## STUDI KELAYAKAN DALAM PERENCANAAN TURBIN AIR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) RAHUNING BERDAYA 70KW
Oleh:
Enzo W.B Siahaan 1)
Hodmiantua Sitanggang 2)
Samuel Harianja 3)
Universitas Darma Agung 1,2,3)
E-mail : enzo.battra84@gmail.com 1)
hodmiantuasitanggang@gmail.com 2) arianja.sam@gmail.com 3)

## ABSTRACT
Micro Hydro Power Plant (PLTMH) is an alternative energy conversion tool that needs to be developed as an effort to fulfill electricity in rural areas. The study locations are in Sungai Rahuning Village and Menanti Village. The water drop (head) is the main potential energy source in operating the PLTMH where the height of the water drop has a major impact on the electrical energy produced. The method of analysis is carried out qualitatively which includes data analysis, topographical conditions, analysis of river water discharge data, measurement of waterfall height, accessibility analysis, location feasibility, estimated electrical power installed and the layout of the PLTMH. The PLTMH in Sungai Rahuning and Menanti villages have an effective water drop height of 3 meters. Rapid pipe material (penstock) made of rolled welded steel plate with a minimum pipe thickness of 500 mm. The size of the penstock has a total length of 250 meters, an outer cross-sectional diameter of 500 mm, an internal diameter of 476 mm and a thickness of 4,2 mm. Based on the data in the field, the turbine that is possible to be applied in the village is the D300-BO 500 mm crossflow turbine made of Mild Carbon Steel material with an efficiency of 65% so that in total it is able to produce a generated power of 70kW.
Key words : Planning, Water Turbine, Micro Hydro Power Plant

## ABSTRAK
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah alternatif alat konversi energi yang perlu  dikembangkan  sebagai  upaya  pemenuhan  listrik  di  pedesaan.  Lokasi  studi  adalah  di Desa  Sungai  Rahuning  dan  Desa  Menanti.  Jatuhan  air (head) merupakan  sumber  energi potensial  utama  dalam  mengoperasikan  PLTMH  dimana  ketinggian  jatuhan  air  memiliki dampak yang besar terhadap energi listrik yang dihasilkan. Metode analisis dilakukan secara kualitatif  yang  meliputi  analisis  data,  keadaan  topografi,  analisis  data  debit  air  sungai, pengukuran  tinggi  air  terjun,  analisis  aksesibilitas,  kelayakan  lokasi,  perkiraan  daya  listrik yang terpasang serta tata letak PLTMH.  PLTMH Desa Sungai  Rahuning  dan Desa Menanti memiliki ketinggian jatuhan air efektif sebesar 3 meter. Bahan material pipa pesat (Penstock) berbahankan  besi plat  rolled  welded  steel dengan  minimum  tebal  pipa  adalah  500  mm. Ukuran  pipa  pesat (penstock) memiliki  panjang  total  sebesar  250  meter,  diameter  bagian penampang melintang luaran sebesar 500 mm, diameter dalaman sebesar 476 mm dan tebal sebesar  4,2  mm.  Berdasarkan  data  di  lapangan,  turbin  yang  memungkinkan  untuk diaplikasikan  di  desa  tersebut  adalah  turbin crossflow D300-BO  500  mm  berbahan  material Mild  Carbon  Steel dengan  efisiensi  65%  sehingga  secara  total  mampu  menghasilkan  daya terbangkit sebesar 70 kW.
Kata Kunci : Perencanaan, Turbin Air, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

