## PERANCANGAN PROTOTYPE ALAT PENDETEKSI KEBOCORAN GAS LPG BERBASIS ARDUINO UNO R3 DENGAN MODUL SIM800L DAN ESP8266 SEBAGAI MEDIA INFORMASI
Afdhal Eka Kurniawan 1 , Mayda Waruni K. 2 , A. Asni B. 3 1,2,3 Teknik Elektro,Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan Jln. Pupuk Raya Gn. Bahagia Balikpapan 76114 INDONESIA Email : afdhal.e.kurniawan@gmail.com
Abstract— The LPG (Liquefied Petroleum Gas) gas leak detection and  monitoring  system  is  an  anticipatory  measure  for  safety  from hazards such as gas cylinder explosions. This research aims to build a detection system by integrating MQ-6 sensor, Arduino microcontroller and ESP8266. Data can then be displayed on the Blynk application and notifications will be given via the application and email. The process of  sending  data  using  SIM800L  module  GSM/GPRS  is  a  part  that serves to communicate between the main monitors with mobile phone and  the  module  ESP8266E  ESP  12E  WIFI  IOT  for  data  transfer  in WIFI network . And this system has fulfilled the rules of the Internet of things, making it easier for the community in its application.

## Keyword- LPG,Monitoring, Microcontroller , internet of Thing
Intisari— Sistem    Pendeteksi    dan    Monitoring    kebocoran    gas LPG  (Liquefied    Petroleum    Gas)  merupakan  sebuah    langkah antisipasi  untuk  keamanan  dari  bahaya  seperti  ledakan  tabung  gas. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah   sistem pendeteksi dengan  mengintegrasikan sensor MQ-6 , mikrokontroler Arduino dan ESP8266.   Data dapat kemudian ditampilkan pada aplikasi Blynk dan notifikasi  akan  diberikan  melalui  aplikasi  dan  email.  Proses pengiriman data menggunakan Modul SIM800L GSM/GPRS adalah bagian  yang  berfungsi  untuk  berkomunikasi  antara  pemantau  utama dengan Handphone dan Modul ESP8266E ESP 12E WIFI IOT untuk transfer data dalam jaringan WIFI. Dan  sistem  ini  telah memenuhi kaidah Internet of things, sehingga mempermudah masyarakat dalam pengaplikasiannya.

## Kata Kunci— LPG, monitoring, mikrokontroler,Internet of Thing

## I. P ENDAHULUAN
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang semakin  maju  saat  ini  berdampak  pada  meningkatnya kebutuhan manusia akan sumber daya energi. Dimana selama ini  manusia  lebih  banyak  menggunakan  sumber  energi  yang dihasilkan  oleh  alam  sebagai  sumber  energi  utama.  Melalui sumber  energi  inilah  manusia  menggunakannya  untuk keperluan  sehari-hari,  termasuk  penggunaan  LPG  ( Liquefied Petroleum Gas ). Banyak sekali kebutuhan LPG saat ini seperti digunakan  untuk  keperluan  dapur,  LPG  juga  bisa  digunakan sebagai  bahan  bakar  kendaraan  bermotor  atau  yang  biasa disebut BBG (Bahan Bakar Gas).
Pertamina  memperkirakan  kebutuhan  LPG  tahun  ini sebanyak 7 juta metrik ton. Sementara produksi LPG di dalam
negeri masih sekitar 50 ton sampai 70 ton per hari untuk setiap kilang LPG. Jadi, sebanyak 65 persen dari kebutuhan domestik bersumber  dari  impor.  konsumsi  masyarakat  Indonesia terhadap penggunaan gas LPG.  [1]
Namun  dari  banyak  kelebihan  yang  bisa  didapatkan  dari pemanfaatan  LPG,  perlu  di  perhatikan  juga  beberapa  faktor berbahaya yang harus diwaspadai. Seperti proses pemasangan tabung  LPG  yang  tidak  benar  dapat  menyebabkan  terjadinya kebocoran gas yang nantinya dapat memicu ledakan. [2].
Dari  masalah  diatas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan sebuah penelitian dengan judul PERANCANGAN PROTOTYPE ALAT PENDETEKSI KEBOCORAN GAS LPG BERBASIS ARDUINO UNO R3 DENGAN MODUL SIM800L DAN ESP8266 SEBAGAI MEDIA INFORMASI .

