Jurnal Qua Teknika, Vol. 7 No. 2 September 2017 ISSN 2088-2424(cetak); 2527-3892(elektronik) UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id Bambang Satriya Purwita, Ahmad Solihudin, Robin Prasetyo. 2017.  Penentuan Kebutuhan Proteksi Petir pada Gedung Bertingkat Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar. Jurnal Qua Teknika , (2017), 7(2):27-42.

## PENENTUAN KEBUTUHAN PROTEKSI PETIR PADA GEDUNG BERTINGKAT KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG BLITAR

## Bambang Satriya Purwita, Ahmad Solihudin, Robin Prasetyo
Fakultas Teknik, Universitas Islam Balitar Blitar email : Robinrekhein@gmail.com

## Abstract
Lightning is natural phenomenon that is the result of electrostatic events in the cloud for their difference in charge between the clouds or the difference in charge between the cloud and the earth and become involved in the discharge and generate an electric arc that we can see as lightning. To protect the building from the danger of lightning strikes the lightning rod should  be  installed  so  that  the  building  and  electrical  devices  that  are  in,  it  are  protected from over voltage from lightning strikes them. The finial project will discuss the calculation and the elevation of the external lightning protection system that has existed in the building of the  Office  of  Employment  Branch  BPJS  Blitar and  compare  it  with  the  existing  theories regarding  the  calculation  of  the  lightning  rod.  From  the  calculation  and  elevation  by  the author can be concluded that the lightning rod mounted on the Office of Employment Branch BPJS Blitar cannot protect the building properly.
Keywords : lightning, lightning protection system, BPJS Blitar

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  daerah  konvektif  paling  aktif,  sehingga  tiga  persyaratan  untuk terbentuknya awan petir  mudah terpenuhi.  Menurut  Prof. Dr.  Ir. Tarcicius Haryono, M.Sc, tiga persyaratan tersebut, yaitu: (1) udara lembab dalam lapisan tebal 3 km; (2) adanya insulasi yang memanasi permukaan tanah dan udara di atasnya; (3) atmosfer yang tidak stabil secara konvektif atau  ada  gaya  apung  termal  bernilai  positif.  Menurut  Badan  Meteorologi  Klimatologi  dan Geofisika tingkat hari guruh per tahun yang mencapai 100 ataupun lebih memiliki potensi petir yang  tinggi.  Pembangunan  infrastuktur  Gedung  bertingkat  yang  tinggi  banyak  menimbulkan permasalahan  terutama  mengenai  perlindungan  keamanan  bangunan,  karena  struktur  bangunan tinggi  sangat  rawan  mengalami  gangguan  baik  secara  mekanik  maupun  gangguan  alam. Dalam  suatu  perusahaan  sistem  operasional  pengiriman  data  elektronik  sangatlah  penting.    Hal ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  produktivitas  suatu  proses  bisnis  yang  dilaksanakan  oleh perusahaan  tersebut.    Produktivitas  produksi  harus  didukung  dengan  kehandalan  perangkat telekomunikasi  pengiriman  data  maupun  suara.  Berdasarkan  data  dari  Kantor  BPJS Ketenagakerjaan  Cabang  Blitar  sistem  proteksi  tersebut  sudah  terpasang  dengan  baik,  namun dalam kurun waktu tahun 2010 s.d. 2015 masih terdapat 2 kali kerusakan akibat sambaran petir dan menimbulkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung.
Rumusan masalah yang diajukan sehubungan dengan latar belakang penelitian adalah:
a. Bagaimana menentukan ruang proteksi dari penangkal petir?
b. Bagaimana menghitung jarak aman sistem penangkal petir eksternal dari bangunan?
c. Bagaimana menghitung untuk menentukan tegangan lebih akibat sambaran petir langsung pada gedung bertingkat Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar?
Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  tentang  penentuan  kebutuhan  Sistem  Proteksi  Petir secara  umum,  dan  khususnya  yang  menjadi  di  dalam  tulisan  ini  proteksi  yang  terpasang    pada gedung bertingkat Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar akibat sambaran petir langsung
Jurnal Qua Teknika, Vol. 7 No. 2 September 2017 ISSN 2088-2424(cetak); 2527-3892(elektronik) UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id Bambang Satriya Purwita, Ahmad Solihudin, Robin Prasetyo. 2017.  Penentuan Kebutuhan Proteksi Petir pada Gedung Bertingkat Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar. Jurnal Qua Teknika , (2017), 7(2):27-42.
pada  bangunan  gedung  bertingkat  Kantor  BPJS  Ketenagakerjaan  Cabang  Blitar  dengan memperhatikan existing sistem pentanahan yang ada.
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka pembahasan penulisan skripsi ini dibatasi pada :
1. Penekanan tugas akhir ini ialah sebagai berikut :
a. Penentuan  ruang  proteksi  dari  penangkal  petir.    Metode  dan  parameter  petir  diperoleh berdasarkan level atau tingkat proteksi yang mengacu pada standar SNI 03-7015-2004 dan untuk  perhitungan  kebutuhan  Sistem  Penangkal  Petir  (  SPP  )  bangunan  mengacu  pada Standar  IEC  ( International  Electrotechnical  Commission )  1662,  dalam  hal  ini  tidak menjelaskan prinsip kerja penangkap petir.
b. Perhitungan  jarak  aman  sistem  penangkal  petir  eksternal  dari  bangunan  dengan memperhatikan  sistem  pentanahan  yang  ada  pada  Gedung  Bertingkat  Kantor  BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar dan tidak membahas SPP internal.
c. Perhitungan  untuk  menentukan  tegangan  lebih  akibat  sambaran  petir  langsung  pada gedung bertingkat Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar.
2. Perlindungan  petir  yang  digunakan  adalah  penangkap  petir  yang  ada  pada  gedung  Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar.