## 1. PENDAHULUAN
Kebutuhan listrik Indonesia terus mengalami  peningkatan  sejalan  dengan peningkatan
aktifitas ekonomi, pertumbuhan pembangunan bahkan pertambahan penduduk sehingga ketersediaan  pembangkit  listrik  harus ditingkatkan.
PLTMH  (Pembangkit  Listrik  Tenaga Mikrohidro)  merupakan  salah  satu  solusi pemenuhan  ketersediaan  energi  listrik guna  mewaspadai  terjadinya  krisis  energi listrik.
Turbin Air adalah salah satu komponen penting  di  dalam  pengoperasian  PLTMH, dimana  air  digunakan  sebagai  Fluida penggerak  yang  berfungi  memutar  roda turbin.
Jatuhan  air (head) merupakan  sumber energi potensial utama dalam mengoperasikan PLTMH dimana ketinggian  jatuhan  air  memiliki  dampak yang  besar  terhadap  energi  listrik  yang dihasilkan.
Beberapa
pertimbangan yang diperlukan  dalam  perencanaan  PLTMH meliputi pertimbangan debit dan head pada aliran,  kondisi  air  dan  kondisi  geologis seperti  kemungkinan  pembangunan  di lokasi,  penentuan  material  dan  komponen turbin yang akan dipasang.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
PLTMH merupakan suatu alat pengubahan energi yang layak dikembangkan sehingga pemenuhan listrik di pedesaan dapat terpenuhi.
Potensi energi air layak untuk dikembangkan mengingat di daerah tersebut  terdapat  sungai  yang  mendukung pemanfaatan pembangunan PLTMH.

## 2.1. Klasifikasi PLTMH
a. Klasifikasi Berdasarkan Head
Berdasarkan head, PLTMH
diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu:
1) Turbin pelton dispesifikasikan  pada head lebih dari 100 meter atau biasa disebut dengan head tinggi
2) Turbin Cross  flow dispesifikasikan pada  head  30  meter  hingga  100 meter atau biasa disebut dengan head
menengah
3) Turbin Propeller dispesifikasikan pada  head  1  meter  hingga  30  meter atau  biasa  disebut  dengan  head rendah
b. Klasifikasi Berdasarkan Kapasitas
Berdasarkan kapasitas, PLTMH diklasifikasikan menjadi enam (6), yaitu:
1. Kapasitas  PLTMH  sebesar  5  kW yaitu p ico hydro
2. Kapasitas  PLTMH  diatas  5  kW hingga 100 kW  yaitu micro hydro
3. Kapasitas  PLTMH  diatas  100  kW hingga kurang dari 1 mW yaitu mini hydro
4. Kapasitas  PLTMH  sebesar  1  mW hingga 15 mW yaitu small hydro
5. Kapasitas  PLTMH  diatas  15  mW hingga 100 mW yaitu medium hydro
6. Kapasitas PLTMH sebesar lebih dari 100 mW yaitu large hydro
c. Klasifikasi Berdasarkan Desain
Berdasarkan
desain,
PLTMH
diklasifikasikan menjadi tiga (3), yaitu:
1) Run-off-the-River
2) Sistem penyimpanan
3) Sistem pompa penyimpan

## 2.2. Pemilihan Lokasi PLTMH
Pemilihan Lokasi PLTMH
dipengaruhi oleh :
1. Debit Air Andalan (Utama)
2. Kondisi Geologis Air
3. Faktor Sosial dan Ekonomi
2.3. Perencanaan  Kapasitas  Tenaga  Air Tinggi Jatuh Efektif (head)
Tinggi  jatuh  efektif  adalah  hasil pengurangan  dari  total  ketinggian  jatuhan air  dengan  kehilangan  tinggi  pada  saluran air, dirumuskan dengan :
H bruto = Pengurangan dari Elevasi
upstream dengan Elevasi
downstream
H loses =   100% H bruto H eff =   H bruto –  H toses (Tinggi  jatuh efektif)
H bruto =   Perbedaan tinggi muka air di hulu dan hilir
H loses =  Tinggi kehilangan suatu energi Kecepatan mengendap aliran dapat dihitung dengan persamaan :
L = h w v dan B = v q
Keterangan :
h   =   Kedalaman aliran, m w  =   Kecepatan pengendapan butiran,
m/det
L  =  Jumlah panjang bangunan pengendap sedimen, m
v  =  Jumlah kecepatan aliran air, m/det q  =   Debit air pada saluran, m 3 /det B  = Jumlah lebar kantong lumpur, m 2.4. Bahan Material Pipa Pesat ( Penstock )
Tingginya  kekuatan  bahan  material pipa  pesat (penstock) sangat  dibutuhkan untuk menjamin ketahanan penggunaannya  sehingga  material  yang dipilih adalah steelpenstock (rolled weldedpipe) .
2.5. Turbin Air
Turbin Air adalah salah satu komponen penting di dalam pengoperasian PLTMH,  dimana  air  digunakan  sebagai Fluida  penggerak  yang  berfungi  memutar roda turbin.
a. Jenis – Jenis Turbin Air
1. Turbin Impuls, terdiri dari :
a. Turbin Pelton
b. Turbin Crossflow
2. Turbin Reaksi, terdiri dari :
a. Turbin Kaplan
b. Turbin Francis

