## STUDI KELAYAKAN INSTALASI LISTRIK PADA WILAYAH JALAN KAMPUNG SAWAH RT 005/004 JATI MELATI, PONDOK MELATI, BEKASI
Hanifah Dyah Ayuni 1
1 Anggota Peneliti Muda Madya Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta Email: hanifahdyahayuni@gmail.com

## ABSTRAK
Kelayakan  instalasi  listrik  dalam  sebuah  rumah  sangat  perlu  di  perhatikan  agar tidak membahayakan penghuni rumah tersebut. Rumah kontrakan adalah yang paling rentan dengan kecelakaan yang di akibatkan oleh listrik. Persyaratan Umum Instalasi listrik  (PUIL)  tahun  2000  merupakan  acuan  utama  tentang  kelayakan  suatu  instalasi listrik.  Kesesuaian  dalam  menempatkan  komponen  listrik  didalam  rumah  juga  diatur dalam  PUIL.  Permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana kelayakan instalasi listrik pada kontrakan di wilayah RT 005/004 Jati Melati, Pondok Melati Bekasi. Dari data hasil penelitian yang telah didapat, kelayakan instalasi listrik kontrakan di wilayah tersebut hampir memenuhi kelayakan yang di tetapkan oleh PUIL. Masih  terdapat  beberapa  ketidak  sesuaian  dalam  pemasangan  instalasi  listrik  dalam kontrakan tersebut. Jika pemilik kontrakan belum memperbaiki kondisi instalasi listrik tersebut, penghuni harus mengantisipasi keadaan, agar tidak terjadi kecelakaan akibat instalasi listrik yang kurang baik.
Kata kunci : Instalasi listrik, Kelayakan, Kontrakan

## ABSTRACT
Advisibility electric installation in the house is needed attention for people savety. Rent house is susceptible for accident because electricity. Persyaratan Umum Instalasi listrik (PUIL) tahun 2000 is principal reference about advisibility electric installation. Compability to put electric component in the house is arranged in PUIL. The problem in this reaserch, how about advisibility electric installation rent house in Jln. Kp. Sawah RT 05/004 Jati Melati, Pondok Melati, Bekasi.From the result of reaserch, advisibility electric installation of rent house is almost fill advisibility from PUIL.Still there are some discrepancies in the electrical installation in the rented house. If the owner of rent house are not yet repair the electric installation, people have to anticipate that condition, for not to be an accident consequence from electric installation is not good.
Key Words : Advisibility, electric installation, rent house.

## PENDAHULUAN
Perusahaan  Listrik  Negara  atau PLN  merupakan  perusahaan  milik negara  yang  mensuplai  tenaga  listrik terbesar  di  Indonesia.Listrik  adalah kebutuhan yang hampir menjadi kebutuhan  primer  manusia.  Tanpa adanya  listrik,  kehidupan  manusia seperti  lumpuh.  Ketika  listrik  menjadi kebutuhan primer  dan sering digunakan manusia,  manusia  sering  lalai  dengan
kondisi instalasi listrik di dalam rumah mereka sendiri.
Kecelakaan  akibat  kerusakan  atau kurang  layaknya  listrik  kerap terjadi di kalangan  masyarakat.  Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan  akibat  listrik  antara  lain, masyarakat yang kurang peduli terhadap instalasi  listrik  yang  mereka  miliki, isolasi  kabel  yang  terbuka  dianggap tidak berbahaya, percabangan pada stop kontak  yang  terlalu  ramai,  penarikan
steker  dari  stop  kontak  yang  kurang berhati-hati, kabel yang sudah tua, tidak sesuainya  standar  instalasi  listrik  pada rumah tersebut, dan sebagainya.
Kerusakan  atau  kurang  layaknya listrik ini dapat mengakibatkan kebakaran  yang  dapat  menyebar  luas.
Seiring perkembangan zaman,
pembangunan  perumahan  dan  rumah untuk disewakan semakin pesat. Rumah yang  disewakan  atau  yang  biasa  kita sebut  dengan  kontrakan.  Diwilayah Jalan Kampung Sawah RT 005/004 Jati Melati, Pondok Melati, Bekasi, terdapat 13 kontrakan.
Penulis ingin mengetahui
bagaimana  kelayakan  instalasi  listrik yang  berada  pada  kontrakan.  Apakah sudah sesuai dengan  standar  kelayakan yang  seharusnya  atau  tidak.  Maka  dari itu  penulis  mengambil  objek  sampel pada  kontrakan.  Tujuan  diadakannya penelitian
ini adalah untuk menghasilkan informasi
kelayakan instalasi listrik pada kontrakan .

