## SISTEM PROTEKSI PETIR DAN SISTEM GROUNDING PADA INSTALASI VITAL DI PT.TELKOM TEGAL

## G. Suprijono 1
1 Dosen D3 Teknik Elektro Politeknik Harapan Bersama Jl Dewi Sartika No 71 Tegal Telp/Fax (0283) 352000

## Abstrak
Indonesia  terletak  pada  khatulistiwa  yang  mempunyai  hari  guruh  sangat  tinggi  dengan  aktifitas 100  sampai  200  hari-guruh  per  tahun.  Industri  di  Indonesia  menggunakan  semakin  banyak peralatan  dan  sistem  yang  canggih  menggunakan  komponen  elektronik  dan  mikroprosesor  serta sangat  sensitif  terhadap  PedP  (  Pulsa  Elektronimagbetik  dari  Petir  )  atau LEMP  (  Lightning Electromagnetic  Pulse  ). Sangat  sedikitnya  informasi  tentang  Sistem  Proteksi  Petir  dan  Sistem penentu  lokasi dan pelacak petir,khususnya di negara tropis seperti di indonesia, disamping sangat kurangnya “  AWARENES  “ atau  kesiagaan  terhadap  kemungkinan  bahaya  petir.  Banyaknya instalasi-instalasi penting dan berbahaya yang menjadi target mudah ( easy target ) bagi sambaran petir  karena  strukturnya  yang  tinggi  dan  pada  lokasi  yang  terbuka.  Sistem  Proteksi  dan  Sistem Grounding  terutama  sistem  Penangkal  petir  jenis  Franklin  yang  terpasang  di  PT.Telkom  Tegal. Hasil menunjukkan Sistem Penangkal Petir jenis Franklin adalah  merupakan  sistem  yang  tepat untuk  menyalurkan  arus  petir  kedalam  tanah  dengan  baik   dan  untuk mengantisipasi kejadian kerusakan peralatan atau bahaya keselamatan terhadap  manusia dari sambaran petir , maka perlu Sistem  Proteksi  Petir  dan  Sistem  Grounding  menjadi  syarat  utama  yang  harus  dipasang  pada instalasi-instalasi  vital  di  indonesia  pada  umumnya  dan    khususnya  di  PT.TELKOM  Tegal  yang menggunakan sistem Penangkal Petir jenis Franklin.
Kata Kunci : Petir, Telkom, Grounding

## 1. Pendahuluan
Indonesia terletak pada garis khatulistiwa  yang  mempunyai  hari guruh sangat tinggi dengan aktifitas 100 sampai  200  hari-guruh  per  tahun. Industri  di  Indonesia  menggunakan semakin  banyak  peralatan  sistem  yang canggih menggunakan komponen elektronik dan mikroprosesor dan sangat sensitif terhadap PEdP ( Pulsa Elektromagnetik dari Petir ) atau LEMP (  Lightning  Electromagnetic  Pulse  ) .
Karakteristik  petir  di  indonesia    yang berbeda dengan karakteristik petir diluar negeri  yang  dijadikan  standar  oleh Badan  Dunia  pada  umumnya.  Sangat sedikitnya  informasi  tentang  sistem proteksi  petir  dan  sistem  penentu  lokasi dan  pelacak  petir  khususnya  di  negara tropis  seperti  di  indonesia  disamping
sangat  kurangnya “  AWARENES” atau kesiagaan  terhadap  kemungkina  bahaya petir. Banyaknya instalasi-instalasi penting  dan  berbahaya  yang  menjadi target  mudah (  easy  target  ) bagi sambaran  petir  karena  strukturnya  yang tinggi dan pada lokasi yang terbuka.
Seiring  dengan  semakin  pesatnya peningkatan  penggunaan  internet  di Indonesia,  maka  PT.  Telkom  (  Persero) Indonesia  membentuk  divisi  Teknologi dan  Sistem  Informasi  untuk  mengelola dan  mengembangkan  jaringan  intranet atau  biasa  disebut  internet.  Dimana peralatan komunikasi data yang digunakan  PT.Telkom  (  Persero  ) menggunakan server yang saling berhubungan  melalui ethernet  card dengan media kabel data, kabel
telekomunikasi  dan  ada  juga  yang berupa  radio  link  yang  ditempatkan diluar ruangan dan dengan menggunakan menara radio link setinggi -/+ 40 meter dan juga bertempat dilantai paling atas pada gedung dan juga sistem penangkal  petir  yang  ada  pernah mengalami  kerusakan  dimana  kabel penghantarnya  putus  ,  maka  diharuskan menggunakan penangkal petir yang baik sebagai pengamanannya.
2. Metode Penelitian
a. Sistem Pembumian : Sistem Pembumian atau pentanahan yang efektif adalah permintaan  dasar  dari  semua  struktur bangunan  modern,selain    itu  juga diperlukan  untuk  sistem  operasional dari segi keamanan terhadap kebocoran tegangan listrik. Pembumian umunya merupakan keharusan  untuk  keperluan  peralatan antara lain :
 Pembangkit  Listrik  serta  sistem transmisi dan distribusi.
 Penangkal Petir
 Pembuangan Listrik statis
 Telekomunikasi
 Peralatan komputer
b. Konduktor
Untuk  konduktor  didalam  tanah, sebaiknya  digunakan  tembaga  yang tahan  terhadap  korosi  sedangkan  plat tembaga  atau copper  tape sangat cocok  untuk  sistem  yang  memerlukan kehandalan  dalam  jangka  waktu  yang lama.
c. Konektor dan Terminal
Konduktor yang baik juga memerlukan konektor yang baik untuk penyambungan, selain itu terminal  dengan  kualitas  tinggi  tidak
kalah  pentingnya  untuk  membangun sistem yang handal dan tahan lama.
70  %  gangguan  yang  terjadi pada  instalasi  pembumian  terjadi karena sambungan yang tidak sempurna  dan  terminal  yang  longgar. Ini  semua  diperburuk  oleh  korosi alamiah, namun bilamana kita
menggunakan  material  dengan  mutu yang  baik  semua  gangguan  dapat diperkecil.
d. Earth Inspection Pits ( Bak Kontrol )
Batang  tembaga  yang  ditanam ditanah  harus  mempunyai  bak  kontrol yang  memadahi  guna  memudahkan pemeliharaan  dan  menjaga  kualitas pembumian  tetap  prima.  Sistem  bak kontrol PVC didesain sangat efisien dan dapat menahan berat sampai 5 ton,sehingga  aman  untuk  dipasang dijalan yang dilalui kendaraan.

