## Studi Kelayakan Sistem Grounding Instalasi Listrik Pada Gedung Ulil Albab Uniska Kediri
1 Chrisna Andreansyah, 2 Yanu Shalahuddin, 3 Diah Arie Widhining K
1,2,3 Program Studi Teknik Elektro, Universitas Islam Kadiri, Kediri
1 chrisnandreansyaha1elektro19@gmail.com, 2 yanu@uniska-kediri.ac.id, 3 diahariewk@uniska-kediri.ac.id
Abstract - Ulil Albab Uniska Kediri Building is a seven-story building used for lectures, laboratories, lecturer rooms, and theaters, so it is important  to  know  electrical  installations  including  grounding. Research is focused on the study of grounding systems. The problem in  the  study  is  to  test  the  impedance  value  of  the  grounding  and grounding system used in the building and whether it is feasible in accordance with the general requirements of electrical installations (PUIL) ≤5 Ω. The method used in the measurement uses the three- point method.  The  results  showed  that  the  electricity  source  of  the Ulil  Albab  Building  was  directly  from  the  transformer  pole substation (GTT) with a power of 105kVa using an analog (postpaid) type  KWH  meter.  The  installed  grounding  system  uses  a  single grounding  rod  type.  The  average  result  of  three  (3)  measurements showed a grounding impedance of 0.39 Ω. Based on the study, it was found  that  the  specifications  of  the  grounding  system  are  feasible according  to  PUIL  but  there  is  one  that  has  not  met  namely,  the thickness  of  the  installed  pipe  is  1.2  mm.  According  to  PUIL standards should be a pipe thickness of 2 mm.
Keywords — PUIL, single ground rod, earth tester, grounding.
Abstrak — Gedung Ulil Albab  Uniska Kediri  merupakan gedung tujuh lantai digunakan untuk proses perkuliahan, laboratorium, ruang dosen serta theatre, maka penting untuk diketahui instalasi kelistrikan  termasuk  pentanahan.  Penelitian  difokuskan  pada studi  mengenai  sistem  grounding.  Permasalahan  pada  studi adalah menguji nilai impedansi pentanahan dan sistem grounding yang digunakan pada gedung tersebut apakah sudah layak sesuai dengan persyaratan umum instalasi listrik (PUIL) ≤5 Ω. Metode yang  digunakan  dalam  pengukuran  menggunakan  metode  tiga titik.  Hasil  menunjukan  sumber  listrik  Gedung  Ulil  Albab langsung  dari  gardu  tiang  trafo  (GTT)  dengan  daya  105kVa menggunakan  KWH  meter  jenis  analog  (pascabayar).  Sistem grounding  yang  terpasang  menggunakan  jenis  single  grounding rod.  Hasil  rata-rata  dari  tiga  (3)  kali  pengukuran  menunjukkan impedansi pentanahan sebesar 0,39 Ω. Berdasar studi ditemukan bahwa  spesifikasi  sistem  grounding  sudah  layak  sesuai  PUIL tetapi  ada  satu  yang  belum  memenuhi  yaitu,  ketebalan  pipa terpasang  1,2  mm.  Sesuai  standar  PUIL  seharusnya  ketebalan pipa sebesar 2 mm.
Kata  Kunci—Komponen;  PUIL,  single  ground  rod,  earth  tester, grounding.

## I. Pendahuluan
Grounding merupakan  sistem  yang  harus  ada  pada  gedung, pabrik,  pusat  perbelanjaan,  pasar,  atau  rumah    sebagai pengaman  terhadap  gangguan  dari  dalam  maupun  dari  luar gedung[1].  Grounding  berfungsi  mengalirkan  arus  listrik
gangguan secara langsung kedalam tanah dengan menggunakan batang  elektroda  pembumian  yang  ditanam  di  dalam  tanah. grounding diperlukan  untuk  melindungi  peralatan  listrik  dan peralatan  elektronika  yang  ada  pada  gedung  tersebut. Grounding juga  berfungsi  sebagai  pengaman  sentuh  bagi manusia  yang  ada  disekitarnya.  Berdasarkan  syarat  nilai resistansi grounding harus  kecil  sesuai  yang  di  tetapkan  oleh standart persyaratan umum instalasi listrik yaitu 0- 5 Ω [2]. Akibat grounding yang  tidak  sesuai  dapat  menyebabkan kerusakan komponen, peralatan elektronik bahkan korban jiwa manusia atau hewan yang ada disekitarnya. Yang mana sistem pentanahan diharapkan memiliki nilai tahanan tanah yang kecil, karena  resistansi  yang  kecil  dapat  berfungsi  dengan  baik mengalirkan  arus  listrik  yang  lebih  besar  secara  langsung kedalam  tanah.  hal  yang  mempengaruhi  nilai  tahanan pentanahan di suatu tempat adalah tahanan jenis tanah di sekitar gedung yang akan dipasang sistem pentanahan[3].