## METODE
Penulis melaksanakan penelitian di daerah  Jalan  Kampung  Sawah  RT 005/004  Jati  Melati,  Pondok  Melati Bekasi. Waktu yang dilaksanakan untuk melakukan  observasi  pada  hari  Kamis tanggal  19  November  2015.  Dimulai dari  pukul  13.00  hingga 16.00. Penulis melakukan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang
berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa,  kejadian  yang  terjadi  saat sekarang.
Untuk  pengambilan  data,  penulis menggunakan  teknik  sampling  data cluster sampling.  Pengambilan  data dengan  observasi  langsung  ke  setiap kontrakan yang berada di RT tersebut.
Pengambilan data,
tidak memerlukan banyak orang, cukup hanya satu  orang  dan  di  laksanakan  oleh
penulis  sendiri.  Dengan  populasi  13 rumah kontrakan dalam 1 RT di wilayah tersebut.  Penulis  melihat  keadaan  yang berada  di  lapangan  lalu  mencocokan dengan  standar  yang  sudah  di  tetapkan secara SNI di dalam PUIL. Jenis analisa data  yang  digunakan  adalah  deskriptif. Penulis menggunakan metode deskriptif untuk  menjabarkan  hasil  yang  telah didapatkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah menyebar lembar observasi penulis mendapatkan hasil seperti pada tabel berikut.
Tabel 1 Tabel jumlah kesesuaian yang telah didapat.
Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa hampir  seluruh  kontrakan  yang  berada di  daerah  tersebut  hampir  memenuhi kelayakan  instalasi  listrik  yang  sesuai dengan ketentuan PUIL. Pada kontrakan 1,  2  dan  3  milik  pak  Harjo  memiliki kekurangan  pada  PHB.  PHB  yang berada di dalam kontrakan tersebut tidak tertutup  kotak  dan  diposisikan  tidak terlalu tinggi dari lantai.
Gambar 1. Kontrakan nomer 1 milik Pak Harjo, PHB tidak tertutup.
Stop  kontak  yang  berada  di  ruang depan  hanya  setinggi 66  cm.  Sangat mudah dijangkau oleh anak-anak. Jelas sangat membahayakan. Pada kontrakan 1, penghuni kontrakan tersebut memiliki anak  yang  masih  balita.  Penghuni kontrakan itu mensiasati dengan menutupi  stop  kontak  dengan  lakban seperti gambar dibawah
ini.
Pembahasan
Panel Hubung Bagi atau yang biasa kita  sebut  dengan  PHB.  PHB  ini memiliki  fungsi  untuk  membagi  arus listrik.  Menurut  PUIL,  perlengkapan hubung bagi yang pada tempat pelayanannya  berbentuk  suatu  panel atau kombinasi panel-panel, terbuat dari bahan  konduktif  atau  tidak  konduktif yang  dipasang  pada  suatu  rangka  yang dilengkapi  dengan  perlengkapan  listrik seperti sakelar, kabel dan rel.
Perlengkapan  hubung  bagi  yang dibatasi  dan  dibagi-bagi  dengan  baik menjadi  petak-petak  yang  tersusun mendatar  dan  tegak  dianggap  sebagai satu panel hubung bagi.
Keadaan  PHB  yang  terdapat  pada kontrakan  Pak  Harjo  tidak  sesuai  atau tidak memenuhi persyaratan yang sesuai dengan  PUIL.  PHB  yang  terpasang dikontrakan tersebut terpasang
horizontal,  tidak  tertutup  dan  tidak terlalu tinggi.
Titik  beban  yang  dimaksudkan adalah untuk dihubungkan beban penerangan seperti lampu luminair atau kabel  lampu  gantung  dan kotak  kontak atau  stop  kontak.  Menurut  PUIL,  titik pada  sirkit  akhir  instalasi  untuk dihubungkan dengan beban.SNI.
Didalam  PUIL  Jumlah  titik  beban maksimum  sembilan  buah,  termasuk kotak kontak berjumlah tiga buah.
Keadaan  pada  semua  kontrakan yang  ada,  titik  beban  yang  terdapat melebihi  jumlah  maksimum.  Pada pemasangan  awal  memang  sesuai dengan standar kelayakan yang
ditetapkan  oleh  PUIL,  akan  tetapi beberapa penghuni menambahkan beberapa titik lampu penerangan sesuai dengan yang mereka butuhkan.
