OPEN ACCESS J OURNAL OF T ELECOMMUNICATION , E LECTRONICS , AND C ONTROL E NGINEERING (JTECE) ISSN: 2654-8275 (O NLINE ) JTECE. V OL . 06, N O . 01, PP. 01-12, J AN 2024 DOI: 10.20895/ JTECE . V 6 I 1.988
Sistem Pemantauan Suhu, Kelembapan, Cahaya, dan pH Air pada Rumah Walet Berbasis Internet of Things
Monitoring System of Temperature, Humidity,

## Light, and Water pH in  Swiftlet House Based on Internet of Things
Claudia Angelita Siagian 1 , Aulia Desy Nur Utomo 2* , Iqsyahiro Kresna A 3 1,2,3 Program Studi S1 Teknik Informatika, Institut Teknologi Telkom Purwokerto Jl. D.I Panjaitan No. 128 Purwokerto 53147, Jawa Tengah, Indonesia
* ,2 Penulis Korespondensi: auliautomo@ittelkom-pwt.ac.id
1 19102225@ittelkom-pwt.ac.id, 3 hiro@ittelkom-pwt.ac.id
Received on 07-02-2023, accepted on 24-07-2023, published on 31-01-2024

## Abstrak
Sarang walet merupakan ekspor dengan nilai ekonomis yang tinggi. Tetapi, bentuk sarang walet yang dihasilkan juga  mempengaruhi  harga  pembelian,  seperti  sarang  yang  terlalu  kering  maupun  bentuk  yang  dinilai  tidak sempurna oleh pembeli. Umumnya di dalam rumah walet terdapat kriteria pemeliharaan yang harus dipenuhi oleh pembudidaya sarang walet salah satunya adalah optimal nya sebuah sirkulasi udara. Suhu yang ideal atau stabil harus berkisar antara 26-29°C dengan kelembapan 80-90%. Kriteria lainnya ialah cahaya, umumnya walet tinggal di gua sehingga walet menyukai suasana tempat denga cahaya mendekati gelap atau nilai 0 lux. Kriteria selanjutnya adalah pH air, dalam rumah walet terdapat kolam yang digunakan untuk menekan kelembapan, selain itu kolam air  ini  bisa  digunakan  oleh  burung  walet  mandi  ataupun  minum,  dari  hal  ini  tentu  pH  air  yang  normal  sangat dibutuhkan. Dari permasalahan yang ada maka, penelitian ini bertujuan untuk memudahkan pembudidaya sarang walet dalam melakukan pemantauan suhu, kelembapan, cahaya, dan pH air di rumah walet menggunakan metode prototype, yang mana hasil monitoring dapat dipantau melalui website. Apabila suhu, kelembapan, cahaya, dan pH air tidak pada keadaan normal maka sistem akan memberikan notifikasi ke website pembudidaya sarang walet. Sistem ini menggunakan Internet of Things atau dikenal dengan IoT menggunakan NodeMCU ESP8266 agar dapat terhubung ke internet,selain itu penelitian ini juga menggunakan sensor DHT11 sebagai sensor yang digunakan untuk mengetahui besarnya suhu dan kelembapan pada rumah walet, sensor Light Dependent Resistor (LDR) untuk mengukur intensitas cahaya, dan modul pH air untuk mengukur tingkat asam atau basa dari air kolam di rumah walet, data dari sensor tersebut akan diteruskan ke  web agar  dapat  dipantau oleh  pembudidaya sarang  walet. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, hasil pengujian selama 5 hari berturut-turut dengan jumlah sampel 1000 yang dilakukan pada siang  hari dalam waktu 90 menit menghasilkan rata-rata 29,16 untuk suhu (normal), 78,6% untuk kelembaban (tidak normal), 0 atau gelap untuk cahaya (normal), dan ph 4,41(asam).
Kata kunci: Internet of Things, Website, Walet, NodeMCU ESP8266

## Abstract
Swallow nests are an export with high economic value. However, the shape of the swallow's nest produced also affects the purchase price, such as the nest being too dry or the shape being considered imperfect by the buyer. Generally, in swiftlet houses, there are maintenance criteria that must be met by swiftlet nest cultivators, one of which is optimal air circulation. The ideal or stable temperature should be between 26-29°C with humidity of 80- 90%. Another criterion is light, generally swallows live in caves. Swallows like a place with light close to dark or a
value of 0 lux. The next criterion is the pH of the water. In the swallow house, there is a pool that is used to suppress humidity. Apart from that, this water pool can be used by swallows to bathe or drink. This means that a normal water pH is really needed. Based on the existing problems, this research aims to make it easier for swallow nest breeders  to  monitor  the  temperature,  humidity,  light,  and  pH  of  water  in  swallow  houses  using  a  prototype method, where the monitoring results can be monitored via the website. If the temperature, humidity, light, and pH of the water are not at normal levels, the system will provide a notification to the swallow's nest cultivator website.  This  system  uses  the  Internet  of  Things,  known  as  IoT,  using  a  NodeMCU  ESP8266  to  connect  to  the internet. Apart from that, this research also uses a DHT11 sensor as a sensor used to determine the temperature and humidity in the swallow house, a Light Dependent Resistor (LDR) sensor to measure light intensity, and a water pH module to measure the acid or alkaline level of the pond water in the swiftlet house, data from these sensors will be transmitted to the web so that it can be monitored by swiftlet nest breeders. Based on research that has been carried out, the results of testing for 5 consecutive days with a sample size of 1000 carried out during the day within 90 minutes produced an average of 29.16 for temperature (normal), 78.6% for humidity (not normal), 0 or dark for light (normal), and pH 4.41 (acid).
Keywords: Internet of Things , Website , Swallow, NodeMCU ESP8266