Gedung  Ulil  Albab  Uniska  Kediri  merupakan  tempat  yang digunakan  sebagai  pusat  kegiatan  pembelajaran  mahasiswa fakultas  ekonomi  dan  pasca  sarjana  Universitas  Islam  Kadiri Kediri. Gedung ini  mempunyai tujuh lantai dan paling tinggi dibandingkan gedung disekitarnya. Yang mana sangat beresiko jika  tidak  dipasang  sistem grounding dengan  standart  yang sudah  ditentukan  oleh  persyaratan  umum  instalasi  listrik.  Hal ini  menjadi  alasan  penulis  untuk  mengetahui  metode pemasangan grounding pada gedung Ulil Albab Uniska Kediri. Karena  di  dalam  gedung  banyak  peralatan  elektronik  yang beresiko rusak jika pemasangan grounding yang tidak baik dan sesuai  dengan  standart  yang  ditetapkan  persyaratan  umum instalasi  listrik.  Oleh  karena  itu    penulis  mengangkat  judul “studi  kelayakan  sistem grounding pada  Gedung  Ulil  Albab Uniska Kediri” untuk mengetahui kelayakan sistem grounding tersebut.
1.1.
Tinjauan Teori
Sistem  pertanahan  adalah  sistem  yang  menghubungan body peralatan  dan  instalasi  listrik  kedalam  bumi  sehingga  dapat mengamankan manusia, peralatan dari arus bocor dan tegangan listrik  dari  petir.  Cara  kerja  grounding  adalah  bila  terjadi gangguan  arus  bocor  maka grounding akan  mengalirkan  arus gangguan ke dalam tanah melalui batang elektroda pembumian yang telah ditanam dalam tanah, sedangkan nilai resistansi dari sistem  pentanahan  harus  sesuai  dengan  syarat  yang  telah ditetapkan pesyaratan  umum  instalasi listrik  yaitu ≤5 Ω Atau Semakin kecil nilai resistansi pembumian semakin bagus [4]. Sistem grounding dikenal  pada  tahun  1900  pada  tahun sebelumnya  sistem  instalasi  tenaga  listrik  tidak  di grounding
dikarenakan ukuran daya isntalasi listrik masih kecil sehingga tidak  membahayakan  seiring  berkembangnya  waktu  sistem instalasi listrik semakin besar dengan tegangan dan daya yang lebih  besar  dan  jarak  instalasi  yang  semakin  jauh.  Jika  tidak terpasang sistem grouding maka akan menimbulkan bahaya [5] Elektroda  pembumian  ialah  penghantar  muatan  listrik  yang terbuat  dari  bahan  konduktor  yang  di  tanam  tanpa  isolator  di dalam  tanah  mengakibatkan  elektroda  terhubung  langsung dengan bumi. Jenis elektroda pembumian ada 3 yaitu elektroda pita, elektroda batang dan elektoda pelat. Resistansi jenis tanah berbeda-beda  tergantung  dari  jenis  tanahnya  pada  lokasi tersebut.  sedangkan  untuk  resistansi  grounding  dari  elektroda tergantung  dari  jenis  dan  kedalaman  tanah,  ukuran  elektroda dan  metode  pemasangan  elektrode.  Untuk  bahan  elektroda biasanya menggunakan tembaga atau baja yang di galvanisasi atau  baja  yang  dilapisi  tembaga  tergantung  dari  lokasi pemasanganya[2].