## b. Pemilihan Turbin Air
Kriteria  dalam  pemilihan  turbin  air dilihat dari beberapa faktor, yaitu:
1. Faktor ketinggian jatuhan air
2. Keterkaitan  faktor  daya  antara  head dengan debit yang ada
3. Transmisi  kecepatan  turbin  menuju generator
c. Nilai Efisiensi Turbin Air
Turbin air emiliki nilai efisiensi sebesar 80%.
d. Daya Turbin
Menghitung  daya  turbin  air  dapat dihitung dengan persamaan :
P = Q × ρ × g × H ef × m ηt
Dimana : P     =   Daya turbin, kW Q    =   Kapasitas air, m 3 /det ρ  = Berat jenis air sebesar 1000 kg/m 3 g   =  Gaya gravitasi sebesar 9,8 m/det 2
H ef =   Ketinggian air jatuh efektif, m m ηt =   Efisiensi turbin crossflow 79% atau
0,79
3. METODE PELAKSANAAN
3.1. Pengambilan Data Hidrologi
Pengambilan  untuk  data  hidrologi dapat  dilakukan  dengan  cara  sebagai berikut :
1) Pengukuran
On spot flow
measurement
2) Estimasi  karakter  pola  debit  pada musim kemarau
3) Pertimbangan penggunaan air sebagai debit desain
4) Pertimbangan  debit  desain  sebagai pengaplikasian  penggerak  terhadap turbin
5) Alat ukur = current meter

## 3.2. Analisis Data
Dari  penga,bilan  data  yang  dilakukan dapat  dilakukan  analisa  data  dengan menggunakan beberapa analisa diantaranya :
1. Analisis Data Topografi
2. Analisis Data Debit Sungai
3. Pengukuran Debit Air
4. Pengukuran Tinggi Terjun
1) Analisis Data Topografi
Pengukuran  topografi  menggunakan alat  ukur  Digital  theodilit  /  Total  Station TOPCON  GTS  –  230N  atau  yang  setara, Digital  Pressure  Gauge  Ashcroft D 1005PS atau yang setara, GPS eTrex Vista Garmin atau setara, dan roll meter.
2) Analisis Data Aksesibilitas Akses menuju Desa
Menanti Kecamatan  Padang  Bolak  adalah  dimulai dari  Medan  hingga  ke  Kota  Gunung  Tua dengan  jarak  421  km  dan  waktu  tempuh sekitar  ±  8  jam  dengan  kondisi  jalan hotmix  /  jalan  negara  menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Kondisi Air Sungai Rahuning No Nama Aliran Sungai Rahuning 1 DAS Batang Pane 2 Sub DAS Ranuning 3 Debit air terukur QT = 0.25 m 3 /s 4 Fluktuasi debit sesuai  pola  cuaca Qt (-10%) Selama 3 bulan (transisi) Qt (-50%)-(-70%) Selama 1 bulan (kemarau) Qt (>150%) selama 8 bulan (penghujan) 5 Debit yang direncanakan 0,20 l/s periode 8 bulan 6 Beda tinggi (H gross ) 55 meter 7 Daya terbangkit 60-75 KW 8 Daya terpasang 70 KW 9 Panjang  jaringan distribusi 7 km 4.1. Kelayakan Lokasi

