## REVITALISASI SPAM TANJUNG  DALAM I PDAM TIRTA PRABUJAYA DI KOTA PRABUMULIH DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET MDGs 2015

## THE REVITALIZATION OF WATER SUPPLY SYSTEM AT TANJUNG DALAM I, PDAM TIRTA PRABUJAYA, PRABUMULIH CITY
FOR MDGs TARGET ACHIEVEMENT 2015
*1 Merri Jayanti dan 2 Arwin Sabar Program Studi Magister Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung,
Jl Ganesha 10 Bandung 40132 e-mail: 1 merrijayanti@yahoo.com dan 2 arwinsabar@yahoo.com
Abstrak: Adanya  peningkatan  status  Kota  Prabumulih  dari  Kota  Administratif  Kabupaten  Muara  Enim, menjadi Kota Tingkat II merupakan salah satu  indikator utama meningkatnya permintaan akan kebutuhan air minum.  Selain  itu,  terjadi  ancaman  keberlanjutan  air  dari  segi  kualitas  akibat  adanya  pengaruh  ekstrimitas debit  pada  zona  hujan  mooson sehingga  tingkat  kekeruhan  air  semakin  tinggi.  Hal  ini  secara  langsung mempengaruhi  produksi  air  minum  (baik  kualitas,  kuantitas  dan  kontinuitas)  yang  disediakan  oleh  SPAM, PDAM  Tirta  Prabujaya  Kota  Prabumulih.  Saat  ini,  cakupan  Layanan  PDAM  baru  mencapai  18%  dari  total penduduk    158.304  jiwa  (2011).  Pendistribusiaan  air  PDAM  kepada  masyarakat  juga  kurang  merata dikarenakan  kekurangan  sarana  dan  prasarana  terutama  sarana  pengambilan  air  baku  dari  Intake  dengan kapasitas terpasang 60 liter/detik, hanya dapat berproduksi 32 liter/detik. Padahal air minum sangat diperlukan untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  Rencana  Induk  Pengembangan  SPAM yang  didasarkan  pada  kriteria  desain  dan  proyeksi  kebutuhan  air  minum  pada  satu  periode  yang  dibagi beberapa  tahapan.  Penelitian  ini  membahas  mengenai  RIP-SPAM  untuk  jangka  pendek  dalam  rangka pencapaian target MDGs 2015 yakni 70% penduduk terlayani. Hasil penelitian menunjukkan pada 2015, Kota Prabumulih  akan  memiliki  penduduk  sebesar  175.942  jiwa  dengan  kebutuhan  air  minum  rata-rata  327,10 liter/detik.  Arahan  RIP-SPAM  jangka  pendek  dilakukan  dengan  revitalisasi  SPAM  Tanjung  Dalam  I,  yaitu dengan  transmisi  air  baku  dan  revitalisasi  prasedimentasi.  Adapun  revitalisasi  transmisi  air  baku  dapat dilaksanakan dengan dua alternatif yaitu dengan penambahan booster pada jalur transmisi atau penambahan pompa yang dipasang paralel (Q 60 liter/detik). Sedangkan revitalisasi prasedimentasi sangat diperlukan untuk menjamin  kualitas  air  akibat  tingkat  kekeruhan  yang  tinggi  terutama  pada  musim  penghujan  dengan penambahan  kompartemen  prasedimentasi.  Dengan  skenario  pengembangan  SPAM,  penduduk  Prabumulih dilayani sebanyak 71,25% pada 2015 (melebihi target MDGs).
