Abstrak— Ketersediaan energi listrik yang memadai memicu perkembangan  pembangunan  daerah  baik  dari  sektor  rumah tangga,  sosial,  layanan  publik,  bisnis  maupun  industri,  sehingga mendorong  perkembangan  ekonomi  dan  tingkat  kesejahteraan masyarakat  suatu  daerah.  Tugas  akhir  ini  bertujuan  untuk meramalkan kebutuhan tenaga listrik masyarakat Tahun 2012 – 2020  untuk  Siau  dan  merencanakan  sistem  distribusi  Siau  pada tahun 2020. Data yang dibutuhkan antara lain Produk Domestik Regional  Bruto  (PDRB),  Jumlah  penduduk,  Jumlah  pelanggan per  sektor,  Jumlah  konsumsi,  daya  terpasang  tenaga  listrik  per sektor  tarif  dan  beban  puncak  serta  beberapa  data  pendukung lain.
Pengolahan  data  untuk  peramalan  kebutuhan  tenaga  listrik menggunakan  DKL  3.02.  Hasil  peramalan  pada  ahun  2012  – 2020  pada  sektor  rumah  tangga  untuk  jumlah  pelanggan pertumbuhan  rata  –  rata  setiap  tahunya  adalah  3.1%,  sektor bisnis  1.5%,  sektor  publik  5.7%  dan  industri  0%.  Untuk  beban terpasang  tahun  2012-2020  pertumbuhan  rata-rata  pada  sektor rumah  tangga  adalah  2.8%,  sektor  bisnis  1.5%,  sektor  publik 5.6%  dan  sektor  industri  0%.  Untuk  konsumsi  energi  listrik tahun  2012-2020  pertumbuhan  rata-rata  pada  sektor  rumah tangga  adalah  25%,  sektor  bisnis  40.7  %,  sektor  publik  31.4% dan  sektor  industri  0%.  Sedangkan  untuk  beban  puncak  tahun 2012-2020 pertumbuhan rata-rata sebesar 25.5%.
Sebelum  diadakan  penambahan  peralatan  atau  sistem distribusi  baru  di  Siau,  tentu  saja  harus  diketahui  terlebih dahulu  wilayah  mana  yang  akan  menjadi  sasaran  lokasi perencanaan.  Karena  Siau  merupakan  letak  ibukota  kabupaten yang baru mekar, kemungkinan besar pembangunan diberbagai sektor  akan  terus  dilakukan,  misalnya  pembangunan  kantor, lapangan  udara,  pusat  perdagangan,  dan  sebagainya.  Banyak juga  perkampungan  yang  jumlah  penduduknya  sudah  lumayan banyak  tapi  belum  bisa  menikmati  listrik.  Dalam  hal  ini  PLN sudah  merencanakan  akan  terus  berusaha agar  seluruh wilayah di Siau sudah bisa dilayani listrik.
Kata Kunci: DKL 3.02, perencanaan  distribusi,  sistem  distribusi, tenaga listrik.

## I. PENDAHULUAN
Pulau  Siau  merupakan  bagian  dari  kabupaten  Kepulauan Sitaro, dan merupakan letak ibukota kabupaten. Sebagai pusat pemerintahan,  Siau  juga  merupakan  pusat  perdagangan  dan pusat  pendidikan,  dimana  jumlah  penduduknya  sudah  mulai meningkat  setiap  tahun.  Untuk  sistem  kelistrikan,  Siau dilayani oleh PT.PLN (persero) Ranting Siau, dimana saat ini pembangkit  yang  ada  adalah  PLTD  Ondong  dengan  daya mampu  adalah  2,4  MW,  beban  harian  1,6  MW  serta  beban puncak  pemakaian  listrik  mencapai  2,3  MW.  Untuk penyaluran  tenaga  listrik  jaringannya  tidak  menggunakan jaringan  transmisi,  karena  jarak-jarak  antara  pembangkit hingga ke konsumen jaraknya tidak terlalu jauh.
Seiring  dengan  terus  bertambahnya  penduduk,  maka permintaan  kebutuhan  akan  energi  listrik  pada  masyarakat Siau  juga  meningkat.  Dari  kenyataan  tersebut  maka  perlu direncanakan  pengembangan  sistem  tenaga  listrik  baik meliputi  penyediaan  sumber  tenaga  listrik,  maupun  sistem distribusinya.  Salah  satu  sistem  tenaga  listrik  yang  perlu diadakan peningkatannya adalah jaringan distribusi.
Dalam  merencanakan  suatu  sistem  distribusi,  perlu dilakukan  perkiraan  pertumbuhan  beban  yang  akan  datang melalui suatu peramalan beban. Perencanaan sistem distribusi meliputi penentuan ukuran, lokasi dan perubahan waktu masa depan, seperti sejumlah komponen-komponen sistem (substation, saluran, penyulang, dan sebagainya). Perencanaan sistem  distribusi  ini  harus  dilakukan  secara  sistemik  dengan pendekatan  yang  didasarkan  pada  peramalan  beban  untuk memperoleh  suatu  pola  pelayanan  yang  optimal.  Dengan demikian  diharapkan  adanya  keserasian  dan  kontinyuitas  dari perencanaan dan pertumbuhan beban. Seiring dengan itu, bisa juga  diketahui  kelayakan  jaringan  sekarang  untuk  lima  atau sepuluh  tahun  mendatang  serta  komponen-komponen  apa yang ada pada sistem distribusi yang perlu, ditambahkan atau diganti penggunaanya.
Dari permasalahan itulah penulis mencoba untuk melakukan  penelitian  dengan  judul  ”Perencanaan  Sistem Distribusi 20 kV Siau Tahun 2020” dan bertempat di PT.PLN Ranting Siau sebagai sumber pengambilan data.