## PLTMH

## Rahuning
Lokasi  PLTMH  yang  layak  adalah aliran  sungai  Rahuningn  Desa  Menanti Kec.  Padang  Bolak  Kab.  Padang  Lawas Utara.
Lokasi  bangunan  PLTMH  Tagilang Julu  yang  memungkinkan  untuk  dibuat PLTMH adalah sebagai berikut :
Lokasi  yang  sesuai  untuk  rencana bendung berada pada koordinat 01 º42’04” LU  –  99º32’23,25”  BT  dengan  ketinggian 597 m dari permukaan laut (dpl).
Rencana  bak  penampungan  berada pada  koordinat  01 0 42’11’’  LU  –
99 0 32’24,35’’  BT  dengan  ketinggian  596 meter dari permukaan laut (dpl).
Rencana  bak  rumah  berada  pada koordinat  01 0 57’08’’ LU – 99 0 32’27,31’’ BT  dengan  ketinggian  542  meter  dari permukaan laut (dpl).
Perkiraan Daya Listrik Yang

## Dihasilkan
Besarnya  daya  listrik  terbangkit  yang dihasilkan  bilamana  PLT  MH  Rahuning adalah  sekitar  80  kW  dan  daya  terpasang direncanakan 70 kW.

## 4.2 Rencana Tata Letak PLTMH
1) Pipa Pesat (Penstock)
Pipa  Penstock  terbuat  dari  bahan plat rolled  welded  steel yang  di  roll  dan  dilas ditempat  dengan  tebal  4,2  mm,  panjang 250  m,  diameter  50  cm,  bend  (0  s/d  35 o ) sejumlah 3 set.
2) Kebutuhan  Debit  Air  Dalam  pipa

## Penstock
Perhitungan  kebutuhan  debit  air dalam  pipa  penstock  adalah  sebagai berikut:
Debit rencana =  70 KW Debit puncak =
H ng P puncak × = 50 × 81 . 9 × 85 . 0 puncak P =0.17 m 3 /s
Debit bak penampung = 120% x Q puncak = 0.20 m 3 /s
Debit terukur = 0.25 m 3 /s
Kesimpulan :
Debit  puncak  <  debit  terukur.  Hal  ini berarti  debit  sungai  Rahuning  cukup untuk  disadap untuk memutar turbin

## 3) Tinggi Jatuh Efektif
Menghitung  tinggi  jatuh  efektif  dapat menggunakan persamaan berikut : H efektif = H gross – H netto
H efektif = 54 – 51 m = 3 meter

## 4) Bak Penenang
Perhitungan  kebutuhan  debit  air  dalam bak penampung adalah sebagai berikut : Debit bak penampung = 120% × Q puncak =  0.20 m 3 /s
Debit Pipa(Q) =   0.17 m 3 /s
Panjang pipa (L)  =   250 m Diameter pipa (D)  =   0.5 m Hambat pipa (f) =   0.017 Efisiensi turbin =   85 % ZA-ZB (h) =   50 m
V= A Q = 25 . 0 × 14 . 3 × 25 . 0 17 . 0 = 0.86 m/s