Gangguan sistem tenaga listrik adalah keadaan tidak wajar atau normal  seperti  yang  diharapkan  yang  dapat  menggangu berlangsungnya  aliran  listrik.  Biasanya  gangguan  listrik disebabkan  dari  gangguan  dari  luar  atau  dalam.  Dimana gangguan  dari  luar  biasanya  dari  sambaran  petir  yang  akan mengakibatkan  lonjakan  tegangan  yang  cukup  tinggi  pada jaringan yang tersambar sedangkan gangguan dari dalam yaitu gangguan yang berasal dari sistem itu sendiri. Contohnya kabel peralatan listrik yang menyentuh body yang akan membahayakan  orang  yang  ada  di  sekitarnya  jika  sampai tersentuh dari body tersebut [6]. Keuntungan grounding adalah semua sistem instalasi tenaga listrik berada pada potensial yang sama  dan  tidak  memungkinkan  tegangan  yang  mengambang. Dengan  adanya grounding maka  sistem  penyaluran  arus gangguan  sudah  ada  yang  tersalur  ke  tanah  [7].  Elektroda pentanahan  dapat  berupa  batang  atau  plat  terbuat  dari  bahan besi  atau  tembaga  yang  dipasang  tegak  lurus  atau  horizontal dengan  tanah,  yang  disusun  menjadi  sistem grounding agar didapatkan  nilai  yang  sesuai  [8].  Syarat  sistem grounding adalah  yang  efisien,  handal  dan  berkualitas  agar  dapat mengamankan orang yang ada disekitar dan peralatan instalasi listrik [9]. Kedalaman, jumlah elektroda, dan jenis tanah adalah faktor  utama  yang  mempengaruhi  nilai  resistansi grounding [10].  Semakin  kecil  nilai grounding maka  semakin  baik mengamankan  peralatan  instalasi  listrik,  disarankan  nilai resistansi grounding dibawah 1 Ω agar sistem kerja grounding lebih  maksimal  [11].  Untuk  menghindari  perubahan  nilai grounding yang sangat tinggi maka harus dilakukan perawatan dan pengecekan nilai grounding secara rutin [12].
Aspek  yang  mempengaruhi  tahanan  jenis  tanah  dalam  sistem grounding adalah sebagai berikut:
1. Kadar air
Jika saat musim penghujan maka nilai tahanan tanah akan cukup  mengandung  air  bahkan  lebih,  yang  mana konduktivitas tanah akan semakin baik.
2. Mineral/garamKandungan mineral
tanah sangat mempengaruhi tahanan tanah karena semakin mengandung logam  dan  mineral  tinggi  maka  tanah  akan  semakin  baik
menghantarkan arus listrik. Yang mana tanah daerah pantai kebanyakan  mengandung  mineral  dan  garam  yang  cukup tinggi.  Sehingga  tanah  didaerah  pantai  akan  mudah mendapatkan nilai resistansi yang lebih rendah.
3. Derajat keasaman
Semakin rendah nilai keasaman atau pH tanah, maka akan lebih  mudah  menhantarkan  arus  listrik.  Dan  sebaliknya, semakin  tinggi  keasaman  maka  akan  sulit  menyalurkan arus listrik. Yang mana ciri tanah dengan pH tanah tinggi biasanya  berwarna  terang,  misalnya  putih  seperti  tanah kapur.
4. Tekstur tanah Tekstur  tanah  berpori  dan  bertekstur  pasir  akan  sulit menghantarkan arus listrik dikarenakan tanah jenis ini air dan mineralnya mudah hanyut dan gampang mengering[13].
Beberapa variable yang mempengaruhi nilai impedansi sistem pentanahan berdasarkan NEC code (1987,250-83-3)[14].
1. Panjang/ kedalaman elektroda Cara  yang  sangat  efektif  untuk  menurunkan  nilai impedansi  pentanahan  adalah  dengan  cara  menambah kedalaman elektroda.
2. Diameter elektroda Menambah  diameter  elektroda  hanya  berpengeruh  sangat kecil  dalam  menurunkan  nilai  impedansi  pentanahan. Menggandakan  diameter  hanya  dapat  menurunkan  nilai impedansi sebesar 10%.
3. Jumlah  elektrodaCara  lain  yang  banyak  digunakan  oleh kontraktor  listrik  dalam  menurunkan  nilai  impedansi pentanahan  adalah  dengan  cara  menambah  jumlah elektroda atau biasa disebut dengan parallel grounding rod. Dalam  desain  pemasangan  ini  yaitu  lebih  dari  satu elektroda dipasang didalam tanah dan dihubungkan secara parallel untuk  mendaptkan  nilai  impedansi  yang  lebih kecil. Untuk pemasangan jarak elektroda sebaiknya harus sama dengan Panjang elektroda yang di tanam.
4. Desain pemasangan elektroda Desain pemasangan grounding pada umumnya menggunakan satu barang elektroda jika nilai pengukuran masih ≥5 Ω, maka digunakan desain pemasangan parallel grounding .