## II. LANDASAN TEORI
Penelitian  akan  dimulai  dengan  proses  perancangan  alat pendeteksi  kebocoran  gas  LPG  berbasis  arduino  uno.  Secara keseluruhan sistem terdiri dari input, proses dan output. Yang mana  Input  adalah  sensor  MQ-6.  Proses  adalah  Mikro- kontroler Arduino dan output adalah LED, Buzzer.

## 1) LPG
LPG  merupakan  gas  hidrokarbon  produksi  dari  kilang minyak  dan  kilang  gas  dengan  komponen  utama  gas  propane dan  butane  dan  dikemas  didalam  tabung.  Di  Indonesia,  LPG digunakan  terutama  sebagai  bahan  bakar  untuk  memasak. Konsumen LPG bervariasi, mulai dari rumah tangga, kalangan komersial (restoran, hotel) hingga industri. . Sejak tahun 2007, pemerintah menggulirkan program Konversi Minyak Tanah ke LPG, dengan tujuan untuk mengubah pengguna minyak tanah bersubsidi  yang  mayoritas  merupakan  kalangan  masyarakat ekonomi lemah menjadi pengguna LPG. [6]
2) Arduino Uno R3 Arduino  Uno  merupakan  pengendali  mikro single-board yang  bersifat open-source, diturunkan  dari Wiring  platform , dirancang  untuk  memudahkan  pengguna  elektonik  dalam berbagai bidang. Hardawarenya memiliki prosesor Atmel AVR dan  Softwarenya  memiliki  bahasa  pemrograman  sendiri. Arduino adalah kit mikrokontroler yang serba bisa dan sangat mudah  penggunaannya.  Untuk  membuatnya  diperlukan  chip
programer (untuk menanamkan bootloader Arduino pada chip).
[7]

## Gbr 1. Arduino Uno R3
Arduino  Uno  didasarkan  pada  Atmega328  (datasheet). Arduino  Uno  mempunyai  14  pin  digital  input/output  (6 diantaranya  dapat  digunakan  sebagai  output  PWM),  6  inout analog sebuah osilator Kristal 16 MHz, sebuah koneksi USB, sebuah power jack, sebuah ICSP header, dan  mikrokontroler, mudah  menghubungkannya  ke  sebuah  komputer  dengan sebuah kabel USB atau mensuplaynya dengan sebuah adaptor AC  ke  DC  atau  menggunakan  baterai  untuk  memulainya. Berikut adalah spesifikasi Arduino Uno R3. [8]
3) Sensor Gas MQ-6
MQ-6 adalah Sensor gas yang digunakan untuk mendeteksi lpg, Iso-butane, Propane dengan sensitivitas yang tinggi.
Gbr 2. Kurva Karakteristik Sensitivitas MQ-6 dengan gas
Kurva  ini  menunjukkan  kesensitivitas  dari  sensor  MQ-6 terhadap  gas  LPG,  H2,  CH4,  CO,  Alkohol,  air.  Pada  Suhu: 20 ℃ , Kelembaban: 65%, Konsentrasi O2 21%, RL = 20k Ω , Ro: resistansi sensor pada 1000 ppm LPG di udara bersih. Rs: resistansi sensor pada berbagai konsentrasi gas. [9]
4) RGB KY-016 Color LED
Lampu  RGB  LED  adalah  lampu  LED  yang  bisa memancarkan  3  warna  cahaya  dalam  satu  unit  Led  secara bergantian,  dinamakan  RGB  adalah  karena  singkatan  dari  3 warna dalam bahasa Inggris yaitu R = Red, G = Green dan B = Blue. Cahaya yang dipancarkan oleh RGB LED sangat menarik sekali,  karena  cahaya  tersebut  dapat  memancarkan  secara bergantian tanpa menggunakan rangkaian elektronik tambahan. Diameter LED 5mm, 2.25 - 3V max, 20mA, Temperatur -30C~ + 85C.  [10]