## e. Earthing ( Arde )
Batang  elektrode  pentanahan  atau arde  merupakan  peralatan  yang  terbuat dari  bahan  tembaga  yang  bersifat konduktor  atau  penghantar  yang  baik. Batang  elektrode  pentanahan  atau  arde ini ditanam kedalam tanah dan berfungsi sebagai  penyalur  atau  meneruskan  arus listrik  dari  konduktor  arde  kedalam bumi.  Spesifikasi  arde  yang  dibutuhkan antara lain :
A. Sangat  diperlukan  kondisi  arde yang baik agar mampu menghilangkan arus petir dengan cepat dan aman kedalam bumi.
B. Yang memiliki tahanan tanah <5 ohm.
3. Hasil dan Pembahasan
a. Penangkal Petir Sistem Pranklin Penangkal  petir  sistem  Franklin menggunakan ide melindungi kerucut,dimana  jari-jari  alasnya  sama
dengan tinggi kerucut. Tinggi Penangkal petir  dari  permukaan  tanah  ke  puncak penangkal  petir  di  Gedung.  Jenis Penangkal  Petir  dengan  sistem  Franklin ini  banayak  dipakai  karena  ekonomis. Metode  ini  menggunakan  konduktor yang mampu melindungi wilayah dalam bentuk kerucut dengan ketinggian sebanding dengan radius bagian atasnya. Metode  ini  sesuai  digunakan  untuk bangunan menara mesjid atau gereja,cerobong asap,menara tower,antena  pemancar  radio  ,  gedung- gedung  yang  tinggi  dimana  area  yang harus  dilindungi  berbentuk  kerucut  dan juga  biaya  instalasinya  tidak  terlalu mahal.
Gambar  1 :  Radius  Perlindungan Sistem Franklin. b. Penangkal Petir Sistem Faraday Penangkal  Petir  sistem  Faraday ini  adalah  dengan  cara  membuat kurungan  Faraday  atau  sangkar  Faraday adalah dengan menyususn dan mendirikan  tiang-tiang  yang  tingginya disesuaikan dengan bangunan yang akan dilindungi  dari  sambaran  petir,  dimana satu  dan  lainnya  dihubungkan  dengan kawat-kawat  tembaga  dan  masing- masing kawat tembaga tersebut dihubungak  ke  arde  yang  membentuk kurungan atau sangkar yang mempunyai mata  jala  dengan  jarak  tidak  lebih  dari 30  meter  antara  titk  potongannya. Sistem Penangkal Petir jenis Faraday ini lebih mahal dibandingkan dengan sistem penangkal  petir  jenis  Franklin.  Metoda sistem  penangkal  petir jenis  Faraday  ini mempunyai  banyak  terminal  udara  atau finial  yang  memiliki  tinggi  sekitar  1-2
meter  dan  terpasang  kearah  menjulang keatas  langit  dan  digabungkan  dengan kawat  tembaga  menjadi  satu  kesatuan saling  berhubungan  pada  jalur  diatas sampai  kebawah  sehingga  membentuk sangkar  yang  berjala-jala  yang  tidak melebihi  30  meter  dan  pada  tiap-tiap pertemuannya  terdapat  terminal  udara  ( Finial ). Finial adalah tombak penangkap petir yang biasanya dipasang pada bangunan atap datar yang menggunakan  instalasi  penangkal  petir jenis sangkar Faraday. Sistem ini kurang memuaskan karena area diantara kawata-kawat  tembaga  tidak  terlindungi kecuali  pada  pada  tempat  ini  juga dipasang terminal dengan kawat tembaga  yang  lebih  besar.  Sistem  ini memiliki  tingkat  efisiensi  yang  lebih rendah  dibandingkan  sistem  Franklin, karena  arus  yang  lewat  ditiap  titik  yang ada terbagi secara acak diantara terminal,  akan  tetapi  sistem  ini  akan tetap efektip apabila terkonsentrasi pada satu  titik  terminal  menjulang  seperti pada  sistem  Franklin.  Sistemi  ini  juga lebih mahal karena area yang dilindungi harus  dipasang  terminal  sesuai  dengan luas atapnya.
Gambar  2 :  Penangkal  Petir  Sistem Faraday.