## I. P ENDAHULUAN
Burung  walet  ( Collocalia  vestita )  adalah  salah  satu  jenis  burung  pemakan  serangga  berwarna  hitam dengan sayap meruncing, umumnya burung ini tinggal di dalam rumah atau gua yang  lembap dan gelap. Burung  walet  umumnya  bersarang  secara  berkelompok  yang  mana  sarangnya  dibuat  dari  air  liurnya, uniknya sarang ini dapat dikonsumsi dan memiliki banyak manfaat terutama bagi kesehatan. Sarang burung walet terbukti secara  ilmiah  memiliki  manfaat  dalam  pencegahan penyakit   dengan   cara   memperkuat sistem   kekebalan  tubuh, manfaat medis lainnya yaitu anti aging , anti kanker, tidak hanya itu umumnya masyarakat di daerah Cina menggunakannya sebagai campuran dalam pengolahan makanan [1].
Sarang burung walet ialah komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi karena umumnya burung walet bersarang di gua atau tebing sehingga hal tersebut menambah nilai jual sarang ini [2]. Burung walet hidup di daerah dengan iklim tropis seperti Indonesia, sehingga Indonesia dikatakan menjadi salah satu eksportir sarang burung walet di dunia. Berdasarkan data pada situs (BPS, 2021) ekspor sarang burung walet pada 2020 sebesar 1300 ton atau senilai Rp 7,8 triliun (kurs Rp 14.482/US$) nilai ekspor ini juga melonjak 48,5% dibanding tahun 2019. Selain itu, nilai ini mewakili dengan 86,6% dari total ekspor ternak [3].
Tingginya  harga  jual  sarang  walet  ini  membuat  banyak  masyarakat  melakukan  pembudidayaan  walet melalui  rumah  walet  buatan.  Rumah  walet  hampir  sama  seperti  kandang  bagi  ternak  pada  umumnya. Kualitas  sarang  burung  walet  harus memenuhi  2 kriteria,  yaitu:  pertama  bentuk  sarang  yang  utuh, yang dipengaruhi  oleh  kelembapan  80-90%,  kedua  warna  asli  sarang,  umumnya  warna  aslinya  adalah  putih, apabila udara tidak optimal maka warna sarang ini  dapat  berubah kekuningan hingga merah, perlu suhu stabil  di  kisaran  (26  -  29°  C)  [4].  Tidak  hanya  suhu  dan  kelembapan,  cahaya  juga  berpengaruh  dalam persyaratan yang harus dipenuhi dalam membangun rumah walet, intensitas cahaya di ruangan hanya boleh 0 lux, sehingga paling tidak ruangan harus mendekati gelap [5]. Rumah walet dilengkapi dengan kolam air yang berfungsi  untuk  melembapkan udara di  rumah walet, tetapi  genangan air tidak boleh terlalu tinggi karena akan membuat ruangan terlalu lembap, kolam ini juga berfungsi sebagai tempat walet minum dan bermain [6], maka jika mengikuti standar pH pada umumnya dapat diasumsikan bahwa air dalam kolam harus dalam pH 7 dengan kadar normal.
Dari permasalahan yang ada dan fakta bahwa sarang burung walet memiliki nilai ekspor ekonomis yang tinggi cocok untuk dibudidayakan, tetapi pembudidaya pun memiliki syarat atau kriteria terutama berkaitan dengan  suhu,  kelembapan,  cahaya,  dan  pH  air  di  dalam  rumah  walet.  Sehingga  muncul  ide  dalam menangani permasalahan tersebut dengan membuat sebuah sistem yang dapat melakukan pemantauan suhu, kelembapan, cahaya, dan pH air pada rumah walet.
Sistem  ini  menggunakan  NodeMCU  ESP8266  agar server dapat  terhubung  dengan smartphone , dikarenakan mikrokontroler ini sudah dilengkapi Modul Wifi. Sistem menggunakan 3 sensor yaitu sensor DHT11 sebagai sensor untuk mendeteksi suhu dan kelembapan, sensor Light Dependent Resistor (LDR) untuk mendeteksi intensitas cahaya, dan sensor pH sebagai sensor pH air. Penelitian ini diharapkan dapat mempermudah dalam pemantauan rumah walet melalui website dari  mana saja dan kapan saja sehingga
pembudidaya sarang walet tidak kerepotan untuk melakukan pengecekan rumah walet setiap waktu secara manual.