Kata  kunci: Sistem  Penyediaan  Air  Minum  (SPAM),  Air  baku,  Intake,  Revitalisasi  SPAM,  Transmissi,  IPA, Kekeruhan Air, Prasedimentasi
Abstract: The increasing status, Prabumulih City from Administrative City of Muara Enim District become City in  Level  II  is  one  of  the  main  factors  in  increasing  demand  of  water  needs.  Besides,  the  threat  of  water sustainability in quality terms due to extremities discharge in mooson rain zone,cause higher of turbidity water level.  it  directly  affects  water    production(both  in  terms  of  quality,  quantity,  and  continuity)  which  should  be provided by SPAM, PDAM Tirta Prabujaya, Prabumulih City. Today, services scope of PDAM had just reached 18% from 158.304 inhabitants(2011). Water distribution from PDAM to the citizen still prevalent due to lack of facilities  and  infrastructure,  especially  in  taking  raw  water  from  the  intake  which  have  installed  capacity  60 litres/sec, only produce 32 litres/sec. Though water is needed to meet the needs of the community. Therefore, so important  to  have  Master  Plan  of  Water  Supply  System  Development  (RIP-SPAM)  PDAM  that  is  based  on design criteria and water demand projections in a period which is divided into several stages. This study will discuss the RIP-SPAM for MDGs target achievement  2015, 70% of inhabitants is serviced. The results showed that in 2015, about 175.942  inhabitants with drinking water needs of an average 327,10 litres/sec.  Direction of a  master  plan  of  SPAM  development  for  the  short-term  is  done  by  revitalizing  SPAM  Tanjung  Dalam  I,  by revitalization of raw-water transmission and prasedimentation. Revitalization of raw water transmission can be implemented with two alternatives, by using the additional booster in transmission line or using the additional pumps  which  is  installed  in  parallel  (Q  60  litres/sec).  Meanwhile,  revitalization  of  prasedimentation  is  very important  to  ensure  water  quality  due  to  extremities  discharge  which  cause  higher  turbidity  water  level,
especially in rainy season, by  building  prasedimetation compartment. By the development of scenario SPAM, Prabumulih city residents will be served as much as 71,25% in 2015 (exceeds the target MDGs).
Keywords: Water Supply System (SPAM), Raw-water , Intake, Revitalization SPAM, Transmission, IPA (Water Treatment Plan), Turbidity Water, Prasedimentation

## PENDAHULUAN
Semakin  berkembangan  suatu  kota  dan  adanya  pengaruh  perubahan  iklim  secara  signifikan dapat  mengurangi  persediaan  air  dan  mempengaruhi  permintaan  akan  kebutuhan  air  minum. Penyediaan  air  minum  sebagai  salah  satu  kebutuhan  pokok  manusia,  sangat  penting  dalam meningkatkan  kualitas  kehidupan  manusia.  Setelah  dievaluasi,  ketahanan  sistem  air  bersih  dan sanitasi terhadap perubahan iklim dengan perkiraan tahun 2020 dan 2030, menunjukkan bahwa sangat sedikit teknologi yang tahan terhadap perubahan iklim dan keberlanjutan terhadap kemajuan saat ini terhadap target MDGs (Howard dkk, 2010).
Saat  ini,  sebagian  besar  masyarakat  Prabumulih  sulit  untuk  mendapatkan  air  bersih  yang sehat,  berkualitas  serta  kontinu  mengalir.  Penyebabnya  adalah  faktor  lokasi  penduduk  yang  cukup jauh dari sumber air, menurunnya kualitas dan kuantitas debit air baku yang berasal dari sumur-sumur tadah  hujan  milik  warga  dan  sungai-sungai  kecil  terutama  pada  musim  kemarau.  Padahal  air  bersih sangat  diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  baik  dari  segi  kualitas,  kuantitas,  dan kontinuitas.Untuk memenuhi kebutuhan ini, masyarakat setempat hanya mengandalkan pelayanan air bersih  dari  pemerintah  melalui  PDAM  Tirta  Prabujaya  kota  Prabumulih.  Namun,  Kondisi  PDAM dengan  kapasitas  terpasang  (60  liter/detik  hanya  dapat  berproduksi  32 liter/detik)  tidak  cukup  untuk memenuhi permintaan masyarakat yang kekurangan air bersih.
Sehingga  dibutuhkan  strategi  yang  adaptif,  yakni  menemukan  sumber-sumber  baru  untuk produksi air minum (Ramaker dkk, 2005). Selain itu, diperlukan strategi perencanaan sumber air baku dan  pengembangan  SPAM  Kota  Prabumulih  yang  adaptif  terhadap  pengaruh  perubahan  iklim sehingga  dapat  memenuhi  kebutuhan  air  minum  Kota  Prabumulih  dari  segi  kualitas,  kuantitas, kontinuitas  sepanjang  tahun,  dan  harga  kompetitif  serta  dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan infrastruktur  air  minum  yang  berkelanjutan.  Selain  itu,  sistem  penyediaan  air  minum  membutuhkan infrastruktur yang digunakan untuk produksi, transmisi, pengolahan, dan distribusi untuk dikonsumsi dengan nilai ekonomi yang baik (Ramos dkk, 2010).