## II. LANDASAN TEORI

## A. Jaringan Distribusi
Jaringan  distribusi  secara  umum  terdiri  dari  jaringan distribusi primer, gardu distribusi, jaringan distribusi sekunder dan  sambungan  rumah.  Jaringan  distribusi  primer  yang biasanya disebut jaringan tegangan menengah mempergunakan  konstruksi  di  bawah  tanah  (underground cable)  dan  diatas  tanah  (saluran  udara)  yang  ditopang  oleh tiang-tiang  penyangga.  Untuk  mengatasi  keandalan  sistem, konfigurasi  jaringan  dapat  dibedakan  menjadi jaringan  radial, jaringan  radial  terbuka,  jaringan  terbuka  dan  jaringan anyaman.  Saat  ini,  jaringan  tegangan  menengah  yang dikembangkan  adalah  dengan  tegangan  20  KV.  Jenis penghantar yang digunakan antara lain XLPE, ACSR, AAAC, AAC  dengan  ukuran  mulai  dari  10  mm²  sampai  dengan  300 mm².  Penentuan  ukuran  penghantar  sangat  dipengaruhi perkembangan  pertumbuhan  beban  selama  umur  teknis  atau selama 15 tahun [5] .

## Perencanaan Sistem Distribusi 20 KV Siau Tahun 2020
Vinny Janis, Maickel Tuegeh, ST., MT., Ir. Fielman Lisi, MT., Ir. Hans Tumaliang, MT. Jurusan Teknik Elektro-FT. UNSRAT,  Manado-95115, Email: vinny.janis@yahoo.com

## B. Sistem Pendistribusian Tenaga Listrik
Sistem pendistribusian tanaga listrik terdiri dari: 1. Sistem  pendistribusian  langsung  merupakan  system penyaluran tenaga listrik  yang dilakukan secara langsung dari Pusat  Pembangkit  Tenaga  Listrik,  dan  tidak  melalui  jaringan transmisi  terlebih dahulu. Sistem pendistribusian langsung ini digunakan jika  Pusat Pembangkit  Tenaga Listrik  berada tidak jauh  dari  pusat-pusat  beban,  biasanya  terletak  daerah pelayanan beban atau dipinggiran kota.
2. Sistem  pendistribusian  tak  langsung  merupakan  sistem penyaluran  tenaga  listrik  yang  dilakukan  jika  Pusat Pembangkit  Tenaga  Listrik  jauh  dari  pusat-pusat  beban, sehingga untuk penyaluran tenaga listrik memerlukan jaringan transmisi  sebagai      jaringan  perantara  sebelum  dihubungkan dengan jaringan distribusi yang langsung menyalurkan tenaga listrik ke konsumen [9] .

## C. Struktur Distribusi Tenaga Listrik
Sruktur distribusi tenaga listrik terdiri dari [9] :
1. Gardu Induk/Gardu Induk Distribusi
2. Gardu Hubung
3. Gardu distribusi
4. Feeder (Penyulang)

## D. Klasifikasi Saluran Distribusi tenaga Listrik
Secara umum, saluran tenaga Listrik atau saluran distribusi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Menurut nilai tegangan
a. Saluran Distribusi Primer.
Terletak  pada  sisi  primer  trafo  distribusi,  yaitu  antara  titik Sekunder  trafo  substation  (G.I.)  dengan  titik  primer  trafo distribusi. Saluran ini bertegangan menengah 20 KV. Jaringan listrik 70 KV atau 150 KV, jika langsung melayani pelanggan bisa disebut jaringan distribusi.
b. Saluran Distribusi Sekunder.
Terletak pada sisi sekunder trafo distribusi, yaitu antara titik sekunder dengan titik cabang menuju beban.
2. Menurut bentuk tegangan
a. Saluran  Distribusi  DC  (Direct  Current)  menggunakan sistem tegangan searah.
b. Saluran Distribusi AC (Alternating Current) menggunakan sistem tegangan bolak-balik.
Gambar 1 Konfigurasi Jaringan Radial
3. Menurut jenis konduktor
a. Saluran  udara,  dipasang  pada  udara  terbuka  dengan bantuan support (tiang) dan perlengkapannya, dibedakan atas:
• Saluran  kawat  udara,  bila  konduktornya  telanjang, tanpa isolasi pembungkus.
• Saluran  kabel  udara,  bila  konduktornya  terbungkus isolasi.
b. Saluran  Bawah  Tanah,  dipasang  di  dalam  tanah, dengan menggunakan kabel tanah (ground cable).
c. Saluran  Bawah  Laut,  dipasang  di  dasar  laut  dengan menggunakan kabel laut (submarine cable).
4. Menurut susunan salurannya
a. Saluran Konfigurasi Horisontal
b. Saluran Konfigurasi Vertikal
c. Saluran Konfigurasi Delta
5. Menurut susunan rangkaiannya
a. Jaringan Radial
Sistem  distribusi  dengan  pola  Radial  seperti  Gambar  1 adalah sistem distribusi yang paling sederhana dan ekonomis. Pada sistem ini  terdapat beberapa penyulang yang menyuplai beberapa gardu distribusi secara radial.
b. Jaringan Hantaran Penghubung (Tie Line)
Sistem  distribusi  Tie  Line  seperti  Gambar  2  digunakan untuk  pelanggan  penting  yang  tidak  boleh  padam  (Bandar Udara, Rumah Sakit, dan lain-lain).
c. Jaringan Lingkar (Loop)
Pada  Jaringan  Tegangan  Menengah  Struktur  Lingkaran (Loop)  seperti  Gambar  3  dimungkinkan  pemasokannya  dari beberapa  gardu  induk,  sehingga  dengan  demikian  tingkat keandalannya relatif lebih baik.
Gambar 2 Konfigurasi Jaringan Hantaran Penghubung
Gambar 3 Konfigurasi Jaringan Loop
Gambar 4 Konfigurasi Jaringan Spindel
Gambar 5 Konfigurasi Sistem Kluster
d. Jaringan Spindel
Sistem  Spindel  seperti  pada  Gambar  4  adalah  suatu  pola kombinasi  jaringan  dari pola Radial dan Ring.  Spindel terdiri dari beberapa penyulang (feeder) yang tegangannya diberikan dari Gardu Induk dan tegangan tersebut berakhir pada sebuah Gardu Hubung (GH).
e. Sistem Gugus atau Sistem Kluster
Konfigurasi  Gugus  seperti  pada  Gambar  5  banyak digunakan untuk kota besar yang mempunyai kerapatan beban yang tinggi. Dalam sistem ini terdapat Saklar Pemutus Beban, dan penyulang cadangan.