## II. M ETODE P ENELITIAN

## A. Perancangan Sistem Perangkat

## 1. NodeMCU ESP8266
NodeMCU ESP8266 adalah modul wifi berbasis chip yang dilengkapi adanya beberapa pin input output PWM, UART, GPIO, dan ADC berfungsi untuk menjalankan koneksi internet dan mikrokontroler. Modul ini dapat di program melalui Arduino IDE sebagai compiler Arduino. Secara umum modul ini merupakan mikrokontroler yang sama dengan Arduino tetapi perbedaannya modul ini sudah dilengkapi modul WIFI ESP8266 sehingga modul ini dapat menjadi penghubung ke internet [7].

## 2. DHT 11
DHT11 merupakan sensor yang digunakan agar dapat  mengukur berapa tingkat  suhu dan  kelembapan udara di  sekitarnya pada sebuah ruangan maupun alam terbuka. Sensor ini biasanya digunakan bersama arduino karena kemudahan dalam penggunaannya, tidak hanya itu sensor ini mempunyai tingkat stabilitas serta  fitur  kalibrasi  yang  sangat  akurat.  Sensor  DHT11  merupakan  komponen  yang  memiliki  tingkat stabilitas  yang  sangat  baik  dan  karakteristik  kalibrasi  yang  sangat  presisi.  Koefisien  kalibrasi  disimpan dalam  memori  program  waktu  yang  dapat  diprogram,  maka  ketika  sensor  internal  mendeteksi  sesuatu, modul  ini  memasukkan  koefisien  dalam  perhitungannya  dengan  sinyal  transmisi  20  meter,  dengan  catu daya spesifik tegangan 5V, kisaran suhu 2°C kesalahan, kelembapan 5% RH kesalahan [8].

## 3. Light Dependent Resistor (LDR)
Sensor  Light  Dependent  Resistor (LDR)  adalah  jenis  sensor  cahaya  yang  sering  digunakan  sebagai detektor cahaya dimana resistansinya berkurang ketika cahaya menimpanya dalam pengertian lain bahwa cahaya yang masuk mempengaruhi nilai hambatannya. Sensor ini mendeteksi nilai resistansinya dan akan berubah-ubah  nilai  nya  menyesuaikan  intensitas  cahaya  yang  diterima.  Saat  cahaya  terang  nilai resistansinya menurun dan sebaliknya apabila cahaya gelap nilai resistansinya naik [9].

## 4. Module pH
Sensor modul pH merupakan alat yang digunakan dalam pengukuran tingkat keasamaan atau kebasaan pada larutan, dimana pH 0 menunjukan nilai  asam  tertinggi, dan pH 14 menunjukan nilai  basa tertinggi [10].

## 5. PCB (Printed Circuit Board)
PCB  ( Printed  Circuit  Board )  adalah  papan  dengan  sirkuit  cetak  untuk  menghubungkan  komponen elektronik  dari  jalur  lain  ke  nirkabel  lainnya.  PCB  adalah  gabungan  dari  beberapa  lapisan,  dengan komposisi  standar tembaga, soldermask , silkscreen , dan  substrat. PCB memiliki jalur sirkuit yang harus saling terhubung, jika tidak dapat mengakibatkan tidak berfungsinya komponen [11].

## 6. Kabel Jumper
Kabel jumper adalah kabel jenis elektrik yang digunakan untuk menghubungkan antara komponen pada breadboard tanpa memerlukan solder langsung pada perangkat mikrokontroler. Kampel jumper biasanya memiliki  konektor  atau  pin  pada  kedua  ujungnya,  kabel  jumper  memiliki  jenis male dan female.  Male adalah ujung yang menusuk dan female adalah ujung konektor penghubung [12].

## 7. Website
Website merupakan kumpulan banyak halaman web yang memuat informasi seperti teks, gambar, tabel, dan  lain-lain. Website adalah  halaman  yang  sudah  dipublikasi  atau  sudah  di  sebarkan  ke  dalam  internet sehingga bisa diakses dimanapun selama berada dalam jaringan internet [13]. Ketika domain atau URL di akses  alamatnya,  memungkinkan  pengguna  untuk  dapat  mengakses  kumpulan  halaman  web  tersebut dibantu dengan teknologi WWW ( World Wide Web ).

## 8. CPanel
CPanel merupakan control  panel  hosting ,  berfungsi  untuk  mengelola hosting seperti server ,  email, mysql,  dan website . Cpanel menggunakan  sistem  operasi  berbasis  linux  seperti  alma  linux,  centos, cloudlinux, dan ubuntu. cPanel mudah dipelajari dan digunakan dan telah melalui uji coba [14]. Singkatnya, cPanel merupakan suatu panel yang berfungsi sebagai pengaturan utama dalam hosting [15].

## B. Flowchart Sistem
Flowchart adalah alur dalam sebuah proses yang perlu dilewati dari awal sampai akhir. Alur sistem dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.