5. Tahanan jenis tanah
Semakin  tinggi  nilai  resistansi  tahanan  jenis  tanah  maka akan  semakin  tinggi  nilai  impedansi  pentanahan,  dan sebaliknya.)

## II. Metode Penelitian

## A.
Metode penelitian
Gambar 2.1. Flowchart Penelitian
1. Rumusan masalah
Mencari  latar  belakang  dari  permasalahan  yang  terjadi sebab  dan  akibatnya  dari grounding yang  tidak  sesuai dengan syarat yang sudah di tentukan oleh PUIL.
2. Studi literatur
Mencari  informasi  literatur  dari  jurnal,  artikel,  buku maupun internet yang  berkaitan  dengan  penelitian  tugas akhir tentang sistem grounding .
3. Studi wawancara
yaitu  menayakan  gambar  instalasi  listrik  dan  gambar sistem grounding pada  kontraktor  pembuat  atau penanggung jawab listrik tempat penelitian tersebut.
4. Pengamatan Melakukan  pengamatan  pada  obyek  penelitian  untuk melihat kondisi yang sebenarnya dilokasi penelitian secara visual layak atau tidak.
5. Pengukuran Pengukuran grounding secara teknis  menggunakan Earth Tester metode  tiga  titik  dilakukan  sebanyak  3X pengukuran.
Gambar 2.1. Pengukuran Metode Tiga Titik [4] 6. Menganalisa dan pembahasan Menganalisa hasil pengukuran menghitung rata-rata hasil dari 3X pengukuran.
7. Menentukan hasil sesuai atau tidak Untuk  menetukan layak atau  tidak  yaitu dilihat dari hasil analisa apakah nilai pengukuran ≤ 5 Ω maka sesuai dengan PUIL dan jika ≥ 5 Ω maka tidak sesuai dengan PUIL.
8. Menyimpulkan hasil
Menyimpulkan  hasil  jika  sesuai  maka  layak  operasional jika  tidak  maka  perlu  dilakukan  rekontruksi  agar  layak operasional.

## B. Langkah pengambilan data
Gambar 2.3. Flowchart Pengambilan Data
1. Menyiapkan alat dan bahan
Menyiapkan  alat  yang  akan  digunakan  untuk  melakukan pengukuran grounding yaitu earth tester , elektroda bantu, kabel  bantu  merah,  kabel  bantu  kuning  dan  kabel  bantu hijau.
2. Mengecek alat ukur pastikan  earth  tester  dalam  kondisi  baik  dan  berfungsi dengan baik dan melakukan pengecekan tegangan baterai alat ukur. Sebelum melakukan pengukuran harus dilakukan penyesuaian  atau  kalibrasi  yaitu  dengan  menghubungkan semua ujung kabel pengukuran.
3. Memeriksa box panel dan kabel grounding Memeriksa  secara  visual  kondisi  box  kontrol  dan  kabel grounding fisiknya aman dari semua gangguan dan bersih.
4. Mengukur jarak elektroda bantu Mengukur  jarak  elektroda  bantu  dengan  menggunakan meteran  untuk  menentukan titik elektroda bantu 1 adalah 5-10m dari letak ground rod , untuk titik elektroda bantu 2 adalah 5-10m dari elektroda bantu 1.
5. Memasang elektroda bantu Memasang  elektroda  bantu  pada  titik  yang  sudah ditentukan sebelumnya sesuai poin 4 diatas.
6. Melakukan proses pengukuran Pengukuran  impedansi  pentanahan  dilakukan  3x  dan dicatat pada kertas. Jika saat pengukuran tidak didapatkan nilai  maka  kembali  ke  poin  4  yaitu  mengukur  jarak elektroda bantu sampai didapatkan nilai pengukuran.
7. Melaporkan nilai hasil Melaporkan hasil pengukuran yang akan dianalisa.

## III. Hasil dan Pembahasan
3.1. Hasil Wawancara
Hasil  wawancara  dengan  penanggung  jawab  listrik  Uniska Kediri  yang  dilakuakan  pada  16  Desember  2022  meliputi sebagai berikut:
1. Kontruksi instalasi listrik Uniska
Kontruksi  instalasi  listrik  yang  terpasang  pada  kampus Uniska  meliputi  sumber  listrik  dari  PLN  sampai penyaluran kebeban tiap lantai Gedung Ulil Albab.