## E. Gardu Trafo Distribusi
Gardu  trafo  distribusi  berlokasi  dekat  dengan  konsumen. Transformator dipasang pada tiang listrik dan menyatu dengan jaringan  listrik.  Untuk  mengamankan  transformator  dan sistemnya,  gardu  dilengkapi  dengan  unit-unit  pengaman. Karena  tegangan  yang  masih  tinggi  belum  dapat  digunakan untuk  mencatu  beban  secara  langsung,  kecuali  pada  beban yang  didisain khusus, maka digunakan transformator penurun tegangan  (  step  down)  yang  berfungsi  untuk  menurunkan tegangan menengah 20 KV ke tegangan rendah 400/230 Volt. Gardu  trafo  distribusi  ini  terdiri  dari  dua  sisi,  yaitu  :  sisi primer dan sisi sekunder. Sisi primer merupakan saluran yang akan mensuplai ke bagian sisi sekunder [3] .

## F. Transformator Distribusi
Tujuan  dari  penggunaan  transformator  distribusi  adalah untuk mengurangi tegangan utama dari sistem distribusi listrik untuk tegangan pemanfaatan penggunaan konsumen. Transformator  distribusi  yang  umum  digunakan  adalah transformator step-down 20 KV/400 V. Tegangan fasa ke fasa sistem jaringan tegangan rendah adalah 380 V. Karena terjadi drop  tegangan,  maka  pada  tegangan  rendahnya  dibuat  diatas 380  V  agar  tegangan  pada  ujung  penerima  tidak  lebih  kecil dari  380  V.  Sebuah  transformator  distribusi  perangkat  statis yang  dibangun  dengan  dua  atau  lebih  gulungan  digunakan untuk  mentransfer  daya  listrik  arus  bolak-balik  oleh  induksi elektromagnetik  dari  satu  sirkuit  ke  yang  lain  pada  frekuensi yang sama tetapi dengan nilai-nilai yang berbeda tegangan dan arusnya.

## G. Tiang
Pada  umumnya  tiang  listrik  yang  sekarang  pada  Saluran Udara  Tegangan  Menengah  (  SUTM  )  20  KV  terbuat  dari beton  bertulang  dan  tiang  besi.  Pemakaian  tiang  kayu  sudah jarang  digunakan  karena  daya  tahannya  (  umurnya  )  relatif pendek  dan  memerlukan  pemeliharaan  khusus.  Dilihat  dari fungsinya,  tiang  listrik  dibedakan  menjadi  dua  yaitu  tiang pemikul  dan  tiang  tarik.  Tiang  pemikul  berfungsi  untuk memikul  konduktor  dan  isolator,sedangkan  tiang  tarik berfungsi untuk menarik konduktor.
Pada SUTM 20 KV, jarak antar tiang ditetapkan sebesar 40 meter,  tetapi  jarak  tersebut  perlu  disesuaikan  dengan  kondisi wilayah  sehingga  diberi  standar  yang  jelas  sejauh  30  -  50 meter.  Untuk  pemasangan  tiang,  sudah  ada  standar  untuk kedalaman  tiang  yang  harus  ditanam  dibawah  permukaan tanah yaitu 1/6 dari panjang tiang.

## H. Tipe-tipe beban
1. Beban Domestik (Domestic Load)
Beban  domestik,  meliputi  bagian  dari  perumahan  seperti peralatan listriknya  yang terdiri dari lampu penerangan, kipas angin,  setrika,  alat-alat  rumah  tangga  Pada  beban  ini  kurva beban puncaknya terjadi  dua kali  yakni pada pagi dan malam hari.
2. Beban Komersil (Commercial Load)
Beban  komersil,  terdapat  pada  daerah  perkotaan.  Peralatan listriknya  terdiri  dari  penerangan  untuk  toko-toko,  reklame, kipas angin, pemanas, dan alat-alat listrik lainnya yang dipakai pada bangunan perdagangan seperti toko-toko, restoran, pasar- pasar dan sebagainya.
3. Beban Kota (Municipal Load)
Beban  kota  meliputi  penerangan  pada  jalan-jalan  umum yang selalu tetap sepanjang malam dan lampu lalu lintas tetapi dengan  beban  kecil.  Beban  kota  juga  untuk  penyediaan  air minum dan pengairan.
4. Beban Pertanian (Agriculture Load)
Beban  pertanian  untuk  penyediaan  air  irigasi  yang menggunakan motor listrik sebagai penggerak.
5. Beban Industri (Industrial Load)
Beban  industri  untuk  industri-industri  baik  industri  rumah tangga, skala kecil, skala menengah, besar dan berat.