## Gambar 1. Flowchart alur sistem
Sistem  melalui  8  tahapan  hingga  data  bisa  di  tampilkan  di website  interface .  Tahap  pertama  sensor DHT11, LDR, pH harus terdeteksi atau inisialisasi terlebih dahulu. Tahap kedua setelah diinisialisasi sensor akan  mendeteksi  atau  mengambil  nilai  dari  tiap  parameter,  sensor  DHT11  mendeteksi  suhu  dan kelembaban, sensor LDR mendeteksi cahaya, sensor modul pH mendeteksi  pH air. Tahap ketiga adalah
percabangan apakah ketiga sensor dapat mendeteksi nilai atau indeks, jika tidak maka perlu pengambilan nilai ulang, jika iya maka berlanjut ke tahap selanjutnya. Tahap keempat adalah pengiriman data, saat nilai setiap  sensor  sudah  dapat  terdeteksi  atau  mendapatkan  nilai  yang  sesuai  maka  alat  dinyatakan  berhasil sehingga data akan dikirimkan oleh NodeMCU ESP8266 ke database agar data dapat  ditampilkan pada website . Tahap kelima adalah proses cloud server atau penyimpanan data di dalam database . Tahap keenam yaitu koneksi cloud dan website melalui beberapa persyaratan seperti adanya internet hingga pemanggilan get data di dalam program website .  Tahap ketujuh yaitu percabangan kembali mengenai apakah koneksi terhubung,  atau  bisakah  program  terhubung  ke database ,  jika  tidak  maka  pengecekan  atau  pengulangan tahap keenam sebelumnya, sebaliknya jika iya maka proses dilanjutkan pada tahap terakhir. Tahap terakhir maka data dapat ditampilkan di website interface yang akan di akses oleh user .

## C. Diagram Blok
Diagram blok adalah gambaran perencanaan alat dasar atau inti dari pembuatan sistem.
Gambar 2. Diagram Blok
Terlihat pada Gambar 2, hasil input dari sensor DHT11, LDR, dan pH module akan masuk ke NodeMCU ESP8266, data dari  NodeMCU ESP8266 akan dikirimkan ke cloud dengan syarat  mikrokontroler sudah terkoneksi  internet,  dan  apabila user ingin  mengakses website interface maka  device  pengguna  harus terkoneksi  jaringan  wifi  atau  sinyal  internet,  sedangkan website interface menampilkan  data  dari  hasil eksekusi get data cloud atau database yang sudah dikirimkan oleh NodeMCU ESP8266.

## D. Skema

## Gambar 3. Ilustrasi Perancangan Alat
Pada  Gambar  3  adalah  ilustrasi  perancangan  alat  terdiri  dari  3  sensor,  yaitu  modul  pH  meter(1), DHT11(2),  dan  LDR(3),  beserta  mikrokontroler  NodeMCU  ESP8266(4)  yang  saling  terhubung.  Untuk rancangan lebih jelas mengenai rangkaian alat terlihat pada Gambar 3 Skematik Rangkaian Perancangan
1 2 Il u s t r a s i P e r a n 3 4
Alat dibawah. Yang mana sensor pH terhubung pada Ground, Analog, dan pin VV, selanjutnya sensor LDR terhubung  ke  pin  Digital,  Ground,  dan  pin  daya 3.3v,  terakhir  DHT11  terhubung  ke  pin  daya  3.3v,  pin Digital Output, dan Ground.
Gambar 1. Skematik Rangkaian Perancangan Alat

## III. H ASIL DAN P EMBAHASAN

## A. Implementasi Sistem
Implementasi  Sistem  merupakan  proses  pelaksanaan  rencana  yang  sudah  diolah  meliputi, hardware , software , dan database .

## 1. Implementasi Hardware
Pada Gambar 5  adalah gambar tampak dalam berisi NodeMCU ESP8266 yang digunakan sebagai otak dari pemrograman dan Modul Sensor pH air sebagai sensor pendeteksi kadar pH air yang ada di air kolam, sedangkan Gambar 6 adalah sensor DHT11 yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan serta sensor  LDR  yang  digunakan  sebagai  pendeteksi  cahaya  pada  rumah  walet.  Sensor  LDR  dan  DHT11 diletakan di  luar agar tidak mengganggu pendeteksian suhu,  kelembapan, dan cahaya. Untuk kotak atau casing sebagai pembungkus alat terbuat dari bahan Alumunium, kotak ini merupakan kotak bekas tempat fiber HTB-3100 dengan lebar 7 cm dan panjang 9,5 cm.
Gambar 5. Hardware tampak dalam
Gambar 6. Hardware tampak luar

## 2. Implementasi Database
Pada Gambar 7 diatas merupakan rancangan database dengan dua tabel yang bernama data dan users . Database yang digunakan pada penelitian ini adalah MySQL. Kedua tabel database tidak saling berelasi atau memiliki hubungan pada kolom yang sama. Tabel Data berisi kolom id, ph, suhu, kelembapan, cahaya, dan datetime , sedangkan tabel users berisi kolom id, name, password, dan created_at .