## 5) Buzzer
Buzzer  adalah  sebuah  komponen  elektronika  yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada  dasarnya  prinsip  kerja  buzzer  adalah  kumparan  yang terpasang  pada  diafragma  dan  kemudian  kumparan  tersebut dialiri  arus  sehingga  menjadi  elektromagnet,  kumparan  tadi akan  tertarik  ke  dalam  atau  keluar,  tergantung  dari  arah  arus dan  polaritas  magnetnya,  karena  kumparan  dipasang  pada diafragma maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara.
6) LCD ( Liquid Crystal Display )
LCD  (Liquid  Crystal  Dispalay)  sering  diartikan  dalam bahasa indonesia sebagai tampilan kristal cair merupakan suatu jenis  media  tampilan  yang  menggunakan  kristal  cair  sebagai penampil  utama.  Salah  satu  LCD  yang  sering  dipergunakan adalah LCD 16x2 artinya  LCD tersebut terdiri dari 16 kolom dan  2  baris.  LCD  sering  digunakan  karena  harganya  relatif murah dan pemakaiannya yang mudah. [4]

## 7) Modem SIM800L
SIM800L  adalah  modul  SIM  yang  digunakan  pada penelitian  ini.  Modul  SIM800L  GSM/GPRS  adalah  bagian yang  berfungsi  untuk  berkomunikasi  antara  pemantau  utama dengan Handphone. ATCommand adalah perintah yang dapat diberikan  modem  GSM/CDMA  seperti  untuk  mengirim  dan menerima  data  berbasis  GSM/GPRS,  atau  mengirim  dan menerima  SMS.  SIM800L  GSM/GPRS  dikendalikan  melalui perintah AT.
SMS atau Short Messaging System adalah pengiriman SMS dari  dan  ke  PC  perlu  dilakukan  terlebih  dahulu  koneksi  ke SMSC.  Koneksi  PC  ke  SMSC  adalah  dengan  menggunakan terminal berupa GSM modem ataupun ponsel yang terhubung dengan PC. Dengan menggunakan ponsel, SMS yang mengalir dari atau ke SMSC harus berbentuk PDU (Protocol Data Unit). PDU  berisi  bilangan  -  bilangan  heksadesimal  yang mencerminkan  bahasa  I/O  (kode).  PDU  sendiri  terdiri  atas beberapa bagian yang berbeda antara mengirim dan menerima SMS dari SMSC. Format data PDU ini dikirimkan ke PC dalam bentuk teks (string) yang menunjukkan nilai heksadesimalnya. Jadi  saat  ponsel  mengirim  data  heksadesimal  F  (0FH),  maka yang diterima oleh PC adalah teks F.  [11]
8) Modul ESP8266E ESP 12E WIFI IOT Modul ESP8266 merupakan SoC (System on Chip) dengan stack protocol TCP/IP yang telah terintegrasi, sehingga mudah di  akses  menggunakan  mikrokontroler  melalui  komunikasi serial 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct (P2P). Modul Wi-Fi ESP8266 dapat  berfungsi  sebagai  host  maupun  sebagai  modul  transfer data dalam jaringan Wi-Fi . [12]
Modul  ini  memiliki  kemampuan  pengolahan  dan penyimpanan  data  yang  baik  sehingga  memungkinkan  untuk diintegrasikan  dengan  sensor  dan  perangkat  khusus  lainnya melalui  GPIO.  Hingga  saat  ini  ESP8266  memiliki  banyak varian  yang  telah  beredar  juga  banyak  pabrikan  yang  telah
membuat  modul  –  modul  berbasis  ESP8266  hingga  yang terbaru  adalah  jenis  NodeMcu.  Dari  sekian  banyak  varian ESP8266, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai ESP-01, ESP-01 hanya memiliki 8 pin kaki.
Tethering  memiliki  arti  untuk  membagi  atau  sharing koneksi  internet  dari  sebuah  perangkat  mobile  dengan perangkat lain. Sharing koneksi internet tersebut bisa dilakukan melaui Wifi atau wireless LAN, Bluetooth atau menggunakan koneksi fisik dengan menggunakan kabel. [13]
Gbr 3. Modul ESP8266.
9) Internet of Things
Internet of Things, atau dikenal juga dengan singkatan IoT, merupakan  sebuah  konsep  yang  bertujuan  untuk  memperluas manfaat  dari  konektivitas  internet  yang  tersambung  secara terus-menerus.  Adapun  kemampuan  seperti  berbagi  data, remote control, dan sebagainya, termasuk juga pada benda di dunia  nyata.  Contohnya  bahan  pangan,  elektronik,  koleksi, peralatan  apa  saja,  termasuk  benda  hidup  yang  semuanya tersambung  ke  jaringan  lokal  dan  global  melalui  sensor  yang tertanam dan selalu aktif.
Pada  dasarnya,  Internet  of  Things  mengacu  pada  benda yang  dapat  diidentifikasikan  secara  unik  sebagai  representasi virtual  dalam  struktur  berbasis  Internet.  Istilah  Internet  of Things awalnya disarankan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 dan mulai terkenal melalui Auto-ID Center di MIT. [14]
10) Aplikasi Blynk
Blynk  adalah  aplikasi  untuk  iOS  dan  OS  Android  untuk mengontrol  Arduino,NodeMCU,Raspberry  Pi  dan  sejenisnya melalui  Internet.  Aplikasi  ini  dapat  digunakan  untuk mengendalikan perangkat hardware,menampilkan data sensor, menyimpan  data,visualisasi,  dan  lain-lain.  Aplikasi  Blynk memiliki  3  komponen  utama.yaitu  Aplikasi,  Server,  dan Libraries.  Blynk  server  berfungsi  untuk  menangani  semua komunikasi  diantara  smartphone  dan  hardware.  Widget  yang tersedia pada Blynk diantaranya adalah Button, Value Display, History Graph, Twitter, dan Email. Blynk tidak terikat dengan beberapa  jenis  microcontroller  namun  harus  didukung hardware  yang  dipilih.  NodeMCU  dikontrol  dengan  Internet melalui WiFi,chip ESP8266, Blynk akan dibuat online dan siap untuk Internet of Things. [15]