Gambar 1. Kriteria Desain Pengembangan SPAM (Sabar, 2009)
Oleh karena itu, dibutuhkan Rencana Induk Pengembangan SPAM (RIP-SPAM) berdasarkan pada  kriteria  desain  pengembangan  SPAM,  seperti  pada Gambar  1 dan  proyeksi  kebutuhan  air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan:
1. Program Jangka Pendek (2012-2015): Revitalisasi SPAM Tanjung Dalam I; Pengoperasian SPAM Tanjung Dalam II (Q 60 liter/detik) mulai tahun 2013; dan Pengoperasian SPAM Payuputat (Q 75 liter/detik) pada tahun 2014.
2. Program Jangka Menengah (2016-2020): Peningkatan kapasitas SPAM Tanjung Dalam II (Q 120 liter/detik)  dan  SPAM  Payuputat    (Q  150  liter/detik);    Pembangunan  Reservoir  distribusi Tamansari, Cambai, Bima dan Majasari untuk zona utara, tengah dan selatan.
3. Program Jangka Panjang (2020-2030): Peningkatan kapasitas SPAM Tanjung Dalam I (2x60 lps), SPAM  Tanjung  Dalam  II  (180  lps)  dan  SPAM    Payuputat  (  300  l/det);  Pengembangan  sistem distribusi sekunder dan tersier
Pada  penelitian  ini  akan  dibahas  mengenai  RIP-SPAM  jangka  pendek  dalam  upaya revitalisasi SPAM Tanjung Dalam I untuk peningkatan pelayanan pada tahun 2015 demi pencapaian target  MDGs.  Pada  target  MDGs  ke  7  :  Memastikan  Kelestarian  Lingkungan  Hidup,  pada  bagian ketiga,  yakni  menurunkan  hingga  setengahnya  proporsi  rumah  tangga  tanpa  akses  berkelanjutan terhadap  air  minum  layak  dan  sanitasi  layak  hingga  tahun  2015.  Secara  nasional,  pada  tahun  2011, untuk  perkotaan,  hanya  49,82  %  yang  memiliki  akses  aman  terhadap  pelayanan  air  minum. Sedangkan  target  MDGs  2015,  akses  aman  air  minum  perkotaan  mencapai  78,19  %.  Untuk  Kota Prabumulih, Sumatera Selatan diketahui bahwa baru sekitar 48,53% memiliki akses aman air minum (PDAM Kota Prabumulih, 2011), sehingga untuk target MDGs diharapkan penduduk yang memiliki akses terhadap air minum mencapai 70 %.

## METODOLOGI
Lokasi  penelitian  adalah  Kota  Prabumulih,  yang  terletak  antara  3’-4’  Lintang  Selatan  dan 104’-105’  Bujur  Timur.  Kota  Prabumulih  terbentuk  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  6  tahun 2001, yang merupakan  pecahan dari Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Luas Kota Prabumulih  adalah  434,46  Km 2 .  Pada  tahun  2011,  jumlah  penduduk  Kota  Prabumulih  mencapai 158.304 jiwa.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memperoleh rumusan rencana induk SPAM  yang  sesuai  dengan  kaidah  SPAM  berkelanjutan,  dengan  bantuan  software  pada    Microsoft Excel  by  Windows  7,  Google  Earth,  Auto-Cad  2007,  ArcMAP  10.1  dan  program  komputer  lainnya yang  relevan.  Meskipun  demikian  pendekatan  kualitatif juga  tetap  digunakan  sepanjang  mendukung pelaksanaan penelitian ini (Moleong, 2010).