## I. Perencanaan Sistem Distribusi
Perencanaan  sistem  distribusi  diperlukan  untuk  menjamin bahwa  pertumbuhan  beban  listrik  dapat  dipenuhi  oleh penambahan  sistem  distribusi  yang  secara  teknis  dan ekonomis  memenuhi  syarat.  Pertimbangan  kerja  yang dilakukan  pada  proses  ini  tidak  dapat  diabaikan  begitu  saja sebab  akan  berhubungan  dengan  keadaan  sistem  pada  masa yang akan datang untuk menunjang keandalan pelayanan.

## J. Peramalan Beban Listrik
Pada  proses  perencanaan  pengembangan  sistem  tenaga listrik  diperlukan  suatu  peramalan  kebutuhan  tenaga  listrik yang dapat memberikan informasi kepada pembuat kebijakan, sehingga dengan peramalan yang baik akan dapat mengurangi resiko  pembangunan  yang  tidak  dibutuhkan.  Kebutuhan tenaga listrik suatu daerah tergantung dari letak daerah, jumlah penduduk,  standar  kehidupan,  rencana  pembangunan  atau pengembangan  daerah  di  masa  yang  akan  datang.  Sehingga dalam peramalan diperlukan data yang mencakup perkembangan  daerah,  tingkat  perekonomian  daerah  maka dapat  digunakan  jumlah  Produk  Domestik  Regional  Bruto, kemudian  jumlah  penduduk  daerah  tersebut,  dan  sebagainya. Peramalan  kebutuhan  tenaga  listrik  yang  kurang  tepat  (lebih rendah  dari  permintaan)  dapat  menyebabkan  kapasitas pembangkitan  tidak  mencukupi  untuk  melayani  konsumen yang  dapat  merugikan  perekonomian  negara,  bila  peramalan terlalu besar dari permintaan maka akan mengalami kelebihan pembangkitan yang merupakan pemborosan.
Oleh  karena  itu  kesalahan  peramalan  harus  seminimum mungkin.  Dalam  peramalan  jangka  panjang  terhadap konsumsi  tenaga  listrik  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor antara lain:
1. Faktor  Ekonomi,  yang  ditentukan  melalui  data  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
2. Jumlah Penduduk.
3. Jumlah Rumah Tangga.
4. Jumlah Pelanggan listrik per sektor.
5. Tarif Dasar Listrik.

## K. Jangka Waktu Prakiraan
Prakiraan  kebutuhan  energi  listrik  dapat  dikelompokkan menurut jangka waktunya menjadi tiga kelompok, yaitu :
1. Prakiraan jangka panjang
Prakiraan  jangka  panjang  adalah  prakiraan  untuk  jangka waktu diatas satu tahun.
2. Prakiraan jangka menengah
Prakiraan  jangka  menengah  adalah  prakiraan  untuk  jangka waktu dari satu bulan sampai dengan satu tahun.
3. Prakiraan jangka pendek
Prakiraan  jangka  pendek  adalah  prakiraan  untuk  jangka waktu beberapa jam sampai satu minggu (168 jam).