## III. METODE PENELITIAN
A. Jalannya penelitian
Penelitian  akan  dimulai  dengan  proses  perancangan  alat pendeteksi  kebocoran  gas  LPG  berbasis  arduino  uno.  Secara keseluruhan sistem terdiri dari input, proses dan output. Yang
mana  Input  adalah  sensor  MQ-6.  Proses  adalah  Mikro- kontroler Arduino dan output adalah LED, Buzzer.
Blok  diagram  merupakan  gambaran  atau  bagan  yang memperlihatkan  urutan  dan  hubungan  antara  proses  satu dengan  yang lain beserta instruksi didalamnya. Blok diagram yang digambarkan digunakan untuk memahami gambaran dari alat  yang  dibuat  secara  umum,  untuk  menyelesaikan  suatu permasalahan  atau  merepresentasikan  proses  yang  dibuat. Adapun blok diagram dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

## Gbr 4. Blok diagram kerja alat.
Berdasarkan  diagram  blok  di  atas  dapat  dijelaskan  secara garis besar prinsip kerja alat pendeteksi kebocoran gas berbasis arduino uno dengan media informasi SIM800L dan ESP8266 :
1) Ketika  alat  dinyalakan  pertama  kali  akan  dilakukan pemeriksaan  terhadap  modul  RGB  LED  akan  menyala  hijau. maka Sensor MQ-6 akan memberikan sinyal analog ke Arduino melalui pin Input Analog.
3) Selanjutnya  sinyal  analog  tersebut  di  ubah  menjadi sinyal digital oleh converter yang ada pada Arduino sehingga sinyal tersebut dapat di proses sesuai dengan logika program.
4) Kemudian  mikrokontroler arduino akan  memberikan perintah pada RGB LED untuk berubah menjadi merah, Buzzer untuk aktif (On) sesuai dengan logika pada program saat kadar gas  LPG  teridentifikasi  50%.  LED  disini  berfungsi  sebagai indikator,  Buzzer  sebagai  alarm.  Modul  SIM800L  berfungsi memberikan data kadar gas dan juga sebagai indikator melalui sms jika kadar gas LPG dalam ruangan.
5) Modul  ESP8266  diperlukan  untuk  memonitor  kadar gas secara real time melalui aplikasi Blynk dan notifikasi email ke pada pengguna saat terdeteksi kebocoran gas LPG.
Dari diagram alir di bawah dapat diketahui proses kerja alat pendeteksi  kebocoran  tabung  gas  LPG  berbasis  arduino  yang dirancang, yaitu :
1) Dimana  saat  tidak  terdeteksi  kandungan  gas  LPG diudara  maka  RGB  LED  akan  menyala  hijau,  LCD  akan menunjukkan “Normal” dan ESP8266 akan mengirimkan data kandungan gas.
2) Saat  terdeteksi  kandungan  gas  LPG  >=30%  maka RGB LED akan menyala merah, buzzer akan aktif, SIM800L akan  mengirimkan  pesan  kepada  pengguna,  LCD  akan menunjukkan data kandungan gas dan ESP8266 mengirimkan email dan notifikasi pada handphone pengguna.
Komponen elektronik rancang sesuai dengan rangkaian yang digunakan.  Kemudian  rangkaian  tersebut  diuji  coba  untuk
mengetahui  apakah  rangkaian  tersebut  sudah  terhubung  dan bekerja dengan benar. Analisis singkat tentang cara kerja pada rangkaian alat pendeteksi kebocoran gas menggunakan arduino uno  dengan  modul  SIM800L  sebagai  notifikasi  dan  modul ESP8266 sebagai koneksi untuk realtime monitoring
Gbr 5. Diagram alir kerja alat.
.
B. Instrumentasi penelitian
TABEL I : ALAT DAN BAHAN
C. Metode pengumpulan data
Proses  pengumpulan  data  dilakukan  dalam  3  kategori langkah, yaitu :
1) Studi Literatur
Penyusunan  dasar  teori  yang  peneliti  gunakan  selama proses perancangan prototype pendeteksi kebocoran gas yang berbasis arduino uno adalah mengambil referensi utama yang bersumber  dari  jurnal  ilmiah  dan  internet.  Tujuan  utama peneliti  dalam  melakukan  studi  literatur  ini  adalah  penetili dapat  mengidentifikasi  variabel  yang  akan  diteliti.  Dalam  hal ini variabel yang dimaksud adalah komponen dasar yang akan