## 2. KAJIAN LITERATUR
Hujan merupakan salah satu fenomena alam yang terdapat dalam siklus hidrologi dan sangat dipengaruhi  iklim.  Keberadaan  hujan  sangat  penting  dalam  kehidupan,  karena  hujan  dapat mencukupi kebutuhan air yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup.
Table 2.2 Tingkatkan Hujan Berdasarkan Intensitasnya Tingkatan Intensitas (mm/menit) Sangat lemah < 0.02 Lemah 0.02 – 0.05 Sedang 0.05 – 0.25 Desar 0.25 – 1 Sangat deras >1 Sumber : Mori et. Al ( 1997 )

## Sistem Proteksi Petir
Proteksi  petir  merupakan  suatu  usaha  untuk  melindungi  suatu  objek  dari  bahaya  yang diakibatkan  petir,  baik  itu  secara  langsung  maupun  tak  langsung.  Proteksi  petir  terdapat  dua jenis, eksternal dan internal.

## Standar PUIPP
Besarnya  kebutuhan  suatu  bangunan  akan  suatu  instalasi  penangkal  petir  ditentukan  oleh besarnya  kemungkinan  kerugian  serta  bahaya  yang  ditimbulkan  bila  bangunan  tersebut tersambar petir.
Besarnya kebutuhan tersebut dapat ditentukan secara empiris berdasarkan indeks-indeks yang menyatakan  faktor-faktor  tertentu  seperti  ditunjukkan  pada  table  dibawah  ini  dan  merupakan penjumlahan (R) dari indeks-indeks tersebut.
Tabel 2.2 Indeks A: Bahaya Berdasarkan Jenis Bangunan Penggunaan dan Isi
Indeks A
Jurnal Qua Teknika, Vol. 7 No. 2 September 2017 ISSN 2088-2424(cetak); 2527-3892(elektronik) UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id Bambang Satriya Purwita, Ahmad Solihudin, Robin Prasetyo. 2017.  Penentuan Kebutuhan Proteksi Petir pada Gedung Bertingkat Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar. Jurnal Qua Teknika , (2017), 7(2):27-42.
Bangunan  biasa  yang  tak  perlu  diamankan  baik  bangunan maupun isinya -10 Bangunan  dan  isinya  jarang  digunakan,  Misalnya:  didanau, ditengah sawah atau ladang, menara atau tiang dari metal 0 Bangunan  yang  berisi  peralatan  sehari-hari  atau  tempat tinggal.  Misalnya:  rumah  tinggal,  industri  kecil  dan  stasiun kereta api 1 Bangunan  atau  isinya  cukup  penting.  Misalnya:  menara  air, barang-barang berharga dan kantor pemerintah 2 Bangunan  yang  banyak  sekali  orang.  Misalnya:  bioskop, sarana  ibadah,  sekolah,  dan  monumen  bersejarah  yang penting. 3 Instalasi gas, minyak atau bensin dan rumah sakit. 5 Bangunan  yang  mudah  meledak  dan  dapat  menimbulkan bahaya  yang  tidak  terkendali  bagi  sekirarnya.  Misalnya: instalasi nuklir. 15
sumber : Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan. Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir (PUIPP) untuk Bangunan di Indonesia. Hal 17
Tabel 2.3 Indeks B: Bahaya berdasarkan Konstruksi Bangunan Konstruksi Bangunan Indeks B Seluruh  bangunan  terbuat  dari  logam  dan  mudah menyalurkan listrik 0 Bangunan  dengan  konstruksi  beton  bertulang  atau  rangkan besi dengan atap logam 1 Bangunan  dengan  konstruksi  beton  bertulang  atau  rangkan besi dengan atap bukan logam 2 Bangunan kayu dengan atap bukan logam 3
sumber : Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan. Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir (PUIPP) untuk Bangunan di Indonesia. Hal 18
Tabel 2.4 Indeks C: Bahaya berdasarkan Tinggi Bangunan Tinggi bangunan sampai…(m) Indeks C 6 0 12 2 17 3 25 4 35 5 50 6 70 7 100 8 140 9 200 10