## L. Perangkat Lunak Model DKL 3.02
Model  ini  dibangun  dengan  menggabungkan  beberapa model yaitu: Trend, Ekonometri dan End Use [12] .
1. Model Trend
Pendekatan  trend  dilakukan  dengan  melakukan  proyeksi berdasarkan data historis di masa lalu. Data tersebut kemudian diekstrapolasikan  berdasarkan  kecenderungan  yang  terjadi. Bisa dihubungkan  dangan rata-rata dari data tersebut maupun
dengan memilih jenis kurva  yang diinginkan. Keunggulannya adalah  data  yang  diperlukan  bersifat  sederhana.  Namun,  ada juga kelemahannya terutama karena tidak dapat menggambarkan  perubahan  struktural  yang  terjadi  dari masingmasing  variabel  yang  berpengaruh  baik  untuk  faktor teknologi maupun ekonomi. [11] 2. Model Ekonometri Kelebihan  dari  model  ini  adalah  tidak  terlalu  banyaknya data  yang  harus  digunakan  sebagai  variabel  input.  Biasanya proyeksi kebutuhan energi listrik dengan pendekatan model ini tidak  memperhitungkan  secara  detail  teknologi  yang digunakan dalam ketenagalistrikan [8] . 3. Model End Use Model pendekatan end-use juga dikenal sebagai pendekatan engineering model. Pendekatan ini akan lebih detail walaupun secara perhitungan menggunakan fungsi yang lebih sederhana. Pertimbangan  teknologi  yang  digunakan  dalam  proses  aliran energi  juga  menjadi  variabel  perhitungan.  Pendekatan  ini sangat cocok untuk keperluan proyeksi efisiensi energi karena dimungkinkan  untuk  secara  eksplisit  mempertimbangkan perubahan teknologi dan tingkat pelayanan. [8]
Model  DKL  3.02  ini  juga  menggunakan  pendekatan sektoral  yaitu  dengan  mengelompokkan  pelanggan  menjadi empat  sektor  yaitu:  Rumah  Tangga,  Komersil,  Industri  dan Publik.  Sektor  publik  pada  model  DKL  3.02  merupakan gabungan dua. sektor yaitu sektor publik dan sektor sosial. a. Jumlah Pelanggan/Number of customer
⁄ ×  1000 (1)
Dimana:
= Jumlah pelanggan rumah tangga tahun [Jiwa]
= Tahun
= Rasio elektrifikasi tahun t
! = Jumlah penduduk tahun t
! "ℎ ⁄ = Jumlah orang per rumah tangga tahun t
$% & ' ( + %* & ' × +, & ' (-- $% & '.( (2)
Dimana:
/ =Jumlah pelanggan bisnis tahun t [jiwa]
0 / =Faktor kapasitas pelanggan sektor bisnis tahun t 12 / =Pertumbuhan pelanggan sektor bisnis tahun t [%]
$% 3 ' ( + %* 3 ' × +, 3 ' (-- $% 3 '.( (3)
Dimana:
= Jumlah pelanggan publik tahun t [jiwa]
0 = Faktor kapasitas pelanggan sektor publik tahun t
12 = Pertumbuhan pelanggan sektor publik tahun t [%]
45 +, 4 ' < 0, $% 4 ' = ( + %* 4 ' × - (-- ×  $% 4 '.( +, 4 ' > 0, $% 4 ' = ( + %* 4 ' × +, 4 ' (-- ×  $% 4 '.( (4)
Dimana:
: = Jumlah pelanggan industri tahun t [jiwa]
0 : = Faktor kapasitas pelanggan sektor industri tahun t 12 : = Pertumbuhan pelanggan sektor industri tahun t [%]
Total  jumlah  pelanggan  tahun  t  diperoleh  dengan persamaan:
$% ' = $% ; ' +$% & ' +$% 3 ' +$% 4 ' (5)
b. Daya terpasang/Power Contracted !
! = ! . + <= > × ? @ AB CB > D? E AB CB > DF E⋯E AB CB > D@ (6) Dimana:
! = Daya terpasang sektor rumah tangga tahun t [MVA]
H = Penambahan pelanggan sektor rumah tangga tahun t n     = Jumlah tahun yang masuk pada perhitungan
! / = ! / . +
<= I × ? @ AB CB I D? E AB CB I DF E⋯E AB
CB I D@ (7) Dimana:
! / = Daya terpasang sektor bisnis tahun t [MVA]
H / = Penambahan pelanggan sektor bisnis tahun t
! = ! . + <= > × ? @ AB CB A D? E AB CB A DF E⋯E AB CB A D@
(8)
Dimana:
! = Daya terpasang sektor publik tahun t [MVA]
H = Penambahan pelanggan sektor publik tahun t
! : = ! : . +
<= > × ? @ AB CB J D? E AB CB J DF E⋯E AB CB J D@ (9)
Dimana:
! : = Daya terpasang sektor industri tahun t [MVA]
H : = Penambahan pelanggan sektor industri tahun t
Total daya terpasang tahun t diperoleh dengan persamaan: ! = ! +! / +! +! : (10)
c. Konsumsi Energi/Energy Consumption
45 +, KL' ' < 0, M% ; ' = ( + M ; ' × - (-- M% ; '.( × $$% ; ' (- N × $% ; ' − $ $$ $%%%%;;;; ''''
− (((( , +, KL' ' > 0, M% ; ' = ( + M; ' × +, KL' ' (-- M% ; '.( × $$% ; ' (- N $% ; ' −
$ $$ $%%%%;;;; '''' − (((( (10) Dimana:
=  Konsumsi  energi  sektor  rumah  tangga  tahun  t [GWh]
=  Elastisitas  konsumsi  energi  sektor  rumah  tangga tahun t = Jumlah pelanggan rumah tangga tahun t
45 +, & ' < 0, M% & ' = ( + M & ' × - (-- M% & '.( ,
+, & ' > 0, M% & ' = ( + M & ' × +,& ' (-- M% & '.( (11)
Dimana:
/ = Konsumsi energi sektor rumah bisnis t [GWh]
/ = Elastisitas konsumsi energi sektor bisnis tahun t
/ = Jumlah pelanggan bisnis tahun t
45 +, 3 ' < 0, M% 3 ' = ( + M 3 ' × P ?PP M% 3 '.( +, 3 ' > 0, M% 3 ' = ( + M 3 ' × +,3 ' (-- M% 3 '.( (12)
Dimana:
= Konsumsi energi sektor publik tahun t [GWh]
= Elastisitas konsumsi energi sektor publik tahun t = Jumlah pelanggan publik tahun t
45 +, 4 ' < 0, M% 4 ' = ( + M 4 ' × - (-- M% 4 '.( + MKQ 4 ' +, 4 ' > 0, M% 4 ' = ( + M 4 ' × +,4 ' (-- M% 4 '.( + ;R'. 4 T + 4 U ' (13)
Dimana:
: =Konsumsi energi sektor industri tahun t [GWh]
: =Elastisitas konsumsi energi sektor industri tahun t
VW : =Total konsumsi energi wait list big customer tahun t X . Y Z + Y [ =Konsumsi  energi sektor industri  golongan
4 dan 5
Total daya terpasang tahun t diperoleh dengan persamaan:
= + / + + : (14)
d. Beban Puncak/Peak Load [MW] !\ = V! 365  ×  24 1000 ⁄ × \0 100 ⁄ b (15)
V! = !c +!! (16) !! = de . df ⁄ (17) gW = − !c (18) = = . hed⁄ (19)
Dengan,
TP    = Total produksi [GWh] PP    = Produksi PLN [GWh] SO    = Energi yang disalurkan [GWh] ER    = Energi yang diterima [GWh] LOS   = Losses transmisi dan distribusi [GWh]

