan ini menggunakan standar  perhitungan  PAMSIMAS  sebagai berikut:

## Biaya Penyusutan
Besarnya
=  Biaya  Penyusutan  /  Umur fungsi
= Rp. 1.580.439.654,38 / 15 tahun = Rp. 105.362.643,62 /tahun
= Rp.8.780.220,30 /bulan
Biaya Pemeliharaan Biaya Pemelihaan = Biaya pembuatan x 7% = Rp. 1.580.439.654,38 x 7 % = Rp. 110.630.775,80 /tahun = Rp. 9.219.231,31 /bulan Biaya Operasional
Biaya Oprasional = Biaya pemeliharaan + Biaya penyusutan = Rp. 9.219.213,31 + Rp. 8.780.220.30 = Rp. 17.999.433.611
Biaya Rata-rata = Biaya operasional / Jumlah kk terproyeksi
= Rp. 17.999.433,61 / 839 = Rp. 21.453,43 Asumsi Pemakaian (60 lt/org/hr) = (60 x 5 x 30 )/1000 = 9 m3 /bulan
Harga  rata-rat  air  =  (Biaya  rata-rata  )/(Asumsi Pemakaian air)
= (Rp.21.453,43 )/(9 m)
= Rp. 2.383,715 = Rp. 2.400 /m3
4. PENUTUP
• Jumlah  penduduk  diproyeksikan  selama  15 tahun.  Pada  tahun  pada  ke-15  penduduk berjumlah 3862 jiwa.
• Debit  rencana  sebesar  172  lt/dt  memenuhi untuk  kebutuhan  yang  hanya  sebesar  5.27 lt/dtk.
• Volume Reservoir 66,83 m3.
• Perencanaan  dimensi  bak  terbesar  adalah 10,926 m3 di Bak RW 1
• Harga rata-rata air / tarif setting sebesar Rp. 2.400 m3
• Sisa  dari  debit  sumber  mata  air  Sendang Panguripan  bisa  di  manfaatkan  untuk kebutuhan  sector  agraris  sekitar  desa  dan sarana lain yang membutuhkan lainya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Faqih, N. and Khoir, A. (2021). PERENCANAAN ULANG BENDUNG TANDU UNTUK

## PENINGKATAN
INFRASTRUKTUR PERTANIAN

## DI  KABUPATEN  WONOSOBO.
Jurnal  Penelitian  Dan  Pengabdian Kepada  Masyarakat  UNSIQ , 8 ((2)), 159–162.
Retrieved
from doi: https://doi.org/10.32699/ppkm.v8i2.1 779.
Karya, C. (2013). Petunjuk praktis Perencanaan  Pembangunan  Sistem Penyediaan  Air  Bersih  Pedesaan . Direktorat Jendral Cipta Karya. Karya,  C.  (2007).  (2007).  Petunjuk  Teknis Pelaksanaan  Prasarana  Air  Minum
Sederhana ini . http://ciptakarya.pu.go.id/dok/hukum/
pedoman/juknis_pelaksanaan_prasara na_air_minum_seder hana.pdf, 2007.
Nasyiin  Faqih  and  Wiji  Lestarini.  (2020).
Redesign  of  road  drainage  system  in jalan  Banyumas  Km  7  Selomerto, Wonosobo  with  normal  discharge method.
Journal
of Physics:
Conference  Series .  Retrieved  from https://iopscience.iop.org/article/10.1
088/1742-6596/1511/1/012063/pdf Robert  J.  Kodoatie.  (2005). Pengantar Manajemen Infrastruktur . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Suyono.  (1993). Suyono.  Pengelolaan Sumber
Daya Air . Yogyakarta:
Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
Triatmojo, B. (1999). Hidrulika II . Jakarta: Erlangga.