sumber : Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan. Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir (PUIPP) untuk Bangunan di Indonesia. Hal 19
Jurnal Qua Teknika, Vol. 7 No. 2 September 2017 ISSN 2088-2424(cetak); 2527-3892(elektronik) UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id Bambang Satriya Purwita, Ahmad Solihudin, Robin Prasetyo. 2017.  Penentuan Kebutuhan Proteksi Petir pada Gedung Bertingkat Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar. Jurnal Qua Teknika , (2017), 7(2):27-42.
Tabel 2.5 Indeks D: Bahaya berdasarkan Situasi Bangunan Situasi Bangunan Indeks D Ditanah datar pada semua ketinggian 0 Dikaki  bukit  sampai  ¾  tinggi  bukit  atau  di  pegunungan sampai 1000 meter 1 Di  puncak  gunung  atau  pegunungan  yang  lebih  dari  1000 meter 2
sumber : Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan. Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir (PIUPP)  untuk Bangunan di Indonesia. Hal 19
Tabel 2.5. Indeks E: Bahaya berdasarkan Hari Guruh Hari Guruh per tahun Indeks E 2 0 4 1 8 2 16 3 32 4 64 5 128 6 256 7
sumber : Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan. Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir (PUIPP)  untuk Bangunan di Indonesia. Hal 19
Dengan  memperhatikan  keadaan  di  tempat  yang  hendak  di  cari  resikonya  dan  kemudian menjumlahkan  indeks  -  indeks  tersebut  di  peroleh  suatu  perkiraan  bahaya  yang  di  tanggung bangunan  dan  tingkat  yang  harus  di  terapkan.  Di  bawah  ini  adalah  tabel  Perkiraan  bahaya Sambaran Petir Berdasarkan PUIPP.
Berdasarkan PUIPP, perkiraan bahaya petir adalah sebagai berikut: Tabel 2.6 Perkiraan Bahaya Sambaran Petir R Perkiraan Bahaya Pengamanan Di bawah 11 Diabaikan Tidak perlu Sama dengan 11 Kecil Tidak perlu Sama dengan 12 Sedang Dianjurkan Sama dengan 13 Agak besar Dianjurkan Sama dengan 14 Besar Sangat Dianjurkan Lebih dari 14 Sangat besar Sangat Perlu
Sumber: Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir (PIUPP) untuk Bangunan di Indonesia. Hal 19
Sehingga didapat perkiraan bahaya akibat sambaran petir (R) adalah: R=A+B+C+D+E……………………………….(2.1)
Dimana:
A : Bahaya berdasarkan jenis bangunan
B : Bahaya berdasarkan konstruksi bangunan
C : Bahaya berdasarkan tinggi bangunan
Jurnal Qua Teknika, Vol. 7 No. 2 September 2017 ISSN 2088-2424(cetak); 2527-3892(elektronik) UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id Bambang Satriya Purwita, Ahmad Solihudin, Robin Prasetyo. 2017.  Penentuan Kebutuhan Proteksi Petir pada Gedung Bertingkat Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar. Jurnal Qua Teknika , (2017), 7(2):27-42.
D : Bahaya berdasarkan situasi bangunan
E : Bahaya berdasarkan hari guruh yang terjadi
Apabila  menurut  data-data  yang  ada  dimasukkan  ke  dalam  persamaan  di  atas,  maka selanjutnya  dapat  diambil  kesimpulan  mengenai  perlu  atau  tidaknya  system  proteksi  petir eksternal digunakan. R>13………………………………………….(2.2) Berdasarkan SNI, Jika nilai R>13, maka bangunan tersebut  dianjurkan menggunakan sistem proteksi  petir (besar indeks  dapat  dilihat pada lampiran A).  Jelas bahwa semakin besar nilai  R, semakin  besar  pula  bahaya  serta  kerusakan  yang  ditimbulkan  oleh  sambaran  petir,  berarti semakin besar pula kebutuhan bangunan tersebut akan adanya suatu sistem penangkal petir.