## Gambar 7. Database

## 3. Implementasi Website
Pada Gambar 8 merupakan halaman dashboard pertama yang muncul setelah halaman login . Halaman dashboard menampilkan nilai realtime dari setiap nilai yang dikeluarkan oleh sensor. Kemudian, terdapat 3  fitur  lain  untuk  menampilkan  nilai  sensor,  seperti  terlihat  pada  bagian  sebelah  kiri  tab  “Suhu  dan Kelembapan, Ph Air, dan Cahaya” tiap fitur tersebut mewakili setiap sensor yang menunjukkan tanggal, waktu, indeks nilai, serta keterangan.
Gambar 8. Tampilan website

## B. Hasil Pengujian Kalibrasi

## 1. Pengujian Sensor DHT11
Pengujian  Kalibrasi  sensor  DHT11  digunakan  sebagai  acuan  atau  proses  validasi  untuk  menyatakan apakah  sensor  sudah  memenuhi  standar  atau  tidak.  Pada  pengujian  kalibrasi  ini  digunakan  hygrometer digital  sebagai  pembanding  untuk  mendapatkan  nilai  suhu  dan  kelembapan  yang  akurat.  Nilai  selisih diambil  berdasarkan  rata-rata  serial  monitor  dan  rata-rata  hygrometer  digital  yang  kemudian  dilakukan pengurangan, atau dalam penulisan rumus sebagai berikut:
𝐗 ̅ Selisih = 𝐗 ̅ Serial Monitor - 𝐗 ̅ Hygrometer Digital (1) Tabel 1. Pengujian Kalibrasi Sensor DHT11 No Tanggal DHT11 Hygrometer Digital Selisih 1 06-02-2023 12:58 S: 30.00 S: 30.70 0.70 K: 71% K: 70% 1% 2 06-02-2023 12:58 S: 30.00 S: 30.70 0.70 K: 71% K: 70% 1% 3 06-02-2023 12:58 S: 30.00 S: 30.80 0.80 K: 71% K: 70% 1% 4 06-02-2023 12:58 S: 30.00 S: 30.80 0.80 K: 71% K: 70% 1% 5 06-02-2023 12:58 S: 30.00 S: 30.80 0.80 K: 71% K: 70% 1% 6 06-02-2023 18:04 S: 29.00 S: 29.40 0.40 K: 76% K: 69% 7% 7 06-02-2023 18:04 S: 29.00 S: 29.40 0.40 K: 76% K: 69% 7% 8 06-02-2023 18:04 S: 29.00 S: 29.40 0.40 K: 76% K: 69% 7% 9 06-02-2023 18:04 S: 29.00 S: 29.30 0.30 K: 76% K: 69% 7% 10 06-02-2023 18:04 S: 29.00 S: 29.30 0.30 K: 76% K: 69% 7% Rata-rata Suhu S: 29.50 S: 30.06 S: 0,56 Rata-rata Kelembapan K: 73,5% K: 69.5% K: 4,0%
Pengujian dilakukan pada dua waktu yang berbeda yaitu siang dan sore. Siang pada pukul 12:58 WIB dan sore hari  pada pukul 18:04 WIB. Terlihat pada Tabe 1 dan Tabel  2  Suhu atau disebut  “S”  memiliki nilai error atau selisih sebesar 0,56 o C dan kelembapan atau disebut “K” memiliki nilai selisih 4% RH.

## 2. Pengujian Sensor pH
Pengujian kalibrasi sensor pH dilakukan agar dapat mengetahui nilai selisih pada output yang diberikan oleh sensor pH. Pada pengujian ini, sensor 37 pH meter dibandingkan dengan kertas lakmus. Akan tetapi dikarenakan keterbatasan manusia dalam melihat nilai pH pada kertas lakmus, tidak menutup kemungkinan bahwa kertas lakmus memberikan output yang samar diantara dua nilai pH yang sudah di uji coba.
Nilai  selisih  diambil  berdasarkan  rata-rata  serial  monitor  dan  rata-rata  kertas  lakmus  yang  kemudian dilakukan pengurangan, atau dalam penulisan rumus sebagai berikut:
𝐗 ̅ Selisih = 𝐗 ̅ Serial Monitor - 𝐗 ̅ Kertas Lakmus (2) Tabel 2 Pengujian Kalibrasi Sensor pH No Tanggal pH Kertas Lakmus Selisih 1 06-02-2023 17:35 11.47 7.0 4.47 2 06-02-2023 17:35 11.46 7.0 4.46 3 06-02-2023 17:35 11.47 7.0 4.47 4 06-02-2023 17:35 11.47 7.0 4.47 5 06-02-2023 17:35 11.48 7.0 4.48 6 06-02-2023 19:23 10.92 5.0 5.92 7 06-02-2023 19:23 10.91 5.0 5.91 8 06-02-2023 19:23 10.91 5.0 5.91 9 06-02-2023 19:23 10.92 5.0 5.92 10 06-02-2023 19:23 10.92 5.0 5.92 Rata-rata 11.19 6 5.19
Berdasarkan Tabel 2 diatas, dapat dijelaskan bahwa hasil percobaan dengan mengambil 10 sampel, pada pukul 17:35 dan pukul 19:23, serta dilakukan perhitungan selisih didapatkan hasil sebesar 5.19.