2. Wiring grounding instalasi listrik Gedung Ulil Albab
Merupakan  gambar  pengawatan  instalasi  listrik  dan grounding pada Gedung Ulil Albab Uniska Kediri.
3. Jenis KWH meter ada 2 jenis yaitu KWH meter analog dan KWH meter digital. Ciri KWH meter analog adalah tidak mempunyai LCD sedangkan KWH meter digital memiliki LCD.
4. Sumber listrik Sumber listrik Gedung Ulil Albab langsung dari GTT atau gabung dengan gedung yang lainya.
5. Spesifikasi grounding Merupakan penjelasan ukuran Panjang diameter, ketebalan,  letak  pemasangan grounding dan  jenis pemasangan yang digunakan pada Gedung Ulil Albab.

## 3.1.1. Kontruksi instalasi listrik UNISKA
Gambar 3.1. Single Line Instalasi Listrik Kampus UNISKA
3.1.2. Wiring Grounding Instalasi Listrik Gedung Ulil Albab
Gambar 3.2. Wiring Sistem Pentanahan Gedung Ulil Albab
3.1.3. Jenis KWH

## Gambar 3.3. KWH Meter UNISKA
Jenis KWH meter yang digunakan adalah KWH meter analog atau  pascabayar  dengan  daya  105  kVA  /  3  phasa.  Letak pemasangan  KWH  ini  berada  pada  sisi  selatan  lapangan olahraga Universitas Islam Kadiri. Berada dibawah gardu tiang trafo  (GTT)  atau  disebelah  timur  main  distribution  panel (MDP).

## 3.1.4. Sumber Listrik
Gambar 3.1. Gardu Tiang Trafo UNISKA Sumber  listrik  Gedung  Ulil  Albab  langsung  dari  jaringan tegangan  menengah  20kV  masuk  ke  gardu  tiang  trafo  (GTT) kemudian masuk ke MPD (main distribution panel), kemudian didistribusikan ke SDP pada Gedung Ulil Albab tidak diambil dari  gedung  lain,  dengan  kapasitas  MCCB  pada  SDP  utama Gedung Ulil Albab adalah 63A / 3 phasa.

## 3.1.5. Spesifikasi Grounding
Jenis rod : Pipa galvanis Panjang rod : 6 m Diameter rod : 38,1mm Ketebalan rod : 1,2 mm Desain pemasangan : Single  ground  rod (satu  batang elektroda) Jenis penghantar BC : Tembaga tanpa isolasi Ukuran penghantar BC : 35mm
Gambar 3.2. Sistem Grounding Instalasi Listrik Gedung Ulil Albab Gambar 3.5. letak pemasangan ground rod berada di pojok luar ruangan  gudang  yang  mana  pemasangan grounding  rod pada Gedung  Ulil  Albab  sudah  tertutup  dengan  cor  lantai  seperti pada gambar letak pemasangan ground rod diatas. Dari ground rod kemudian  disalurkan  ke  dalam  panel  utama  gedung menggunakan  kabel  BC  ( bare  copper )  35mm  tembaga  tanpa isolasi.
Pembahasan  speasifikasi grounding menurut  referensi  PUIL untuk  menentukan  layak  operasional  atau  tidak  berdasarkan poin  yang  ada  pada  PUIL  yang  membahas  tentang  standart grounding sebagai berikut :
Berikut  tabel  4.3  merupakan  tabel  untuk  meneutukan  ukuran elektroda minimum yang sesuai standart  yang ditentukan oleh persyaratan  umum  instalasi  listrik  (PUIL)  berdasarkan  jenis bahan dan bentuk elektroda yang digunakan.
kWh LV panel MDP panel (PANEL UTAMA GEDUNG ULIL ALBAB) TRANSFORMATOR BEBAN LANTAI 1 BEBAN LANTAI 2 BEBAN LANTAI 3 BEBAN LANTAI 4 BEBAN LANTAI 5 BEBAN LANTAI 6 BEBAN LANTAI 7 SDP LANTAI 1 SDP LANTAI 2 SDP LANTAI 3 SDP LANTAI 4 SDP LANTAI 5 SDP LANTAI 6 SDP LANTAI 7 SDP panel GEN SET ATS (PANEL GEDUNG LAINYA) (PANEL GEDUNG LAINYA) (PANEL GEDUNG LAINYA) (PANEL GEDUNG LAINYA) Beban lantai 1 Beban lantai 2 Beban lantai 3 Beban lantai 4 Beban lantai 5 Beban lantai 6 Beban lantai 7 MDP SDP SDP 1 SDP 2 SDP 3 SDP 4 SDP 5 SDP 6 SDP 7 Gudang lift Panel utama gedung Panel lantai 1 Letak ground rod Timur
1. Panjang elektroda pipa
542.2.1  Bahan  dan  dimensi  elektrode  bumi  harus  dipilih untuk  tahan  terhadap  korosi  dan  untuk  mempunyai  kuat mekanis yang memadai[9].