digunakan  dalam  pemodelan  maupun  perancangan  prototype pendeteksi kebocoran gas berbasis arduino uno.
2) Metode Experimental
Metode  experimental  adalah  penelitian  yang  dilakukan dengan cara melakukan uji coba dimana rancangan elektronika untuk  komponen  hardware  alat  dan  sistem  pendeteksi kebocoran  gas  dapat  bekerja  sesuai  dengan  tujuan  dan  target yang dinginkan.
3) Analisa Kebutuhan Setelah  melakukan  analisa  komponen  apa  saja  yang  akan dibutuhkan  untuk  membuat  alat  tersebut.  Kemudian  mencari referensi  dari  beberapa  sumber  setelah  memahami,  peneliti mulai  mempersiapkan perangkat  – perangkat  yang digunakan seperti: jenis Mikrokontroler, jenis Sensor, Modem GSM dan WIFI.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian  alat  dilakukan  untuk   mengambil  data-data hasil perancangan   yang  digunakan  sebagai  acuan  untuk  analisis perancangan sistem.
Gas  sensor  MQ-6  dikoneksikan  dengan  arduino  uno  dan dilakukan penelitian terhadap nilai pembacaan sensor saat tidak adanya  gas  LPG  di  udara.  Pengujian      ini    bertujuan      untuk mengetahui   apakah  rangkaian  sensor   gas dapat   mendeteksi adanya  kebocoran   gas   yang  berada  diruangan.
Pengkodean  dilakukan  menggunakan arduino ide,  berikut ini    adalah  source  code  dari    untuk  sensor  gas  MQ-6  pada arduino.
Gbr 6. Program arduino dengan sesor gas MQ-6.
Gambar  di  bawah  ini  adalah  nilai  pada  serial  monitor  saat tidak terdeteksi adanya gas LPG pada udara. Lalu saat gas LPG terdeteksi dalam kandungan udara nilai di atas akan meningkat, hal  ini  yang  nantinya  dipergunakan  dalam  menentukan  titik kerja alat deteksi kebocoran gas LPG.
Gbr 7. Pembacaan nilai pada serial monitor tanpa adanya gas LPG terdeteksi.
Gbr 8. Pembacaan nilai pada serial monitor saat gas LPG terdeteksi.
Nilai  berbeda  ditunjukkan  pada  hasil  pembacaan  pada aplikasi Blynk. Dalam tahap ini, dilakukan sinkronisasi antara nodemcu  ESP8266  dengan  aplikasi  Blynk  terlebih  dahulu. Berikut kode yang diberikan pada nodemcu ESP8266.
Dimana nilai terendah pembacaan saat tidak terdeteksi gas LPG  adalah  195  dan  nilai  tertinggi  saat  terdeteksi  gas  LPG adalah 1024. Maka didapatkan aktivasi kerja alat saat nilai pada analog  output  sensor  kurang  dari  500  nodemcu ESP8266 akan  bekerja memberikan perintah  untuk  menghentikan bunyi alarm  (buzzer)  dan    mematikan    lampu    led    merah, mengaktifkan  lampu  led  hijau  sebagai tanda  tidak ada  gas dalam  ruangan.
Apabila  nilai  analog  sensor    >500,    sensor    akan mengirimkan    sinyal    ke    nodemcu  ESP8266  dan  arduino membunyikan  alarm  (buzzer),  menyalakan  lampu  led  merah sebagai  tanda  ada  gas  dalam  ruangan  dan  memberikan notifikasi  kebocoran  gas.  Dimana  notifikasi  akan  dikirimkan berdasarkan pesan yang telah diatur pada aplikasi Blynk.
Pada Blynk, nilai terendah pembacaan saat tidak terdeteksi gas LPG adalah 195 dan nilai tertinggi saat terdeteksi gas LPG adalah 1024.
Gbr 9. Nilai pembacaan pada aplikasi Blynk saat tidak terdeteksi gas LPG.
Gbr 10. Nilai pembacaan pada aplikasi Blynk saat terdeteksi gas LPG.
Berdasarkan hal diatas maka didapatkan aktivasi kerja alat saat  nilai  pada  analog    output    sensor    kurang    dari    500 nodemcu ESP8266  akan  bekerja memberikan perintah  untuk menghentikan bunyi alarm (buzzer) dan  mematikan  lampu  led merah,  mengaktifkan  lampu  led  hijau  sebagai tanda  tidak ada  gas dalam  ruangan.