## Standar Nasional Indonesia
Berdasarkan  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI  03-7015-2004),  pemilihan  tingkat  proteksi yang  memadai  untuk  suatu  system  proteksi  petir  berdasarkan  pada  frekuensi  sambaran  petir langsung setempat (Nd) yang diperkirakan ke struktur yang di proteksi dan frekuensi sambaran petir tahunan setempat (Nc) yang diperbolehkan.
Tabel 2.7 Efisiensi Sistem Proteksi Petir Tingkat Proteksi Efesiensi SPP I 0,98 II 0,95 III 0,90 IV 0,80
Sumber: SNI 03-7015-2004 tentang Sistem proteksi petir terhadap bangunan gedung
Setelah diketahui tingkat proteksi berdasarkan tabel 2.6, maka dapat ditentukan sudut proteksi (αº)  dari  penempatan  suatu  terminasi  udara,  radius  bola  yang  dipakai,  maupun  ukuran  jala (konduktor horizontal) sesuai dengan tabel 2.7 dibawah ini:
Tabel 2.8 Daerah Proteksi dan Terminasi Udara Sesuai dengan Tingkat Proteksi Tingkat h (m) 20 30 45 60 Lebar Proteksi R (m) αº αº αº αº Jala (m) I 20 25 * * * 5 II 30 35 25 * * 10 III 45 45 35 25 * 15 IV 60 55 45 35
25 20 Sumber: Standar Engineering Pertamina 1999, Hal. 42

## Tahanan pentanahan
Tabel 2.12 Harga tahanan jenis tanah
Jenis tanah Resistansi Jenis (Ohm m) Tanah, rawa 10…40
Jurnal Qua Teknika, Vol. 7 No. 2 September 2017 ISSN 2088-2424(cetak); 2527-3892(elektronik) UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id Bambang Satriya Purwita, Ahmad Solihudin, Robin Prasetyo. 2017.  Penentuan Kebutuhan Proteksi Petir pada Gedung Bertingkat Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar. Jurnal Qua Teknika , (2017), 7(2):27-42.
Tanah liat & tanah garapan 40…100 Pasir basah 50…200 Kerikil basah 200…3000 Pasir/kerikil kering < 10000 Tanah berbatu 2000…3000 Air laut &air tawar 10…100 Sumber: PUIL 2000

## 3. METODE PENELITIAN Pendekatan Penelitian
Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6). Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif.Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai penentuan kebutuhan proteksi petir pada gedung bertingkat Kantor BPJSKetenagakerjaan cabang blitar.

## Tempat dan Waktu
Kegiatan penelitian yang penyusun laksanakan selama 1 (satu) bulan ini adalah di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar, dengan alamat di Jalan Ir. Soekarno No. 71, Kota Blitar – Jawa Timur.  Dimulai pada tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016.

## Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

## 1. Metode Wawancara
Wawancara adalah cara menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan. Anas Sudijono (1996: 82) ada beberapa kelebihan pengumpulan data melalui wawancara, diantaranya pewawancara dapat melakukan kontak langsung dengan peserta yang akan dinilai, data diperoleh secara mendalam, yang diinterview bisa mengungkapkan isi hatinya secara lebih luas, pertanyaan yang tidak jelas bisa diulang dan diarahkan yang lebih bermakna. Wawancara dilakukan secara mendalam dan tidak terstruktur dengan pedoman yang telah di buat.Teknik wawancara digunakan untuk mengungkapkan data tentang keberadaan sistem penangkal petir di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar.
2. Metode Dokumentasi
Suharsimi Arikunto (2002:206) metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Hadari Nawawi (2005:133) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.
Jurnal Qua Teknika, Vol. 7 No. 2 September 2017 ISSN 2088-2424(cetak); 2527-3892(elektronik) UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id Bambang Satriya Purwita, Ahmad Solihudin, Robin Prasetyo. 2017.  Penentuan Kebutuhan Proteksi Petir pada Gedung Bertingkat Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar. Jurnal Qua Teknika , (2017), 7(2):27-42.

## Keadaan Lokasi
Gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar terletak di wilayah Kelurahan Bendogerit, tepatnya Jl. Ir. Soekarno No. 71 Kota Blitar sebelah selatan Makam Proklamator Ir. Soekarno.Gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar terdapat server yang digunakan untuk penyimpanan maupun pengiriman data.
Gambar 3.1 Gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa asuransi jiwa berskala nasional. Dengan ukuran area dan bangunan:
Luas lahan : 700 m 2 Panjang : 35 m Lebar : 20 m Tinggi bangunan maksimum  : 18 m
Jurnal Qua Teknika, Vol. 7 No. 2 September 2017 ISSN 2088-2424(cetak); 2527-3892(elektronik) UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id Bambang Satriya Purwita, Ahmad Solihudin, Robin Prasetyo. 2017.  Penentuan Kebutuhan Proteksi Petir pada Gedung Bertingkat Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar. Jurnal Qua Teknika , (2017), 7(2):27-42.

## Sumber:
https://www.google.co.id/maps/place/8%C2%B005'17.2%22S+112%C2%B010'26.5%22 E/@-8.088113,112.1718513,749m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d- 8.088113!4d112.17404?hl=en dan data peneliti 2016
Gambar 3.1 Denah lokasi Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar
Gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan terletak di tengah kota, tepatnya di Jl. Ir. Soekarno. Terletak di sebelah utara dari Vihara Semanggi Jaya dan sebelah selatan dari Hotel Budi Manis, searah dengan jalan menuju Makam Ir. Soekarno.