## C. Hasil Pengujian Sistem

## 1. Pengujian Sensor DHT11
Pengujian sensor DHT11 untuk mendeteksi indeks suhu dan kelembapan diambil dari sampel pengujian yang dilakukan peneliti pada rumah walet selama 5 hari. Sampel yang digunakan setiap hari nya diambil pada waktu yang sama, yaitu pada pukul 13.00 WIB.

## Tabel 3. Pengujian Sensor DHT11
No Tanggal Waktu Suhu ( o C) Kelembapan (RH) Keterangan 1 04-10-2022 13:00:03 30 79 Sesuai 2 05-10-2022 13:00:02 30 74 Sesuai 3 06-10-2022 13:00:05 30 75 Sesuai 4 07-10-2022 13:00:12 29 86 Sesuai 5 08-10-2022 13:00:08 27 87 Sesuai
Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa suhu dan kelembapan berstatus sesuai dengan arti bahwa sensor DHT11 berfungsi  dan  dapat  bekerja  dengan  baik  dalam  mengirimkan  nilai  atau  indeks  ke database untuk ditampilkan di website .

## 2. Pengujian Sensor LDR
Sensor  LDR  digunakan  sebagai  sensor  untuk  mendeteksi  cahaya  pada  rumah  walet,  sensor  ini menggunakan input digital sehingga output bernilai 0 atau 1, 0 menyatakan gelap, dan 1 menyatakan terang. Pengujian Sensor LDR terlihat pada tabel berikut:

## Tabel 2. Pengujian Sensor LDR
No Tanggal Waktu Cahaya (Lux) Keterangan 1 04-10-2022 13:00:03 0 Sesuai 2 05-10-2022 13:00:02 0 Sesuai 3 06-10-2022 13:00:05 0 Sesuai 4 07-10-2022 13:00:12 0 Sesuai 5 08-10-2022 13:00:08 0 Sesuai
Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa hasil dari pengujian sensor LDR tidak mengalami kerusakan sehingga dapat mengirimkan nilai output sesuai. Tabel pengujian diambil dari populasi keseluruhan pengujian yang dilakukan selama 5 hari, sampel perhari di ambil pada jam 13.00 WIB.

## 3. Pengujian Sensor pH
Pengujian sensor pH dilakukan dengan mengambil 5 sampel dari 5 hari pengujian yang dilakukan peneliti pada rumah walet. Sensor ini digunakan sebagai pendeteksi nilai  pH Air yang berada pada kolam rumah walet, dimana air kolam berasal dari Sungai Barito. Sampel yang diambil setiap harinya pada jam 13.00 WIB.
Tabel 3. Pengujian Sensor pH No Tanggal Waktu PH Air Keterangan 1 04-10-2022 13:00:03 9 Sesuai 2 05-10-2022 13:00:02 9 Sesuai 3 06-10-2022 13:00:05 9 Sesuai 4 07-10-2022 13:00:12 11 Sesuai 5 08-10-2022 13:00:08 10 Sesuai
Pada Tabel 5 diatas terlihat bahwa sensor pH Air dapat mengirimkan nilai ke dalam website dengan hasil yang sesuai, dapat dikatakan sensor berfungsi dengan baik.
4. Pengujian Website
Pengujian website dilakukan untuk menguji kerja dari website yang telah dibuat, apakah website dapat menjalankan  proses  sesuai.  Hasil  pengujian  dimulai  dari  uji  tampilan  aplikasi  pada  menu login ,  hingga menampilkan data yang dikirimkan oleh NodeMCU ESP8266.
Tabel 6. Pengujian Website No Kasus Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan Hasil Pengujian 1 Login Username/Pass (benar) Masuk ke halaman dashboard Sesuai Username/Pass (salah) Tampil konfirmasi Username/Pass salah Sesuai 2 Daftar Melakukan pendaftaran (benar) Masuk ke halaman dashboard Sesuai Melakukan pendaftaran password berbeda Tampil konfirmasi password tidak cocok Sesuai Email yang sama Tampil konfirmasi email telah terdaftar Sesuai 3 Logout Klik logout pada foto profil (konfirmasi keluar) Diarahkan ke halaman login Sesuai Klik logout pada foto profil (konfirmasi batal) Tetap berada di halaman tersebut Sesuai 4 Tombol Notifikasi Klik tombol untuk melihat pemberitahuan Tampil notifikasi Sesuai 5 Tombol Download data (Dashboard) Klik tombol download data Seluruh data yang masuk dari sensor akan di download Sesuai 6 Menu Suhu dan Kelembapan Klik tab Suhu dan Kelembapan Tampil data suhu dan kelembapan Sesuai 7 Menu Ph Air Klik tab pH Air Tampil data Ph Air Sesuai
8 Menu Cahaya Klik tab Cahaya Tampil data Cahaya Sesuai 9 Menu Akun (Ganti kata sandi) Klik pilihan lalu mengisi form Login dengan pass baru Sesuai 10 Menu Akun (Daftar) Klik pilihan Diarahkan ke halaman daftar akun Sesuai
Pada Tabel 6 pengujian website terlihat sesuai atau berhasil tampil seluruhnya, sehingga dapat dikatakan bahwa website berjalan dengan baik dan dapat melakukan skenario sesuai tugas dan fungsi halaman atau tombol lainnya.