Kebutuhan  air  semakin  lama  semakin  meningkat  sesuai  dengan  bertambahnya  jumlah penduduk.  Sehingga  proyeksi  jumlah  penduduk  dan  fasilitas  sangat  diperlukan  dalam  evaluasi  dan rencana peningkatan pelayanan air minum. Beberapa faktor yang mempengaruhi proyeksi penduduk adalah:  jumlah  penduduk  dalam  suatu  wilayah,  kecepatan  pertambahan  penduduk,  kurun  waktu proyeksi.  Terdapat  beberapa  macam  metode  proyeksi  penduduk  antara  lain  Metode  Aritmatik, Geometris, Least Square, Eksponensial, Logaritmik dan Regresi Linier (Permen PU 18, 2007). Untuk mendapatkan  metode  proyeksi  penduduk  yang  tepat  dan  dapat  dianggap  mewakili  pertumbuhan penduduk,  maka  perlu  dipertimbangkan  faktor  penting,  antara  lain  nilai  standar  deviasi,  faktor korelasi tertinggi, dan tingkat pertumbuhan kota.  Proyeksi penduduk dilakukan untuk memperkirakan jumlah  kebutuhan  air  minum  selama  periode  perencanaan  RIP-SPAM  selama  20  tahun,  yaitu  2010- 2030.
Setelah  mendapatkan  jumlah  penduduk  proyeksi,  dilakukan  analisis  proyeksi  fasilitas  non domestik yang digunakan untuk menentukan kebutuhan air non domestik. Fasilitas non domestik yang mempengaruhi pelayanan air minum di Kota Prabumulih antara lain fasilitas pendidikan, peribadatan, kesehatan, perkantoran, perdagangan, olah raga, budaya dan industri. Selanjutnya, dilakukan analisis proyeksi  kebutuhan  air  minum  masyarakat  yang  terdiri  dari  kebutuhan  air  domestik,  non  domestik, dan kehilangan air.
Analisis  kebutuhan  air  non  domestik  dilakukan  dengan  mengacu  pada  proyeksi  jumlah fasilitas  non  domestik  dan  standar  kebutuhan  air  non  domestik  yang  terdapat  pada  SK  SNI  Air Minum. Kebutuhan air domestik di Kota Prabumulih masih dilayani oleh sambungan langsung rumah tangga dan hidran umum. Konsumsi atau tingkat pemakaian air minum pada dasarnya berbeda untuk setiap daerah karena sangat tergantung kepada pola konsumsi sehari-hari. Namun berdasarkan analisis data historis pemakaian air minum nasional maka tingkat konsumsi air minum dapat diklasifikasikan berdasarkan kategori kota dan jumlah penduduk (Hasil Modifikasi SK-SNI, dan Perhitungan manual), seperti pada Tabel 1 .
Tabel 1. Standar Kebutuhan Air berdasarkan Kategori Kota dan Jumlah Penduduk
No. Kriteria Kota Pemakaian air (l/det) Jumlah Pemakaian Air (l/org/hari) Kebutuhan air Per SR (l/k/hari) (1 SR = 5 org) Jumlah Penduduk 1 Pusat Pertumbuhan 1 86,4 432 1.000 2 Kota Kecamatan 1,1 95,04 475,2 3.000 3 Kota Kecamatan 1,2 103,68 518,4 15.000 4 Kota Kecil 1,3 112,32 561,6 25.000 5 Kota Kecil 1,4 120,96 604,8 30.000 6 Kota Kecil 1,5 129,6 648 70.000 7 Kota Sedang 1,6 138,24 691,2 100.000 8 Kota Sedang 1,7 146,88 734,4 250.000 9 Kota Sedang 1,8 155,52 777,6 500.000 10 Kota Besar 1,9 164,16 820,8 501.000 11 Kota Besar 2 172,8 864 1.000.000 12 Kota Metropolitan 2,1 181,44 907,2 1.001.000 13 Kota Metropolitan 2,2 190,08 950,4 > 1.001.000
Dalam  Rencana  Induk  Pengembangan  SPAM  (RIP-SPAM)  Kota  Prabumulih  untuk  Jangka Pendek  akan  dilakukan  revitalisasi  SPAM  Tanjung  Dalam  I  dengan  revitalisasi  transmissi  air  baku dan  revitalisasi  prasedimentasi.  Dengan  adanya  2  alternatif  pilihan ini, diharapkan  bisa  mengalirkan air  sebesar  60  liter/detik  untuk  memnuhi  kebutuhan  air  dan  meningkatkan  pelayanan  air  minum  di Kota Prabumulih. Pada sistem transmisi eksisting baik dengan penambahan booster ataupun alternatif penambahan  pompa,  dibutuhkan  analisis  perhitungan  kehilangan  energi  yang  terjadi  ketika  air  baku ditransmisikan.