## 5) Saluran Pembawa
Saluran  pembawa  merupakan  saluran yang  dialiri  air  dari  saluran  pengambilan ke bak penenang.
Perhitungan  hidrolis  saluran  pembawa adalah :
1. Debit dari intake 0,24 m 3 /s
2. Penentuan dimensi saluran pembawa dalam kondisi eksploitasi normal
a. Kecepatan normal (v n ) = 1,20 m/s
b. Luas penampang basah (An) yaitu
A n = Q n /v n = 0,20 m 2
c. Tinggi muka air (h n ):
Dengan  B  rata-rata  =  0,80  m, maka :
H n = A n /B = 0,252 m d. Keliling basah (On) O n = 0,80 + 2 × hn
= 1.30 m
e. Jari-jari Basah (Rn) :
R n = A n /O n
= 0,154542 m
f. Slope Saluran (in) : in = 0,0069
Panjang saluran pembawa   = 5m Beda tinggi antara intake dan hilir pembawa = 0,03m
g. Struktur : Pasangan batu kali
h. Panjang total = 30 meter
6) Bangunan Pengambilan
Perhitungan hidrolis bangunan pengambilan adalah sebagai berikut :
a. Kebutuhan debit
Kebutuhan  debit  pada  pintu  inlet diestimasi  dari  perhitungan water balance sebagai berikut:
Kapasitas pengambilan hasil
perhitungan = 0.20 m 3 /s
Kapasitas  pengambilan  =  120%  dari
kebutuhan
= 0.24 m 3 /s
b. Aliran masuk Kecepatan di pintu pengambilan sebesar  1,0  –  2,0  m/det  dengan harapan dapat masuk butiran dengan diameter 0,01 hingga 0,04 m.
Dimensi  bukaan  pintu  didesain menggunakan rumus:
Q = ) × × 2 ( × × × 5 . 0 z g a b 
dimana :
Q  =  debit yang masuk (m 3 /s)
 =  koefisien  debit  untuk  permukaan  air dengan  kehilangan  tinggi  energi sebesar  0.80
b  =  lebar bukaan, m a  =   tinggi bukaan, m g   =  percepatan gravitasi, m/s 2
z   =  kehilangan tinggi energi pada bukaan, m   (0.15 s/d 0.30)
Oleh karena, itu perhitungan dimensi pintu untuk intake :
0.24 = 0.8 × b × a (2 × 9.8 × 0.25) 0.5
Dimana :
b × a = 0.137 m 2
Satu  pintu  diasumsikan  lebih  =  0,80  m dan  jumlah  pintu  diasumsikan  =  1,00  pcs dengan demikian:
b ×a = 0.80 x 1.00 x a 0,137 m 2
Maka diperoleh : a = 0,17 m v = Q/b a = 1,76 m/s Dari  hasil  perhitungan  diatas  maka  dapat dijabarkan sebagai berikut :
a) Struktur: Pasangan batu kali
b) Lebar = 80 cm
c) Kedalaman rata-rata = 80 cm
d) Pintu intake, lebar = 80 cm, tinggi= 100 cm, 1 daun pintu saja, tidak termasuk rangka).

## 7) Bendung
Permukaan  air  perlu  ditinggikan dengan  tujuan  agar  air  dapat  mengalir  ke
saluran  pembawa  sesuai  debit  yang dibutuhkan,  oleh  karena  itu  diperlukan pembangunan bendung.
Kriteria  perencanaan  bendung  dan saluran penghantar ini mengacu pada buku Standard Perencanaan (KP-02 & KP-03).
Air  yang  melewati  intake  langsung masuk ke Saluran Pembawa.
Bendung / Weir direncanakan sebagai berikut ;
a) Tipe : Memanjang menutupi aliran air
b) Bentang : 6,5 m
c) Tebal Dinding : 0,60 m  (pasangan  batu kali, 1 pc : 3 ps ; plester)
d) Tinggi bendung : 1,50 m
e) Mercu bendung :  L= 2,85 m ; P = 5,10 m
f) Pintu bilas : L = 0,80 m ; t = 1,50 m
g) Pintu Intake : Sorong baja; b = 0,80 m; h = 1,0 m
h) Bangunan Intake : Ke Kanan menyudut 90° terhadap As Bendung
i) Debit Rencana : 0,10 m³/s
8)  Rumah Pembangkit (Power House)
Rumah pembangkit berukuran 6 m × 4  m.  Struktur  bangunan  berupa  konstruksi bangunan permanen dengan dinding pasangan bata, pondasi pasangan batu kali (1 Pc: 3 Ps), rangka atap kayu dan penutup atap  menggunakan metalroof atau  seng yang lebih ramah lingkungan.