## D. Hasil Pengujian Implementasi Sistem
Keseluruhan  sistem  pemantauan  dari  penggabungan software dan hardware yang  sudah  dirakit,  di lakukan uji coba selama 5 hari di rumah walet secara langsung. Pada pengujian ini keseluruhan alat dan website diuji  bersamaan  untuk  menentukan  kinerja  dan  daya  keberhasilan  alat,  apakah  semua  sensor, komponen, dan website berfungsi dengan baik atau tidak.
5 hari  pengujian secara berturut-turut  yang dilakukan oleh peneliti menghasilkan jumlah sampel yang berbeda tiap harinya, dikarenakan hari pertama pengujian dilakukan dimulai pada pukul 10:27 WIB dan berakhir pada hari kelima pukul 13:25 WIB. Oleh sebab itu, dilakukan pengujian dengan mengambil rata- rata dari total waktu sebanyak 1 jam 30 menit dalam sehari dari populasi pengujian dengan jumlah sampel yang sama setiap harinya. Berikut Tabel 7 hasil pengujian implementasi secara keseluruhan:
Tabel 4 Pengujian Keseluruhan Tanggal Waktu 𝐗 ̅ Su hu Ket 𝐗 ̅ Kelem baban Ket 𝐗 ̅ Cah aya Ket 𝐗 ̅ Ph Air Ket 04/10/2022 11:30:03- 13:00:51 30 Tidak normal 80 Normal 0 Normal 9 Basa 05/10/2022 11:30:00- 13:00:29 30 Tidak normal 75 Tidak normal 0 Normal 9 Basa 06/10/2022 11:30:03- 12:58:17 28 Normal 85 Normal 0 Normal 10 Basa 07/10/2022 11:30:00- 13:09:12 28 Normal 85 Normal 0 Normal 10 Basa 08/10/2022 11:30:00- 13:00:29 27 Normal 88 Normal 0 Normal 10 Basa Total 143 - 413 - 0 - 48 - Nilai Selisih Pengujian +0.56 - -4% - - - -5.19 - Rata-rata 29.16 o C Normal 78.6 RH Tidak Normal 0 lux Normal 4.41 Asam
Pada Tabel 7 diambil pengujian implementasi secara keseluruhan pada 5 hari berturut-turut di mulai pada tanggal  4-8  Oktober  2022  dengan  jumlah  sampel  keseluruhan  adalah  5000,  dimana  setiap  hari  nya diwakilkan oleh 1000 sampel yang dimulai pada pukul 11.30 WIB. Akan tetapi, dikarenakan sinyal internet yang tidak stabil menghasilkan delay yang tidak menentu, sehingga waktu berakhir pada setiap pengujian setiap hari nya berbeda dan berpatok pada limit sampel. Selanjutnya, bagi kolom suhu, kelembaban, cahaya, dan  ph  air  merupakan  rata  rata  data  yang  dihasilkan  dari  pembagian  antara  jumlah  total  data  dan  1000 sampel.  Sedangkan,  kolom  Ket  atau  keterangan  merupakan  kolom  identifikasi  bagi  rata-rata  tersebut apakah sesuai untuk rumah walet. Suhu normal berada pada indeks 26-29 oC, kelembaban normal berada pada indeks 80-90% RH, sedangkan cahaya berada pada indeks 0/gelap, dan ph air normal berada pada nilai 7.
Dari  hasil  keseluruhan  pengujian  dikurangi  dengan  rata-rata  selisih  yang  sudah  di  kalibrasi,  terlihat bahwa  pengujian  sistem  pemantauan  suhu,  kelembaban,  cahaya,  dan  ph  air  pada  rumah  walet  berbasis Internet of Things selama 5 hari dalam waktu sekitar 1 jam 30 menit menghasilkan outpu t dengan rata-rata normal untuk suhu dan cahaya, serta tidak normal untuk kelembaban, sedangkan untuk nilai ph air dengan rata-rata asam.