## III. METODE PENELITIAN

## A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan  pengumpulan  data  dilakukan  pada  bulan  Juli- Agustus  2012.  Pengambilan  data  ini  meliputi,  pengambilan data di BPS Kab.Kepl.Sitaro, BAPPEDA Kab.Kepl.Sitaro dan PT.PLN (Persero) Cabang Tahuna dan Ranting Khusus Siau.

## B. Prosedur Penelitan
Pada  tugas  akhir  ini,  untuk  peramalan  beban  listrik  Siau yang  merupakan  salah  satu  tahap  pada  suatu  proses perencanaan,  digunakan  perangkat  lunak  DKL  3.02,  diagram alurnya dapat dilihat pada gambar 5.

## C. Data Teknis
Data  yang  dikumpulkan  untuk  penyusunan  tugas  akhir  ini merupakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  BPS Kab.Kepl.Sitaro,  PT.  PLN  Cabang  Tahuna-  Ranting  Khusus Siau.
Adapun data-data yang dikumpulkan didalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:
1. Data  penduduk  siau,  dimana  data  ini  terdiri  dari  jumlah penduduk,  jumlah  rumah  tangga  dan  penduduk/RT.  Data- data ini dapat dilihat pada tabel I.
2. Data  pertumbuhan  ekonomi,  dimana  data  ini  merupakan pertumbuhan ekonomi kabupaten kepulauan Siau tagulandang  Biaro  yang    ditunjukkan  oleh  PBRD  atas dasar harga konstan. Data-data ini dapat dilihat pada tabel II.
3. Data  kondisi  eksisiting  kelistrikan  Siau,  dimana  data  ini terdiri  dari  data  energi  sales,  beban  terpasang,  jumlah pelanggan,  dan    beban  puncak  dari  tahun  2008  sampai 2011. Data-data dapat dilihat pada tabel III, tabel IV, tabel
V dan tabel VI.
4. Data pembangkit, data-data ini dapat dilihat pada tabel VII.
Tabel I. Data Penduduk Siau
Tabel II. PDRB Menurut Lapangan Usaha Siau
Tabel III. Energy Sales Ranting Siau tahun 2008 – 2011
Tabel IV. Jumlah Pelanggan PLN Siau tahun 2008 – 2011
Tabel V. Beban Terpasang Siau Tahun 2008 – 2011
Tabel VI. Beban Puncak Siau tahun  2008 – 2011
Tabel VII. Data Pembangkit

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Peramalan Kebutuhan Listrik Siau Tahun 2020
1. Peramalan  jumlah  pelanggan  tenaga  listrik  Siau    tahun
2020.
Peramalan beban  terpasang  Siau  menggunakan  DKL  3.02, dengan  metode  perhitungan seperti pada  persamaan  1 sampai 5.
Beban terpasang sektor rumah tangga :
! i i = 7452 + 293 × 8,436,862.3
1000000 ! i i = 7452 + 293 m 766,987.4818 1000000 ! i i = 7452 + 224.7
! i i = 7676.7 MVA
Beban terpasang sektor bisnis :
! / i i = 785.19 + 9 × 16,421,795.4
1000000
! / i i = 785.19 +
9 × 1,492,890.491
1000000
! / i i = 785.19 + 13.436 ! / i i = 798.6 MVA Beban terpasang sektor publik :
! i i = 862.8 + 30 ×
19,072,277
1000000 ! i i = 862.8 + 30 × 1,733,843.364
1000000
! i i = 862.8 + 52.02
! i i = 914.82 MVA Beban terpasang sektor industri :
! i i = 41.5 + 0
! i i = 41.5 MVA
Total beban terpasang Siau tahun 2020
! qeq i i = 7676.7 + 798.6 + 914.82 + 41.5
! qeq i i = 9431.62 MVA
2. Peramalan Beban Terpasang Siau Sampai Tahun 2020. Peramalan  beban  terpasang  Siau  menggunakan  DKL  3.02, dengan  metode  perhitungan  seperti pada  persamaan  6 sampai 10.
Beban terpasang sektor rumah tangga :
! i i = 7452 + 293 ×
8,436,862.3
1000000
! i i = 7452 + 293 m 766,987.4818
1000000
! i i = 7452 + 224.7
! i i = 7676.7 MVA Beban terpasang sektor bisnis :
! / i i = 785.19 + 9 × 16,421,795.4 1000000 ! / i i = 785.19 +
9 × 1,492,890.491 1000000
! / i i = 785.19 + 13.436
! / i i = 798.6 MVA Beban terpasang sektor publik :
! i i = 862.8 + 30 × 19,072,277 1000000 ! i i = 862.8 + 30 × 1,733,843.364
1000000
! i i = 862.8 + 52.02 ! i i = 914.82 MVA
Beban terpasang sektor industri : ! i i = 41.5 + 0
! i i = 41.5 MVA
Total beban terpasang Siau tahun 2020
! qeq i i = 7676.7 + 798.6 + 914.82 + 41.5
! qeq i i = 9431.62 MVA
3. Peramalan Konsumsi Energi Siau Sampai Tahun 2020. Konsumsi energi listrik masyarakat Siau diramalkan dengan DKL  3.02,  yang  didasari  oleh  persamaan  10  sampai  14. Berikut model perhitungan konsumsi energi listrik:
Konsumsi energi listrik sektor rumah tangga: GD Tot (t) > 0, maka:
/ i i = 1 + 0.2424 × 50.6 + 0.33
/ i i = 63.2 GWh Konsumsi energi listrik sektor bisnis:
GD Tot (t) > 0, maka:
/ i i = u 1 + 5.52  × 7.6
100 ×  21.6v
/ i i = 1 + 0.41952 ×  21.6
/ i i = 30.7 GWh
Konsumsi energi listrik sektor publik: GD Tot (t) > 0, maka:
i i = u 1 + 3.97  × 8.0
100 ×  5.4v
i i = 1 + 0.3176 ×  5.4
i i = 7.12 GWh Konsumsi energi listrik sektor industri:
GD Tot (t) > 0, maka:
: i i = wu 1 + 0  × 10 100 ×  0.0377v + 0 x
: i i = 0.0377 GWh Total konsumsi energi listrik tahun 2020 diperoleh:
i i 63.2 + 30.7 + 7.12 + 0.0377 i i 101.06 GWh
4. Peramalan Beban Puncak Siau Sampai Tahun 2020. Peramalan  beban  puncak  menggunakan  DKL  3.02, didasarkan pada persamaan 15 sampai 19:
i i = 101 1 − 58.2 100 ⁄ = 101
0.418 = 241.63 GWh
gW i i = 242 − 0 = 242 GWh !! i i = 242
1 − 1.0 100 ⁄ = 244.4 GWh V! i i = 244.4 + 0 = 244.4 GWh Dengan  diketahuinya  nilai  TP( 2020) ,  maka  dapat  dihitung beban puncak tahun 2020:
!\ i i = 244.4 365 × 24 1000 ⁄ × 59 100 ⁄ ⁄ !\ i i = 244.4/ 8.76 × 0.59 !\ i i = 47.3 GWh