## 9) Saluran Pembuang
Saluran pembuang berfungsi membuang  aliran  air  yang  ada  dalam
rumah  pembangkit  ke  aliran  sungai  agar tidak  ada  genangan  air  pada  rumah pembangkit
Persyaratan :
a. Memperhitungkan ketinggian air apabila  terjadi  genangan  pada  rumah pembangkit
b. Menghindari  tumpukan  jalur  tanah pada  sisi  kanan  maupun  sisi  kiri sungai di sekitar rumah pembangkit
c. Ketidakstabilan  dasar  sungai  disekitar saluran pembuangan
d. Menyearahkan  aliran  sungai  dengan saluran pembuang
e. Struktur : pasangan batu kali, 1 pc : 3 ps ; plester
f. Lebar = 890 cm
g. Kedalaman rata-rata = 0,80 cm
h. Panjang saluran pembuang 5,00 meter
4.3. Fungsi Kerja Turbin
Turbin  merupakan  komponen  yang menjadi  tulang  punggung  dari  PLTMH yang  berfungsi  untuk  merubah  energi potensial pada air menjadi energi mekanik.
Parameter  penentuan  turbin  meliputi penentuan  tinggi  jatuh  air,    debit  air  dan daya terbangkit.

## 1) Daya Turbin
Daya terbangkit (Pturbin) = 70kW
2) Putaran Spesifik Turbin (Ns)
N sj = 85.49/Hn 0,243
Dimana :
N sj = Putaran spesifik turbin untuk single jet
Hn  = Tinggi Jatuh N sj = 85.49/10.00 0.243
= 48.86
Putaran Spesifik Turbin
Ns  = N sj . √z
Dimana : Z   = Jumlah jet = 1 Ns  = 48.86 rpm
Tabel 2. Nilai Spesifik speed menurut
type of runner No Type of Runner Ns (specific speed) 1 Pelton 12--30 2 Turgo 20--70 3 Crossflow 20--80 4 FrancXis 80--400 5 Propeller and Kaplan 340--1000
Setelah menyesuaikan jenis turbin yang sesuai  dengan  kecepatan  spesifiknya,  tipe turbin  yang  dipakai  adalah  tipe  turbin crossflow. Proses  kerja  turbin cross  flow juga    handal  dalam    pengoperasian  serta perawatannya  lebih  mudah  dibanding turbin  tipe  lainnya.  Metode  penentuan jenis turbin juga bisa menggunakan grafik, dengan  data  potensi  net  head  =  50  meter dan debit = 0,20 m³/s, menggunakan turbin cross flow Ø = 300 mm, BO = 500 mm.
Gambar 1. Hubungan antara head turbin dengan kecepatan aliran fluida pada jenis – jenis turbin
4.4. Spesifikasi turbin
Spesifikasi turbin air dapat dijabarkan sebagai berikut :
1).  Turbin harus dilengkapi dengan dismantling joint pada titik pemasangan  antara  adaptor  dengan butterfly valve
2).  Efisiensi  turbin  pada best  operating point net  head  =  50  meter,  debit  =
0,120  m³/s  harus  dapat  digaransi minimal dapat mencapai 0,76.
3).  Material  untuk runner dan guide  vane turbin  harus  terbuat  dari  bahan berkualitas  tinggi.  Material  untuk runner dari  bahan mild  steel  seamless pipe SCH-40 dengan grade material A-
380 lebih rekomendasikan
4). Sebelum turbin dikirim ke lokasi harus dilakukan pre load test dan leakage tes

## 4.5. Komponen Turbin Cross Flow
Komponen  -    kompone  dari  turbin cross flow adalah sebagai berikut :
1).  Base frame
2).  Casing Turbin 3).  Guide vane (inlet valve)
4).  Hand Regulator
5). Rotor (Runner)

## 6).  Perletakan turbin

## 4.6.Transmisi Mekanik
PLTMH  Rahuning  memakai  sistem transmisi dengan V-Belt.

## 4.7.Generator Instalasi Rumah Pembangkit
Instalasi rumah pembangkit meliputi :  kabel  daya  yang  menghubungkan generator  ke Panel  Control ELC,  kabel daya  yang menghubungkan Panel  Control ELC  ke Ballas  Load ,  kabel  untuk pentanahan  ( Grounding ),  instalasi  untuk penerangan rumah pembangkit dan penangkal petir ( lighting arrester )