## IV. K ESIMPULAN
Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan selama 5 hari berturut-turut pada sistem Pemantauan Suhu, Kelembapan, Cahaya, dan Ph Air pada Rumah Walet berbasis Internet  of  Things ,  dari  1000 sampel  dan waktu  siang  hari  menghasilkan  rata-rata  29,16 o C  untuk  suhu  dan  dikatakan  normal,  78,6%  RH  untuk kelembapan  dikatakan  tidak normal, 0 atau gelap untuk  cahaya  dikatakan  normal, dan ph  air  4,41 asam. Seluruh  nilai  atau  indeks  dari  sensor  DHT11,  LDR,  dan  Ph  Meter  yang  dikirimkan  oleh  NodeMCU ESP8266  ke database melalui  API  ditampilkan  pada website .  Sistem  ini  dapat  di  akses  melalui  laptop maupun smartphone . Dari hasil pengujian diambil kesimpulan bahwa dengan adanya sistem pemantauan ini dapat mempermudah petani walet dalam memantau kondisi rumah walet yang berkaitan dengan suhu, kelembapan, cahaya, dan ph air.

## R EFERENCES
[1]  Irwan, “Dampak Lingkungan Dalam Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kota Parepare,” 2021.
[2]  Eny Susilowati, “Pengaturan Terhadap Pembangunan Gedung Sarang Burung Walet Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah,” Moral.  J. Ilmu Huk. , 2018.
[3]  V. B. Kusnandar, “Sarang Burung Walet Jadi Andalan Ekspor Sektor Peternakan RI,” 2021. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/08/sarang-burung-walet-jadi-andalan-ekspor-sektor-peternakan-ri  (accessed Mar. 24, 2021).
[4]  P. T. Ningsih, Tadjuddin, and A. W. Indrawan, “Rancang Bangun Sistem Kontrol Suhu dan Kelembaban Sarang Burung Walet Berbasis Internet Of Things,” Pros. Semin. Nas. Tek. Elektro dan Inform. 2021 , no. September, pp. 251–257, 2021.
[5]  S. Hamdi, Ikhwan Ruslianto, “Sistem Pemantauan dan Pengontrolan pada Rumah Budi Daya Burung Walet Berbasis Internet of Things,” vol. 10, pp. 320–331, 2022.
[6]  Admin, “Kolam atau wadah air,” 2020. https://www.ekawalet.com/read/58/budidaya-walet (accessed Apr. 26, 2022).
[7]  Z.  D.  Dewi  Lusita  Hidayati  Nurul,  Rohmah  F  mimin,  “Prototype  Smart  Home  Dengan  Modul  Nodemcu  Esp8266  Berbasis Internet of Things (Iot),” J. Tek. Inform. , p. 3, 2019.
[8]  Gabriel Sumampouw, R. D. Saputra, M. Sandy, A. M. Hidayat, R. Mukti, and Utomo., “Prototype Sistem Pengaturan Kecepatan Kipas  Dc  Otomatis  Menggunakan  Sensor  Pir,  Sensor  Ultrasonik,  Sensor  Dht11  Berbasis  Mikrokontroler  Arduino  Uno  Dan Nodemcu,” Electrician , vol. 16, no. 1, pp. 45–55, 2022, doi: 10.23960/elc.v16n1.2208.
[9]  N. Alamsyah, H. F. Rahmani, and Yeni, “Lampu Otomatis Menggunakan Sensor Cahaya Berbasis Arduino Uno dengan Alat Sensor LDR,” Formosa J. Appl. Sci. , vol. 1, no. 5, pp. 703–712, 2022, doi: 10.55927/fjas.v1i5.1444.
[10] Lilia wati dewi pratami, Her Gumiwang Ariswati, and Dyah Titisari, “Effect of Temperature on pH Meter Based on Arduino Uno With  Internal  Calibration,” J.  Electron.  Electromed.  Eng.  Med.  Informatics ,  vol.  2,  no.  1,  pp.  23–27,  2020,  doi: 10.35882/jeeemi.v2i1.5.
[11] N.  Kurniasari  and  J.  P.  Sugiono,  “Deteksi  Jalur  Yang  Terputus  Pada  Rangkaian  Listrik  Dalam  Pcb  Menggunakan  Metode Convolutional Neural Network (Cnn),” Surabaya J. Sist. Cerdas dan Rekayasa , vol. 3, no. 1, pp. 2656–7504, 2021.
[12] S. R. U. . S. Theodorus S Kalengkongan, Dringhuzen J. Mamahit, “Rancang Bangun Alat Deteksi Kebisingan Berbasis Arduino Uno,” J. Tek. Elektro dan Komput., vol. 7, no. 2, pp. 183–188, 2018
[13] S. R. U. . S. Theodorus S Kalengkongan, Dringhuzen J. Mamahit, “Rancang Bangun Alat Deteksi Kebisingan Berbasis Arduino Uno,” J. Tek. Elektro dan Komput. , vol. 7, no. 2, pp. 183–188, 2018.
[14] A.  C,  “Apa  Itu  cPanel?  Panduan  cPanel  Lengkap  untuk  Pemula,”  2023.  https://www.hostinger.co.id/tutorial/apa-itu-cpanel (accessed Feb. 02, 2023).
[15] Muddin, I. R., & Muryanto, S. (2021). Pemanfaatan Media Website Sebagai Promosi Penjualan Alat Pancing Muara Pancing Disaat Pandemi Covid-19 Di Kiringan RT 01/RW 06 Boyolali. SENYUM BOYOLALI , 2 (1), 26-32.