## B. Perencanaan Sistem Distribusi 20 KV
Para  pelanggan  listrik  PLN  di  wilayah  Siau  terdiri  dari empat kategori, yaitu rumah tangga, bisnis, industri, sosial dan pemerintah.  Menurut  posisi  tahun  2012,  pelanggan  terbanyak berasal  dari  rumah  tangga  7,747  (91  %),  diikuti  pelanggan bisnis  464  (5  persen),  lalu  pelanggan  publik  335  (4  %)  dan pelanggan 1 (0 %).
Jumlah pelanggan Siau pada sektor rumah tangga rata–rata meningkat  sebesar  3.1125%  dari  tahun  2012  sampai  2020. Pada  sektor  bisnis  meningkat  1.525%,  sektor  publik
meningkat  5.7357%,  sedangkan  untuk  sektor  industri  tidak mengalami kenaikan.
Persentase beban terpasang Siau, pada sektor rumah tangga rata-rata  meningkat  2.825%  dari  tahun  2012  sampai  2020. Pada  sektor  bisnis  meningkat  1.5125%,  sektor  publik meningkat  5.65%  sedangkan  untuk  sektor  industri  tidak mengalami kenaikan.
Persentase  konsumsi  energi  listrik  Siau  pada  sektor  rumah tangga  rata-rata  meningkat  24.975%  dari  tahun  2012  sampai 2020.  Pada  sektor  bisnis  meningkat  40.75%,  sektor  publik meningkat  31.425%  sedangkan  untuk  sektor  industri  tidak mengalami kenaikan.
Perencanaan  pengembangan  sistem  distribusi  hendaknya dilakukan selaras dengan keseimbangan antara kebutuhan dan kapasitas,  berdasarkan  pada  kriteria  perencanaan  yang digunakan.  Dalam  perencanaan  distribusi,  metode  yang  dapat digunakan  adalah  menggunakan  faktor  elastisitas  antara panjang  Jaringan  Tegangan  Menengah  (JTM)  dan  Jaringan Tegangan  Rendah  (JTR)  dengan  penjualan  energi  listrik,  dan elastisitas  antara  penambahan  pelanggan  dengan  trafo distribusi.
Pendistribusian tenaga listrik pada wilayah Siau menggunakan  saluran  distribusi  primer  20  KV  dengan  jenis konduktor    yang  digunakan  adalah  saluran  kabel  udara. Konfigurasi  jaringan  yang  dipasang  adalah  model  Jaringan Radial  yang  memiliki  panjang    jaringan  tegangan  menengah (JTM)  adalah  76.000  kms  dan  panjang  jaringan  tegangan rendah  (JTR)  adalah  97.279  kms.  Terdapat  76  buah  gardu distribusi  yang  memiliki  kapasitas  terpasang  sebesar  3.695 kVA.
Dalam merencanakan perencanaan jaringan distribusi, pada intinya yang harus diperhatikan adalah kondisi gardu distribusi dan trafo. Untuk jaringan distribusi yang melayani kebutuhan kelistrikan  di  Siau,  menurut  pengamatan    dan  hasil  survey  di lapangan,  masih  dalam  kondisi  baik  dan  aman.  Dimana  sejak tahun  2004  PLN  Ranting  Siau  yang  berada  dalam  pimpinan PT.PLN  wilayah  Suluttenggo  telah  mengadakan  peningkatan rating  yang  berupa  menaikkan  tegangan  JTM  dari  6  KV menjadi 20KV.
Seiring  dengan  bertambahnya  waktu,  jumlah  penduduk  di Siau    diperkirakan  akan  terus  bertambah.  Oleh  karena  itu walaupun  saat  sekarang  kondisi  peralatan  sistem  distribusi adalah  peralatan-peralatan  yang  masih  baru  dan  baik  namun perlu  diperhatikan  kemampuan  penyaluran  beban  listrik. Dimana  kemungkinan  besar  perlu  ditambahkannya  beberapa gardu  distribusi  maupun  trafo  seiring  bertambahnya  jumlah pelanggan  PLN  di  Siau.  Karena  semakin  panjang  saluran distribusi maka semakin banyak pula rugi-rugi tegangan yang terjadi di jaringan.
Sebelum  diadakan  penambahan  peralatan  atau  sistem distribusi  baru  di  Siau,  tentu  saja  harus  diketahui  terlebih dahulu  wilayah  mana  yang  akan  menjadi  sasaran  lokasi perencanaan. Karena Siau merupakan letak ibukota kabupaten yang  baru  mekar,  kemungkinan  besar  pembangunan diberbagai sektor akan terus dilakukan, misalnya pembangunan kantor, lapangan udara, pusat perdagangan, dan sebagainya.  Banyak  juga  perkampungan  yang  jumlah penduduknya  sudah  lumayan  banyak  tapi  belum  bisa menikmati  listrik.  Dalam  hal  ini  PLN  sudah  merencanakan
akan  terus  berusaha  agar  seluruh  wilayah  di  Siau  sudah  bisa dilayani listrik.