Pada  sistem  jaringan  perpipaan,  terdapat  sejumlah  faktor  penting  yang  mempengaruhi  gaya tekan  air  dan  besarnya  tergantung  pada  sifat  fluida  yang  melalui  pipa,  kecepatan  aliran,  kekasaran pipa,  panjang  dan  diameter  pipa.  Sehingga  pada  jalur  sepanjang  perpipaan  seringkali  terjadi kehilangan  energi  dan  gaya  tekan  signifikan.  Adapun  formula  kehilangan  energi  ( headloss )  yang sering  digunakan  adalah  formula  Hazen-Williams  yang  dikembangkan  atas  dasar  empiris  dan umumnya  hanya  digunakan  pada  kondisi  aliran  turbulen.  Formula  ini  banyak  digunakan  dalam permodelan  distribusi  air  minum  terutama  di  Amerika  Serikat.  Formula  Hazen-Williams  umumnya digunakan untuk ukuran diameter pipa ≥ 50 mm. Formula Hazen-Williams sebagai berikut:
Rumus :
Q = 0,2785.C.D 2.63 .(H/L) 0.54 .....................................( Persamaan 1 ) Dimana : Q = debit (m 3 /s)
C = faktor kekasaran relatif Hazen Williams D = diameter Pipa (ft, m)
H = kehilangan energi karena faktor gesekan (ft, m) L = jarak antara titik 1 ke titik 2 (ft, m)
Formula  Hazen-Williams  menggunakan  variabel  yang  sama  dengan  yang  digunakan  pada formula Darcy-Weisbach. Namun, pada formula Hazen-Williams faktor/koefisien (C) yang digunakan tergantung  dari  kekasaran  relatif  pipa.  Faktor  C  yang  semakin  besar  menunjukkan  pipa  semakin mulus,  sedangkan  faktor  C  yang  semakin  rendah  menunjukkan  pipa  semakin  kasar  (Walski,  2009). Persamaan Hazen-Williams sangat sering digunakan dalam desain maupun analisis tekanan dari suatu sistem  perpipaan.  Persamaan  ini  dikembangkan  secara  eksperimental.  Oleh  karena  itu,  terdapat keterbatasan  yaitu  tidak  dapat  digunakan  untuk  fluida  selain  air  dan  hanya  dalam  temperatur  yang biasanya  dialami  sistem  air  minum.  Persamaan  Hazen  Williams  secara  empiris  menyatakan  bahwa debit yang mengalir di dalam pipa sebanding dengan diameter pipa dan kemiringan hidrolis (S) yang dinyatakan sebagai kehilangan tekanan (Hl) dibagi dengan panjang pipa (L) atau S=(Hl/L).
Kecepatan  aliran  di  dalam  pipa  juga  harus  diperhitungkan.  Kecepatan  aliran  minimum  di dalam  pipa  adalah  0,3  m/dtk,  sedangkan  kecepatan  aliran  maksimum  berkisar  antara  3  -  6  m/dtk tergantung  dari  jenis  pipa  yang  digunakan. Pipa  transmisi  dari  intake  Tanjung  Dalam  I  ke  IPA menggunakan pipa PVC, dan DCIP, sehingga kecepatan maksimumnya 3 m/dtk.
Gambar 2. Penggambaran Komponen Head (EGL dan HGL) Sepanjang Pipa
Setiap titik  di  dalam  sistem  hidrolika  memiliki  nilai head tertentu. Gambar  2 menunjukkan penggambaran  komponen-komponen  Head  (EGL  dan  HGL),  dengan  total  head  bernilai  sama sepanjang pipa. Di dalam sistem hidrolika dikenal juga istilah lain yaitu EGL ( energy grade line ) dan HGL ( hydraulic grade line ). EGL atau garis energi adalah pernyataan grafis dari energi di tiap bagian. Sedangkan  jumlah  dari  head  elevasi  dan  head  tekanan  menghasilkan  suatu  nilai  HGL,  yang menunjukkan ketinggian air yang naik di dalam suatu tabung kecil yang melekat pada suatu pipa dan terbuka terhadap atmosfer (Walski, 2002).