## Penangkal Petir Eksternal
Penangkal petir yang digunakan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar adalah penangkal petir konvensional lengkap dengan komponen-komponennya yang terpasang di gedung. Jumlah penangkal petir yang terpasang adalah sebanyak 2 buah. Penangkal petir konvensional merupakan jalan atau penyalur bagi petir menuju ke permukaan bumi (earthing/grounding). Ada 3 bagian utama pada penangkal petir konvensional atau batang tombak atau split, kabel konduktor dan tempat pembumian.
Jurnal Qua Teknika, Vol. 7 No. 2 September 2017 ISSN 2088-2424(cetak); 2527-3892(elektronik) UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id Bambang Satriya Purwita, Ahmad Solihudin, Robin Prasetyo. 2017.  Penentuan Kebutuhan Proteksi Petir pada Gedung Bertingkat Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar. Jurnal Qua Teknika , (2017), 7(2):27-42.
Sumber: http://www.plimbi.com/article/133182/mari-mengenal-alat-penangkal-petir-dan- bagaimana-k
Gambar 3. 2 Sistem Kerja Penangkal Petir Jenis Konvensional
Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar menggunakan batang konvensional yaitu batang tembaga dengan ujung runcing. Batang konvensional dibuat runcing karena muatan listrik mempunyai sifat mudah berkumpul dan lepas pada ujung logam yang runcing itu. Sehingga terjadi kelancaran proses tarik menarik dengan muatan listrik yang aada di awan. Batang konvensional ini terletak di atas atap gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar. Kabel konduktor / kabel BC yang digunakan gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar terbuat dari jalinan kawat tembaga. Diameter jalinan kabel konduktor sekitar 10 mm. Kabel konduktor / kabel BC berfungsi meneruskan aliran muatan listrik dari batang bermuatan listrik ke tanah atau bumi.
Tempat pembumian ( Grounding system ) yang tertanam pada halaman gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar berfungsi mengalirkan semua muatan listrik dari kabel konduktor (kabel BC) ke batang pembumian ( Ground Rod ) yang tertanam di tanah. Batang pembumian pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar terbuat dari tembaga murni, dengan diameter 10 mm dengan di masukkan pada pipa PVC dengan ukuran 8/4”. Gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar memiliki 2 lantai, dengan tinggi bangunan 18 m. Gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar yang digolongkan memiliki jenis gedung biasa dan berkarakteristik terbuat dari beton dengan permukaan luar gedung beton atau paving.  Struktur bangunan yang tinggi dan juga sever yang harus selalu online berpotensi besar mengalami kerusakan akibat sambaran petir, selain ketinggian banyak
Jurnal Qua Teknika, Vol. 7 No. 2 September 2017 ISSN 2088-2424(cetak); 2527-3892(elektronik) UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id Bambang Satriya Purwita, Ahmad Solihudin, Robin Prasetyo. 2017.  Penentuan Kebutuhan Proteksi Petir pada Gedung Bertingkat Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar. Jurnal Qua Teknika , (2017), 7(2):27-42.
faktor lain diantaranya jenis permukaan atap, letak bangunan, ukuran bangunan dan bahan bangunan yang digunakan.
Sumber: Data Peneliti 2016 Gambar  3.  3  Peralatan  yang  rentan  akibat  sambaran  surja  petir  pada  Kantor  BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar
Mengingat letak Gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar terletak pada daerah yang rawan terhadap petir mencapai 121 kilat/tahun, sehingga untuk keamanan penyimpanan data peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar dan juga kenyamanan karyawan dimana para karyawan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar terhitung waktu hadirnya bekisar 1920 jam/tahun/orang untuk melakukan pekerjaannya salah satunya mengakses data peserta dalam keadaan apapun. Maka dari itu Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar memberikan proteksi petir. Sistem proteksi petir yang digunakan Kantor BPJS Cabang Blitar adalah jenis konvensional dengan dua tombak.
Sumber: Data Peneliti 2016 Gambar 3.4 penangkal petir eksternal Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar
Jurnal Qua Teknika, Vol. 7 No. 2 September 2017 ISSN 2088-2424(cetak); 2527-3892(elektronik) UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id Bambang Satriya Purwita, Ahmad Solihudin, Robin Prasetyo. 2017.  Penentuan Kebutuhan Proteksi Petir pada Gedung Bertingkat Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar. Jurnal Qua Teknika , (2017), 7(2):27-42.

## Instalasi Penangkal Petir Eksternal pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar
Instalasi penangkal petir yang terpasang pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar mempunyai peralatan sebagai berikut:
Penangkal petir / split / tombak : 2 buah Penghantar Penyalur Utama : 2 buah Batang Pembumian Penyalur petir ke-1 : 1 buah Penyalur petir ke-2 : 1 buah Dengan hasil pengujian besar tahanan pentanahan untuk setiap penyalur petir: Penyalur petir pertama : 5 Ohm Penyalur petir kedua : 5 Ohm
Sumber: Data Peneliti 2016 Gambar 3.5 penangkal petir pada kantor

## Lokasi Penempatan Penangkal Petir
Dibawah ini merupakan lokasi penempatan penangkal petir Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar, dimana tanda merah merupakan letak penangkap petir yang terpasang. Penangkal petir Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar terletak tepat di gedung lantai dua, dimana gedung tersebut digunakan untuk ruangan server pada lantai 1.
Jurnal Qua Teknika, Vol. 7 No. 2 September 2017 ISSN 2088-2424(cetak); 2527-3892(elektronik) UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id Bambang Satriya Purwita, Ahmad Solihudin, Robin Prasetyo. 2017.  Penentuan Kebutuhan Proteksi Petir pada Gedung Bertingkat Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar. Jurnal Qua Teknika , (2017), 7(2):27-42.