## Gbr 11. Notifikasi pada aplikasi Blynk dan email pengguna.
Apabila  nilai  analog  sensor    >500,    sensor    akan mengirimkan    sinyal    ke    nodemcu  ESP8266  dan  arduino membunyikan  alarm  (buzzer),  menyalakan  lampu  led  merah sebagai  tanda  ada  gas  dalam  ruangan  dan  memberikan notifikasi  kebocoran  gas.  Dimana  notifikasi  akan  dikirimkan berdasarkan pesan yang telah diatur pada aplikasi Blynk.
Pada  alat  detektor  gas  ini  dilengkapi  dengan  lampu  led dan  buzzer.  Yang digunakan   sebagai   indikator  gas  yang terdeteksi  oleh   sensor.  Dalam  sistem kerjanya   lampu   led dan   buzzer   ini  bekerja  berdasarkan   gas  yang   terdeteksi Sedangkan  untuk    buzzer  digunakan  sebagai  indikator  alarm apabila  terdeteksi  gas,  yang    mana    dalam    perancangannya sebagai  penanda  alarm  akan  terus  berbunyi hingga  kadar gas  kembali  normal  diikuti   lampu  LED  berwarna   hijau. Berikut adalah tabel kerja led dan buzzer.

## TABEL II OPERASI KERJA RGB LED DAN BUZZER
Tahapan berikutnya adalah pengujian respon dari alat dalam mendeteksi kebocoran. Hal ini dilakukan dengan menempatkan sumber kebocoran gas pada jarak tertentu dari sensor. Berikut tabel hasil yang didapatkan:

## TABEL III :  WAKTU PENDETEKSIAN BERDASARKAN JARAK DAN KONDISI RUANG
Dari  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  waktu  deteksi  pada sensor  MQ-6  akan  bergantung  pada  jarak  sensor  dengan sumber  kebocoran  dan  kondisi  ruang.    Alat  pendeteksi  akan bekerja lebih efektif pada ruang tertutup dimana kadar gas tidak mudah berkurang dalam udara. Jarak gas sensor  dari sumber kebocoran dengan rentang waktu deteksi akan berbanding lurus.