Menurut PUIL, kotak kontak yang digunakan  harus  dari  jenis  yang dilengkapi kontak proteksi, dan dipasang setinggi minimum 1,25 m dari lantai.  Kotak-kontak  fase  tunggal,  baik yang  berkutub  dua  maupun  tiga  harus dipasang  sehingga  kutub  netralnya  ada di sebelah kanan atau di sebelah bawah kutub tegangan.
Kotak  kontak  atau  yang  biasa disebut  dengan  stop  kontak  harus memiliki tinggi 1,25 m dari lantai. Pada kotrakan Pak Harjo kotak kontak hanya setinggi 66 cm. Tinggi stop kontak yang hanya setinggi itu, sangat membahayak bagi  anak  yang  masih  kecil  dan  rasa ingin  tahunya  besar.  Pemasangan  stop kontak  harus  sesuai  dengan  ketinggian yang  sesuai  agar  tidak  membahayakan bagi pemakainya
Gambar 2. Kontrakan nomer 1 milik Pak Harjo, stop kontak yang terlalu rendah sehingga ditutup dengan solatip.
Ketidak  sesuaian  lain  yang  di temukan  dalam  kontrakan  tersebut adalah jumlah titik beban yang melebihi dari  maksimum.  Pada  kontrakan  1,  2, dan  3  milik  Pak  H.  Sarjiman  yang berusia  8  tahun  hanya  memiliki  1 ketidak  sesuain.  Ketidak  sesuaian tersebut terdapat pada jumlah titik beban yang pas dan melebihi yang seharusnya.
Pada  kontrakan  1  dan 2  milik Pak H.  Sarjiman  yang  berusia  10  tahun memiliki  ketidak  sesuaian  pada  titik beban.  Pada  awalnya  kontrakan  ini
usdah  sesuai  dengan  ketentuan  yang sudah  ada.  Akan  tetapi  penghuni tersebut  menambahkan  beberapa  titik lampu lagi tanpa membagi titik beban di PHB. Kontrakan 3 memiliki kesesuaian yang sudah ditetapkan oleh PUIL.
Kontrakan selanjutnya adalah kontrakan  milik  Pak  H.  Sarjiman  yang berumur 17 tahun. Kontrakan ini masih dalam  keadaan  yang  baik. Untuk kabel yang  terpasang  juga  masih  dalam keadaan  yang  baik.  Akan  tetapi pemasangan kabel ini ada di luar plafon rumah.  Kotak  bercabanganpun  tidak tertutup.  Ada  pula  titik  percabangan yang  tidak  berada  di  dalam  kotak. Seperti yang terlihat pada gambar 3.
Gambar 3. Kontrakan nomer 1 milik H. Sarjiman yg berusia 17 tahun, percabangan kabel yang tidak berada di dalam kotak percabangan.
Gambar 4. Kontrakan nomer 1 milik H. Sarjiman yang berusia 17 tahun, kotak percabangan kabel yang tidak tertutup.
Dari  keadaan  tersebut,  kelayakan yang dimiliki semua kontrakan tersebut cukup.  Hanya  beberapa  yang  harus  di antisipasi  agar  tidak  terlalu  berbahaya dan  tidak  menimbulkan  kecelakaan yang berakibat fatal.
Kesimpulan Kelayakan  instalasi  listrik  pada wilayah Jln. Kp. Sawah RT 005/004 Jati Melati,  Pondok  Melati,  Bekasi,  sudah
sesuai dengan standar kelayakan instalasi  listrik  yang  ditetapkan  oleh PUIL.
Kelayakan  instalasi  listrik  pada sebuah rumah harus sangat diperhatikan agar  tidak  membahayakan  penghuni rumah  itu  sendiri  atau  masyarakat sekitar  yang  berada  disekitar  rumah tinggal tersebut.

## KESIMPULAN
Kelayakan  instalasi  listrik  pada wilayah Jln. Kp. Sawah RT 005/004 Jati Melati,  Pondok  Melati,  Bekasi,  sudah sesuai dengan standar kelayakan instalasi  listrik  yang  ditetapkan  oleh PUIL.
Kelayakan  instalasi  listrik  pada sebuah rumah harus sangat diperhatikan agar  tidak  membahayakan  penghuni rumah  itu  sendiri  atau  masyarakat sekitar  yang  berada  disekitar  rumah tinggal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
UNNES. 2012. Studi Kelayakan Instalasi Penerangan Rumah Di Atas Umur 15 Tahun terhadap PUIL.
http://lib.unnes.ac.id/12521/. Tanggal Akses 8 November 2015. Aminudin, Novan.  2013. Definisi
Instalasi Listrik. https://novandendriaminudin.word press.com/2013/12/01/definisi- instalasi-listrik/. Tanggal Akses 14 November 2015.
Panitia Revisi PUIL. 2000. Persyaratan Umum Instalasi Listrik Tahun
2000.