## Sumber: Data Peneliti 2016 Gambar 3.6 Lokasi penempatan penangkal petir 1 dan 2
Detail  Peralatan  Instalasi  Penangkal  Petir  pada  Kantor  BPJS  Ketenagakerjaan  Cabang Blitar

## Split / Batang Tombak
Spesifikasi batang tombak (Split) yang terpasang pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar :
Bahan
: Tembaga murni Panjang : 30 cm
Jurnal Qua Teknika, Vol. 7 No. 2 September 2017 ISSN 2088-2424(cetak); 2527-3892(elektronik) UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id Bambang Satriya Purwita, Ahmad Solihudin, Robin Prasetyo. 2017.  Penentuan Kebutuhan Proteksi Petir pada Gedung Bertingkat Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar. Jurnal Qua Teknika , (2017), 7(2):27-42.
Sumber: Data Peneliti 2016 dan http://www.penangkalpetir.com/wp- content/uploads/2014/08/splitzen-penangkal-petir.jpg
Gambar 3. 7 Splitzen tombak pada gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar

## Elektroda Pembumian
Spesifikasi konduktor penangkal petir pada gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar:
Bahan : Tembaga murni Bentuk : Pilin Panjang konduktor : 10 m Selubung Konduktor Penyalur : Pipa PVC dengan ukuran 5/8” Panjang pipa selubung : 10 m
Gambar 3. 8 Sistem pembumian / Grounding System
Sumber: http://gudangpetir.com/wp-content/uploads/2015/04/max-grounding.gif
Jurnal Qua Teknika, Vol. 7 No. 2 September 2017 ISSN 2088-2424(cetak); 2527-3892(elektronik) UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id Bambang Satriya Purwita, Ahmad Solihudin, Robin Prasetyo. 2017.  Penentuan Kebutuhan Proteksi Petir pada Gedung Bertingkat Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar. Jurnal Qua Teknika , (2017), 7(2):27-42.