## 5. SIMPULAN
1.   Debit  puncak  adalah  0.17  m 3 /detik sedangkan  debit  terukur  adalah  0.25 m 3 /detik  dengan  demikian    debit puncak < debit terukur.
2.   Tinggi jatuh efektif yang dimanfaatkan PLTMH Rahuning adalah sebesar Hgross – Hnetto = 54 – 51 m = 3 meter
3.  Bahan material Penstock yang digunakan adalah berbahan besi dengan  ketebalan  besi  4.2  mm  Jumlah Panjang penstock adalah  250  m  dan diameternya adalah 50 cm
4.   Jenis  turbin  yang  air  yang  digunakan adalah  turbin Crossflow sesuai  dengan debit  dan  head  yang  ada  serta mempunyai efektifitas 0.76
5.   Kemungkinan Daya total yang dihasilkan  oleh  PLTMH  Rahuning adalah sebesar 70kW
Saran
1.  Diharapkan    perencanaan  PLTMH melibatkan  banyak  pihak  agar  perhitungan data di lapangan lebih akurat.
2.  Diharapkan agar pemeliharaan PLTMH  lebih  diawasi  sehingga  dapat mengantisipasi setiap lonjakan kebutuhan listrik masyarakat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Hafid,  Ari  Satmoko.  (2007),
Pemeliharaan  prediktif  dengan  jaringan listrik dengan thermography inframerah,  Pusat  Teknologi  Reaktor dan Keselamatan Nuklir  Serpong. Ari  Satmoko  (2008).  Analisis  kualitatif teknik Thermography Inframerah dalam rangka  pemeliharaan  secara  prediktif pada  pompa,  Pusat  Teknologi  Reaktor dan Keselamatan Nuklir Serpong. Dandenkar, MM.,  dan Sharma, KN. 1991.
Pembangkit Listrik Tenaga Air. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Dream  Indonesia.  Panduan  Sederhana
Pembangunan Pembangkit Listrik
Tenaga  Mikro  Hidro.  15  Juni  2022. http://dreamindonesia.me/2011/06/11/p anduan-sederhana-pembangunan Firmansyah,  R.,  Utomo,  T.,  Purnomo,  H.
Perancanan  Pembangkit  Listrik  Tenaga Mikro Hidro Gunung Sawur Unit
IMIDAP,  T.  (2008).  Pedoman  Teknis Standardisasi  Peralatan  dan  Komponen Pembangkit  Listrik  Tenaga  Mikro Hidro (PLTMH). Jakarta: Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi DESDM.
Lumajang. Malang: Universitas Brawijaya.
[3]  Kadir,  R.  Perancangan  Pembangkit Listrik  Tenaga  Mikro  Hidro  (PLTMH)
Di
Sungai Marimpa
KecamatanPinembani.2010. Palu:
M  Ozgun  Korukcu,  Muhsin  Kilic.  (2009).
Penggunaan  IR  Thermography  untuk pengukuran suhu di dalam kabin mobil, Jurnal online,
Department of
Mechanical Engineering, Uludag University, 16059 Bursa, Turkey Miko (2009), Dasar Termografi.
http:/termografi.blog.ac.id di akses tanggal 13 Juni 2022.
Montarcih,  Lily.  2010.  Hidrologi  Praktis.
CV. Lubuk Agung. Bandung.
Nasir  Bilal  Abdullah.  2013.  “Design  of Micro  -  Hydro  -  Electric  Power Station”,  International  Journal  of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN: 2249 – 8958, Volume-2, Issue-
Patty,  OF.  1995.  Tenaga  Air.  Jakarta:
Erlangga.
Rita Lambros.
(2009).
http.Electricalbody.com.  Akses  tanggal 20  September  2009.  [8]  J  Andrzej Wrotniak. (2009). http// Digital Camera
Infrared.com.  Akses  tanggal  14  Juni
2022
Serway Jewet (1994). Physics for Scientist
and Engineers. California State
Politechnic University, Ponoma.
Sri  Sugiarti,  Hani  Rama  Putri  (2008),
Pengaruh
radiasi gelombang elektromagnetik  pada  ponsel  tergadap kesehatan manusia. Seminar mahasiswa Fisika 2008, FMIPA ITB, Bandung.