Untuk bahan yang biasa digunakan, ukuran minimum biasa dari  sudut  pandang  korosi  dan  kuat  mekanis  untuk elektrode bumi jika ditanam dalam tanah diberikan dalam Tabel 54.1[9].
CATATAN  2  MOD  Untuk  elektroda  bumi  jenis  pipa, panjang minimum 1,5 m (halaman : 357)[8].
2. Diameter pipa
542.2.1  Bahan  dan  dimensi  elektrode  bumi  harus  dipilih untuk  tahan  terhadap  korosi  dan  untuk  mempunyai  kuat mekanis yang memadai[9].
Untuk bahan yang biasa digunakan, ukuran minimum biasa dari  sudut  pandang  korosi  dan  kuat  mekanis  untuk elektrode bumi jika ditanam dalam tanah diberikan dalam Tabel 54.1[9].
3. Ketebalan pipa
542.2.1  Bahan  dan  dimensi  elektrode  bumi  harus  dipilih untuk  tahan  terhadap  korosi  dan  untuk  mempunyai  kuat mekanis yang memadai[9].
Untuk bahan yang biasa digunakan, ukuran minimum biasa dari  sudut  pandang  korosi  dan  kuat  mekanis  untuk elektrode bumi jika ditanam dalam tanah diberikan dalam Tabel 54.1[9].
4. Luas penampang
542.3.1 Konduktor pembumian harus memenuhi 543.1 dan jika ditanam dalam tanah, luas penampangnya harus sesuai dengan Tabel 54.2[9].
Berikut ini adalah Tabel  3.2. untuk grounding instalasi listrik pada Gedung Ulil Albab menggunakan elektroda batang jenis pipa galvanis dengan penghantar penampang kabel BC tembaga tanpa proteksi  mekanis (isolasi) dan tidak diproteksi terhadap korosi.  Dari  data  diatas  menunjukan  bahwa  spesifikasi grounding instalasi  listrik  pada  Gedung  Ulil  Albab  layak  dan sesuai persyaratan yang di tetapkan PUIL.
Tabel 3.3. Pembahasan Spesifikasi Ground Rod Instalasi Listrik No Data Standart PUIL Obyek Penelitian Kriteria 1 Panjang rod Minimal 1,5 m 6 m Layak 2 Diameter rod jenis pipa galvanis Minimal 25 mm 1,5 inch (38,1mm) Layak 3 Ketebala n pipa galvanis Minimal 2 mm 1,2 mm Tidak sesuai 4 Luas penampa ng (BC) Minimal 25 mm 35mm Layak
3.2. Hasil Pengamatan 3.2.1. Grounding Panel Utama
Gambar 3.3. Panel Utama Gedung Ulil Albab Gambar  3.6.  merupakan  gambar  panel  utama  Gedung  Ulil Albab Uniska Kediri. Letak pemasangan panel ini adalah pada dalam  gudang  pada  lantai  1  berada  pada  sebelah  kiri  pintu masuk  gudang.  Yang  mana  berdasarkan  gambar  diatas menunjukan  bahwa  letak busbar grounding panel  utama Gedung  Ulil  Albab  berada  pada  sebelah  kiri  atas  panel  atau diatas busbar kabel warna biru ( busbar nol) dengan ciri busbar kabel warna kuning - hijau.
3.2.2. Grounding panel Lantai 1 - 5
Gambar 3.4. Panel Lantai 1 - 5
Gambar 3.7. menunjukan gambar panel lantai 1 - 5 Gedung Ulil Albab Uniska Kediri. Letak pemasangan panel ini berada pada depan atau diluar gudang lantai 1 lebih tepatnya dibalik dinding panel  utama  Gedung  ulil  albab  atau  didekat  pintu  masuk sebelah barat utara tangga sebelah barat. Berdasarkan gambar diatas bahwa grounding pada panel lantai 1 - 5 terpasang pada sisi  pojok  kanan  atas  panel  dengan  ciri busbar terdapat  kabel warna kuning - hijau.