## Sumber:
http://s1192.photobucket.com/user/jasa_instalasi/media/GroundingModel1.jpg.html Gambar 3.9 Sistem pentanahan

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar yang terletak di Jl. Ir. Soekarno No. 71 Kota Blitar ini berada di antara titik koordinat 112 0 14’ - 112 0 28’ BT dan 8 0 2’ – 8 0 8’ LS .Gedung ini  dibangun  diatas  lahan  seluas  700  m 2 .  Data  dimensi  Gedung  Kantor  BPJS  Ketenagakerjaan Cabang Blitar:
 Panjang bangunan = 35 meter
 Lebar bangunan
= 20 meter  Tinggi bangunan = 18 meter
Dari data-data yang di dapat pada tabel berdasarkan PUIPP yang ada pada bab lampiran tersebut ditentukan indeks-indeks untuk Gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar adalah
- Bangunan atau isinya cukup penting (Indeks A) = 2
- Bangunan  dengan  konstruksi  beton  bertulang  atau  rangka  besi  dan  atap  bukan  logam (Indeks B) = 2
- Tinggi Bangunan ± 18 meter (Indeks C) = 4
- Di tanah datar pada semua kegiatan (Indeks E) = 0
- Hari Guruh per tahun (Indeks E) = 6 Maka di dapat nilai R adalah : R = 2 + 2 + 4 + 0 + 6 = 14
Dengan  nilai R  =  14 ,  berdasarkan  indek  PUIPP  menunjukkan  bahwa  gedung  Kantor  BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar sangat memerlukan sistem proteksi petir.
Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai variabel-variabel  yang paling penting adalah variabel  jarak  sambar  petir  dan  radius  daerah  perlindungan  karena  kedua  variabel  ini  dapat
Jurnal Qua Teknika, Vol. 7 No. 2 September 2017 ISSN 2088-2424(cetak); 2527-3892(elektronik) UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id Bambang Satriya Purwita, Ahmad Solihudin, Robin Prasetyo. 2017.  Penentuan Kebutuhan Proteksi Petir pada Gedung Bertingkat Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar. Jurnal Qua Teknika , (2017), 7(2):27-42.
mempengaruhi kekuatan penangkal petir dalam dalam melindungi daerah perlindungannya baik gedung maupun peralatan yang berbeda didalam gedung.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti selama satu bulan, mulai dari 9 Agustus 2016  sampai  dengan  9  September  2016.  Kantor  BPJS  Ketenagakerjaan  Cabang  Blitar  yang terletak  di  Jl.  Ir.  Soekarno  No.  71  Kota  Blitar  ini  berada  di  antara  titik  koordinat 112 0 14’  - 112 0 28’ BT dan 8 0 2’ – 8 0 8’ LS .Gedung ini dibangun diatas lahan seluas 700 m 2 . Data dimensi Gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar dengan panjang bangunan   35meter, lebar  bangunan  20  meter,  dan  tinggi  bangunan  18  meter.  Berdasarkan  dari  data-data  yang  di dapat  pada  tabel  berdasarkan  PUIPP  yang  ada  pada  bab  lampiran  tersebut  ditentukan  indeks- indeks untuk Gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar adalah:
- Bangunan atau isinya cukup penting (Indeks A) = 2
- Bangunan  dengan  konstruksi  beton  bertulang  atau  rangka  besi  dan  atap  bukan  logam (Indeks B) = 2
- Tinggi Bangunan ± 18 meter (Indeks C) = 4
- Di tanah datar pada semua kegiatan (Indeks E) = 0
- Hari Guruh per tahun (Indeks E) = 6
Maka di dapat nilai R adalah R = 2 + 2 + 4 + 0 + 6 = 14, dengan nilai R = 14 , berdasarkan indek PUIPP  menunjukkan  bahwa  gedung  Kantor  BPJS  Ketenagakerjaan  Cabang  Blitar  sangat memerlukan  sistem  proteksi  petir.  Dimana  lokasi  Kantor  BPJS  Ketenagakerjaan  Cabang  Blitar memiliki  kepadatan  sambaran  petir  ke  tanah  sebesar  2  sambaran/km 2 /tahun.  Apabila  kuat  arus puncak  petir  melebihi  30,09  kA  maka  akan  di  alirkan  ke  penangkal  petir,  dengan  muatan  arus petir sebesar 4,75 Coulumb.
Sebaiknya  gedung  Kantor  BPJS  Ketenagakerjaan  Cabang  Blitar  segera  memperbaiki  titik pentanahan  yang  tidak  jelas  atau  mengganti  sistem  proteksi  petir  yang  baru.        Gedung  Kantor BPJS  Ketenagakerjaan  Cabang  Blitar  sebaiknya  menggunakan  sistem  proteksi  petir  jenis elektrostatis yang bekerja secara perlindungan radius dan beroperasi seperti penembak ion yang menembakkan  dalam  jumlah  besar  ion-ion  ke  angkasa  pada  saat  petir  menyambar  dan  akan secara  otomatis  membangkitkan  lintasan  petir  yang  lebih  awal  tersambar  petir  dibandingkan dengan  titik  yang  mempunyai  tinggi  yang  sama  didekatnya  sehingga  mendapatkan  radius maksimum daerah perlindungan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Badan Meteoroli dan Geofisika, 2016, Prakiraan Curah Hujan Bulanan di Propinsi Jawa Timur 2016 . Diambil dari : http://karangploso.jatim.bmkg.go.id Badan  Standarisasi  Nasional,  2000, Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik  2000 (PUIL  2000), Yayasan PUIL, Jakarta.
Badan  Statistik  Kota  Blitar,  2015, Statistik  Daerah  Kota  Blitar  2015 .  Diambil  dari  : https://blitarkota.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Statistik-Daerah-Kota-Blitar-2015.pdf Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan, 1983, Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan Peraturan Umum Instalasi Penyalur Petir (PUIPP) untuk Bangunan di Indonesia , Jakarta ......,  2015, Menghitung  Frekuensi  Sambaran  Petir  di  Indonesia .  Diambil  dari  : http://www.pusatpenangkalpetir.com/2015/05/menghitung-frekuensi-sambaran-petir- di.html
Suzuki, T. April 1981. Study on Experimental Simulation on Lightning Strokes . IEE Trans. On Power Apparatur and Systems, Vol. PAS-100, No. 4.
Jurnal Qua Teknika, Vol. 7 No. 2 September 2017 ISSN 2088-2424(cetak); 2527-3892(elektronik) UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id Bambang Satriya Purwita, Ahmad Solihudin, Robin Prasetyo. 2017.  Penentuan Kebutuhan Proteksi Petir pada Gedung Bertingkat Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar. Jurnal Qua Teknika , (2017), 7(2):27-42.
Badan  Standarisasi  Nasional,  2004, Sistem  Proteksi  Petir  Pada  Bangunan  Gedung (SNI  03- 7015), Jakarta
Zoro,  R.,  Sirait,  K.T.  22-26  September  1996. Application  of  Lightning  Peak  Current Measurement System at Mountain Tangkuban Perahu , Proceedings Electropic’96, Jakarta,