## c. Pemeriksaan Secara Visual
Pemeriksaan  fisik  Sistem  Pentanahan secara  visual  meliputi  pemeriksaan sebagai berikut :
 Pemeriksaan  kondisi  pada  titik- titk  terminal  atau  sambungan  di bak kontrol,dimungkinkan terjadi lost  kontak,  pengapuran  atau bahkan konduktor putus dan lain- lainnya.
 Pemeriksaan pada titik-titik terminal  atau  sambungan  pada semua  peralatan yang terhubung dengan sistem proteksi ini. d. Pengukuran  Nilai  Tahanan Tanah Setelah pemeriksaan secara visual dilakukan,  maka  selanjutnya  dilakukan pemeriksaan/pengukuran  nilai  tahanan tanah  pada  sistem  proteksi  ini  secara rutin / periodik, baik indifidual grounding maupun multi  grounding. Hasil pengukuran tahanan tanah tersebut harus  tetap  dalam  batas  yang  dijinkan yaitu < 5 ohm.
Dengan  melakukan  perawatan secara berkala  dan  pemantauan  kondisi  Sistem Penangkal Petir ini  pada saat beroperasi akan  banyak  keuntungan  yang  didapat, antara lain:
 Meningkatkan keandalan dari Sistem Penangkal Petir  tersebut
 Memperpanjang masa pakai
 Jika  masa  pakai  lebih  panjang,  maka secara otomatis akan dapat
menghemat biaya operasional.
e. Komponen-Komponen  Utama Sistem Penangkal Petir Komponen-Komponen Sistem Penangkal Petir “, antara sebagai berikut
:
 Konduktor
 Batang elektroda
 Konektor dan terminal
 Klem kabel & klem penjepit
 Plat tembaga
 Bak kontrol / kotak sambungan

## 4. Kesimpulan
Untuk  mengantisipasi  kejadian kerusakan  peralatan  atau bahaya keselamatan  manusia  dari  sambaran petir, maka perlu sistem Proteksi Petir dan  Sistem  grounding  menjadi  syarat utama  yang  harus  dipasang  pada instalasi-instalasi  vital  di  indonesia pada  umumnya  dan  khususnya  di PT.Telkom Tegal.

## 5. Daftar Pustaka
[1] Dawalibi, D. Mukhedar, Influence of Ground  Roads  on  Grounding  grids,
IEEE Tran on PAS, Vol. PAS-98 N0. 6, Nov/Dec.1979. [2] Dawalibi,D.Mukhedar, Parametrie Analysis  of  Grounding  Grids,  IEEE Tran on PAS,Vol.PAS-98,N0.5, Sept/Oct 1070.
[3] Hutauruk,  TS,  Pengetanahan  Netral sistem  tenaga  dan  pengetanahan peralatan , Erlangga ,Jakarta, 1987
[4] H.B.Dwight, Calculation of Resistance  of  ground,  Tran.Vol  5, 1036.
[5] IEEE,  Guide  for  safety  in  AC Substation  Grounding,Std,  80  – 1986, March 21, 1985.
[6] IEEE,  Guide  for  Measuring  Earth Resistivity, Ground 92.