3.2.3. Grounding Panel Lantai 6 - 7
Gambar 3.5. Panel Lantai 6 - 7
Gambar 3.8 menunjukan gambar panel lantai 6 - 7 Gedung Ulil Albab Uniska Kediri. Letak pemasangan panel ini berada pada sebelah  kanan  tangga  masuk  lantai  terus  belok  kekanan. Berdasarkan gambar diatas bahwa pemasangan grounding pada panel lantai 6  - 7 berada pada pojok kiri bawah panel dengan ciri busbar terdapat  kabel  warna  kuning  -  hijau.  Letak pemasangan busbar grounding pada panel lantai 6 - 7 berbeda
dengan pemasangan busbar grounding pada panel 1 – busbar grounding pada panel 5.
3.3. Hasil pengukuran Pengukuran menggunakan alat ukur earth tester : Merk : KYORITSU
Jenis : Eart Tester digital model 4105A Hasil pengukuran grounding instalasi listrik sebagai berikut:
Gambar 3.6. Hasil Pengukuran Grounding Instalasi Listrik Gambar 3.9 menunjukan hasil pengukuran yang pert grounding rod instalasi listrik pada Gedung Ulil Albab UNISKA Kediri. Dengan  selektor earth  tester berada  pada  posisi  20  Ω  yang mana  maksut  dari  selektor  20  Ω  adalah  batas  maksimal pengukuran  yang  bisa  dibaca  oleh  alat  ukur  adalah  20  Ω. Setelah  dilakukan  pemasangan  pasak  bantu  dan  kabel  bantu didapatkan hasil pengukuran dengan nilai pengukuran pertama sebesar 0,47 Ω. Untuk lebih lengkapnya hasil pengukuran bisa dilihat  pada  tabel  4.4.  merupakan  tabel  hasil  dari  3X pengukuran grounding rod pada Gedung Ulil Albab UNISKA Kediri. Dengan hasil 3X pengukuran sebagai berikut: Berikut  ini  adalah  Tabel  4.4  adalah  hasil  3x  pengukuran didapatkan  pengukuran  pertama  0,47  Ω,  pengukuran  kedua 0,35  Ω dan pengukuran ketiga 0,37  Ω. Didapatkan  hasil rata- rata  pengukuran grounding instalasi  listrik  adalah  0,39  Ω. Untuk  menentukan  layak  tidaknya  hasil  pengukuran menggunakan standar persyaratan umun instalasi listrik(PUIL)[15] (halaman 68) yaitu ≤5 Ω.
Tabel 3.5. Hasil Pengukuran Grounding Instalasi Listrik No Nilai Pengukuran Rata - rata Standar PUIL Kriteria 1 0,47 Ω
0,39 Ω ≤5 Ω Layak 2 0,35 Ω Layak 3 0,37 Ω Layak 3.4. Hasil Uji Sambungan
Uji  sambungan  dilakukan  dengan  cara  jumper  setiap  lantai menggunakan  kabel jumper dan  AVO  meter  dengan  selektor pada posisi resistansi 1k Ω untuk mengetahui tersambung apa tidak.
Tabel 3.6. Hasil Uji Sambung No Grounding pada panel Kondisi 1 Grounding panel utama
– panel lantai 1
Tersambung
2 Grounding Panel lantai 1 – panel lantai 2 Tersambung 3 Grounding Panel lantai 2 – panel lantai 3 Tersambung 4 Grounding Panel lantai 3 – panel lantai 4 Tersambung 5 Grounding Panel lantai 4 – panel lantai 5 Tersambung 6 Grounding Panel lantai 5 – panel lantai 6 Tersambung 7 Grounding Panel lantai 6 – panel lantai 7 Tersambung

## IV. Kesimpulan
Hasil  studi  menunjukkan  sistem  pentanahan  serta besarnya  hambatan  pentanahan  Gedung  Ulil  Albab  Uniska Kediri  layak  sesuai  PUIL.  Simpulan  hasil  studi  dapat disimpulkan sebagai beriku:
1. Sistem grounding yang terpasang pada Gedung Ulil Albab adalah  sistem single  grounding  rod (satu  batang elektroda)  dengan  spesifikasi  perangkat grounding yang layak sesuai dengan PUIL, kecuali ketebalan pipa sebesar 1,2  mm  seharusnya  ketebalan rod jenis  pipa  minimal  2 mm.  Pengamatan  visual  menunjukkan grounding terpasang  dengan  baik  dan  layak  operasional.  Uji sambungan menunjukkan sistem tersambung dengan baik.