## V. K ESIMPULAN
Dari  penelitian  ini  kebocoran  tabung  LPG  yang  terjadi  di rumah tangga dapat dideteksi dengan alat pendeteksi kebocoran berbasis  arduino  uno  dan  dapat  diaplikasikan  di  masyarakat. Alat  ini  dibuat  dengan  mengintegrasikan  arduino  uno  R3 dengan sensor gas MQ-6 dimana dalam operasinya. komponen penunjang lain seperti RGB LED dan buzzer juga dipergunakan  untuk  mencegah  potensi  pemicu  kebakaran.
Sistem  pengawasannya  pun  dapat  dikembangkan  melalui aplikasi Blynk pada smartphone pengguna  dengan penggunaan nodemcu  ESP8266  sehingga  hal  ini  sesuai  dengan  kaidah Internet of thing .
Alat  pendeteksi  kebocoran  gas  ini  dibuat  dengan menggunakan  sensor  yang  hanya  1  buah.  Oleh  karena  itu pengembangan alat ini bisa saja dengan menambahkan jumlah sensor  gas  LPG  yang  lebih  dari  1.  Sehingga  jika  ada  suatu ruangan  yang  bocor  bisa  dideteksi  dengan  alat  ini  dengan tingkat sensitivitas yang lebih baik.

## R EFERENSI
[1]   I. Kurniaty and H. Hermansyah, “POTENSI PEMANFAATAN LPG (LIQUEFIED PETROLEUM GAS) SEBAGAI BAHAN BAKAR BAGI PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR,” pp. 2-3, 2016.
[2]   PT Safety Sign Indonesia, “https://safetysign.co.id,” PT Safety Sign Indonesia, 27 October 2015. [Online]. Available: https://safetysign.co.id/news/179/Penyebab- Kebakaran-LPG-dan-Cara-Mengatasinya/. [Accessed 15 May 2019].
[3]   Pertamina, “pertamina.com,” energia-news, 13 Januari 2014. [Online]. Available:
https://www.pertamina.com/id/viewarchive/energia- news/seluk-beluk-lpg-di-indonesia. [Accessed 1 Juni 2019].
[4]   Wikipedia, “wikipedia.org,” 24 Desember 2010. [Online]. Available:
https://id.wikipedia.org/wiki/Arduino. [Accessed 1 Juni 2019].
[5]   Suhendri, “belajardasar-pemrograman.blogspot.com,” Maret 2013. [Online]. Available: http://belajar-dasar- pemrograman.blogspot.com/2013/03/arduino-uno.html. [Accessed 2 Juni 2019].
[6]   H. Sirait, “Desain Alat Pendeteksi Kebocoran Gas LPG Menggunakan Sensor MQ-6 Berbasis ATmega8,” SP - Metrologi dan Instrumentasi, pp. 4-8, 2017.
[7]   REXUSID, “REXUS,” 31 January 2018. [Online]. Available: https://rexus.id/apa-itu-led-rgb-dalam- keyboard-mekanikal/. [Accessed 1 Juni 2019].
[8]   B. D. Danur, D. Satria and R. Aisuwarya, “Sistem Pendeteksi Kebocoran Gas LPG Menggunakan Mikrokontroller,” E-Journal Universitas Andalas, pp. 1- 15, 2009.
[9]   F. Azzam and A. Nurhayati, “Rancang Bangun Sistem Komunikasi Dua Arah Antara Tamu dan Pemilik Rumah Menggunakan Sensor Getar dan Modul GSM,” Jurnal ICT Akademi Telkom Jakarta, vol. IX, pp. 2-3, 2018.
[10]  sinauarduino, “sinauarduino,” 6 April 2016. [Online]. Available:
http://www.sinauarduino.com/artikel/esp8266/. [Accessed 5 Juni 2019].
[11]  Espressif Systems IOT Team, “adafruit,” 1 Juni 2015. [Online]. Available: https://cdn- shop.adafruit.com/product-files/2471/0A- ESP8266__Datasheet__EN_v4.3.pdf. [Accessed 5 Juni 2019].
[12]  M. Burgess, “wired,” 16 February 2018. [Online]. Available: https://www.wired.co.uk/article/internet-of- things-what-is-explained-iot. [Accessed 5 Juni 2019].
[13]  A. Faudin, “Nyebarilmu,” 23 November 2017. [Online]. Available: https://www.nyebarilmu.com/mengenal- aplikasi-blynk-untuk-fungsi-iot/. [Accessed 5 Juni 2019].