## V.PENUTUP

## A. Kesimpulan:
Berdasarkan  dari  hasil  analisa  dan  pembahasan  diperoleh kesimpulan adalah sebagai berikut :
1. Berdasarkan  data  yang  diambil,  dapat  dilihat  bahwa pertumbuhan  diberbagai  sektor  rata-rata  meningkat. Setelah  dilakukan  peramalan  ternyata  hasilnya  juga meningkat setiap tahun yakni dari tahun 2012-2020.
2. Sektor  yang  paling  besar  adalah  sektor  Rumah  tangga sedangkan paling sedikit adalah sektor industri.
3. Pada  tahun  2020  Total  Jumlah  pelanggan  PLN  di  Siau mencapai 10,951, Total beban terpasang sebesar 9,429.3 KVA,  Total  konsumsi  energi  sebesar  101.1  GWh  Dan Beban puncak sebesar 47.3 MW.
4. Karena  semakin  meningkatnya  kebutuhan  energi  listrik, maka  untuk  tahun  2020  perlu  dilakukan  perencanaan pengembangan jaringan distribusi berdasarkan pembangunan yang direncanakan pemerintah SITARO.
5. Setelah pemerintah menentukan perencanaan pembangunan, maka PLN dapat melakukan pengembangan jaringan distribusi.

## B. Saran
Perlu adanya kerjasama dan sikap saling mendukung antara PLN  Dan  Pemerintah  Kabupaten  kepulauan  SITARO  dalam memenuhi  kebutuhan  masyarakat  terhadap  tenaga  listrik. Pemerintah  bisa  mendukung  pengembangan  tersebut  dengan menanam investasi ke PLN. Untuk timbal baliknya PLN terus menjaga kualitas supply tenaga listrik atau pemotongan biaya beban tagihan listrik di Wilayah pemerintah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] D.  Saefulloh  ,”  Perencanaan  Pengembangan  Gardu  Induk  untuk  10 Tahun  ke  Depan”,  Jurusan  Teknik  Elektro  Fakultas  Teknik  Universitas Diponegoro, 2001.
[2] Dokumen  RPJPD  2008-2020,  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Siau  Tagulandang Biaro.
[3] Gardu Trafo Distribusi, tersedia di : http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28720/3/Chapter%20II. pdf , 12 Maret 2012
[4] Indikator Sosial Ekonomi SITARO 2011
[5] Jaringan Distribusi, tersedia di:
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19216/5/Chapter%20II. pdf , 12 Maret 2012
[6] Dj. Marsudi, , Ir.  “Operasi Sistem Tenaga Listrik” , Balai   Penerbit & HUMAS ISTN,  Jakarta, 1990.
[7] M.E. Wijaya  and B.  Limmeechokchai.  Thammasat  Int.  J. Sc.Tech, Vol. 14, No. 4, October-December: 1-14, 2009.
[8] A, S. Pabla,. ”Sistem Distribusi Daya Listrik”, Erlangga, Jakarta. 1994.
[9] Sistem Distribusi Tenaga Listrik, tersedia di : http://dekop.files.wordpress.com/2010/09/sistem-distribusi-tenaga- listrik.pdf , tanggal akses 12 Maret 2012.
[10] SITARO dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kab.Kepl.SITARO, 2009
[11] Suhono.” Kajian Perencanaan Permintaan dan Penyediaan Energi Listrik Di  Wilayah  Kabupaten  Sleman  Menggunakan  Perangkat  Lunak  Leap”. TugasAkhir  Program  S1  Teknik  Fisika  Universitas  Gadjah  Mada. Yogyakarta, 2009
[12] W.  Tresnawati.  J.,  Sesyllia.  “Perhitungan  Biaya  Pokok  Penyediaan Tenaga Listrik Wilayah Suluttenggo Tahun 2009-2014”. Laporan Kerja Praktek Teknik Elektro Universitas Sam Ratulangi Manado 2009