2. Nilai impedansi terukur sistem grounding sebesar 0,39 Ω yang mana nilai ini sesuai dengan PUIL yaitu ≤5 Ω.
3. Secara  sistem  poin  1  dan  2  diatas  menunjukan  bahwa sistem grounding pada  Gedung  Ulil  Albab  layak operasional dan tidak perlu rekontruksi.

## Saran
Saran yang dapat diberikan untuk pemasangan sistem grounding pada Gedung Ulil Albab sebagai berikut:
1. Sebaiknya pemasangan letak busbar grounding pada panel lantai  6  dan  7 di  samakan  seperti  busbar grounding pada lantai  1  –  5  yaitu  di  atas  pojok  kanan  panel  untuk mempermudah saat perbaikan.

## V. Daftar Pustaka
[1] J. Ilmiah and E. Vol, “Jurnal Ilmiah Elektrokrisna Vol. 6 No.1 Oktober 2017 23,” vol. 6, no. 1, pp. 23–32, 2017.
[2] S. N. Indonesia and B. S. Nasional, “Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011,” vol. 2011, no. Puil, 2011.
[3] A.  B.  Pulungan  and  M.  Rianda,  “Studi  Kelayakan Sistem  Grounding  Pada  Gedung  Olahraga  Universiras Negeri Padang,” vol. 3, no. 1, pp. 96–101, 2022.
[4] U.  Katu,  “ANALISIS  KEGAGALAN  SYSTEM GROUNDING PADA,” vol. 14, pp. 33–44, 2022.
[5] K.  Sambeka et  al. ,  “Pengukur  Tahanan  Pembumian Dengan Media Penyimpanan Database,” 2022.
[6] R.  P.  Luntungan et  al. ,  “Analisa  Daerah  Lindung  dan Grounding  Pada  Tower  Transmisi  Akibat  Terjadinya
Back Flashover,” vol. 7, no. 3, pp. 199–206, 2018.
[7] I. M. Suartika, “Sistem Pembumian ( Grounding ) Dua Batang Universitas Udayana Kampus Bukit Jimbaran - Bali,” Sist. Pembumian ( Grounding ) Dua Batang Univ. Udayana Kampus Bukit Jimbaran - Bali , vol. 14, p. 58, 2017.
[8] H.  Nawir,  M.  R.  Djalal,  and  S.  Sonong,  “Rancang Bangun Sistem Pentanahan Penangkal Petir Pada Tanah Basah  dan  Tanah  Kering  pada  Laboratorium  Teknik Konversi  Energi,” JEEE-U  (Journal  Electr.  Electron. Eng. , vol. 2, no. 2, pp. 1–39, 2018, doi: 10.21070/jeee- u.v2i2.1581.
[9] R.  Diamanis et  al. ,  “Analisa  Jarak  Paralel  Antara Konduktor  Sistem  Grounding  Grid  PLTP  Lahendong Unit 5 Dan 6,” vol. 7, no. 3, pp. 239–250, 2018.
[10] A.  B.  Pulungan  and  A.  Angraini,  “Studi  Kelayakan Sistem  Grounding  Di  Fakultas  Pariwisata  Dan Perhotelan Universitas Negeri Padang,” vol. 7, no. 2, pp. 328–336, 2021.
[11] Jamaludin,  “Petunjuk  praktis  perancangan  pentanahan sistem tenaga listrik,” pp. 1–22, 2017.
[12] M. Jannah, D. Mirza, T. Elektro, U. Malikussaleh, and A.  Utara,  “ANALISA  PENGARUH  NEUTRAL GROUNDING RESISTANCE ( NGR ) 40 OHM PAD TRANSFORMATOR  DAYA  30  MVA  DIGARDU INDUK BIREUE TERHADAP ARUS GANGGUAN,” pp. 66–77.
[13] P.  A.  Harahap,  “Analisa  Perbandingan  Sistem Pentanahan  (  Grounding  )  Pada  Power  House  dan Gedung Perkantoran ( Studi Kasus PLTA SEI WAMPU I )”.
[14] M.  W.  Earley  and  C.  D.  Coache, National  electrical code , vol.
44, no. 11. 2013. doi: 10.1109/jaiee.1925.6536435.
[15] S. N. Indonesia and B. S. Nasional, “Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000),” vol. 2000, no. Puil, 2000.