Selain  revitalisasi  sistem  transmissi  air  baku  Tanjung  Dalam  I,  juga  sangat  perlu  dilakukan revitalisasi  prasedimentasi  dengan  penambahan  kompartemen  prasedimentasi  untuk  memperbaiki kualitas air minum dan mencegah terjadinya ekstrimitas debit banjir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Proyeksi Penduduk
Rata-rata  pertambahan  penduduk  Kota  Prabumulih  dari  tahun  2002  hingga  2011  adalah 33.012  jiwa/tahun,  dengan  persentase  pertambahan  penduduk  sebanyak  2,68  %  per  tahun. Berdasarkan data penduduk tahun 2002, dihitung kembali jumlah penduduk per tahun dari tahun 2002 sampai  dengan  2011  dengan  menggunakan  metode  aritmatik,  geometrik,  least  square,  eksponensial, logaritmik dan regresi linier. Berikut ini adalah tabel perbandingan keenam metode proyeksi.
Berdasarkan  perhitungan  standar  deviasi  pada  keenam  metode  proyeksi,  standar  deviasi terkecil adalah hasil perhitungan proyeksi dengan metode Geometrik, sehingga untuk memperkirakan jumlah  Kota  Prabumulih  dipilih  metode  Geometrik.  Berdasarkan  periode  RIP-SPAM,  maka  pada tahun 2030, penduduk Kota Prabumulih diperkirakan mencapai 261.463 jiwa. Sedangkan untuk RIP- SPAM jangka pendek MDGs 2015 penduduk mencapai 175.942 jiwa.

## Laju Kebutuhan Air Minum Kota Prabumulih
Untuk RIP-SPAM jangka pendek Kota Prabumulih, perhitungan kebutuhan air domestik, non domestik, dan kehilangan air   dari tahun 2011 hingga 2015 dapat dilihat pada Tabel 2. Pada tahun 2015 , jumlah penduduk Kota Prabumulih mencapai 175.942 jiwa dengan kebutuhan air minum pada sambungan rumah tangga mencapai 213,82 liter/detik dan untuk keran umum adalah 3,34 liter/detik. Sehingga  kebutuhan  air  domestik  Kota  Prabumulih  mencapai  217,17  liter/detik.  Sedangkan,  untuk kebutuhan  non  domestik  Kota  Prabumulih  sebesar  19,55  liter/detik.  Dengan  tingkat  kehilangan  air sebesar 20%,kebutuhan air minum rata-rata Kota Prabumulih pada tahun 2015 adalah sebesar 327,10 liter/detik.
Tabel 2. Rekapitulasi Kebutuhan Air Kota Prabumulih
No. Uraian Satuan PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM PERTAHUN 2011 2015 2020 2025 2030 1 Jumlah Penduduk Jiwa 158.304 162.540 166.890 171.356 175.942 Persentase Pelayanan % 18% 70% 80% 80% 85% Penduduk Terlayani Jiwa 285 1.138 1.335 1.371 1.496 2 Keb.Domestik 1. Sam. Rumah Ltr/hari 3.799.296 18.473.904 25.699.593 35.055.373 42.226.255 2. Hidran Umum Ltr/hari 288.746 2.132 287.313 286.629 285.517
No. Uraian Satuan PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM PERTAHUN 2011 2015 2020 2025 2030 Total Keb.Domestik Ltr/hari 4.088.042 18.476.036 25.986.907 35.342.002 42.511.773 Ltr/dtk 47,32 213,84 300,77 409,05 492,03 3 Keb.Non Domestik 1. Fas. Pendidikan Ltr/hari 371.930,00 413.420,40 471.779,20 538.375,97 614.373,61 2. Fas. Peribadatan Ltr/hari 190.200,00 206.098,62 235.191,68 268.391,55 306.277,94 3. Fas. Kesehatan Ltr/hari 120.600,00 130.543,56 148.971,20 170.000,11 193.997,48 4. Fas. Perdagangan Jasa Ltr/hari 285.532,00 307.837,56 349.174,77 396.347,18 450.178,49 5. Fas. Umum, Rek dll Ltr/hari 626.500,00 626.500,00 1.374.216,10 1.568.201,68 1.789.570,44 6. Kegiatan Industri Ltr/hari 4.530,00 4.914,33 5.608,04 6.399,67 7.303,06 Total Keb.Non Domestik Ltr/hari 1.599.292 1.689.314 2.584.941 2.947.716 3.361.701 Ltr/dtk 18,51 19,55 29,92 34,12 38,91 4 Keb. Perkotaan 1. Hidran Kebakaran Ltr/hari 408.804,25 1.876.209,74 2.598.690,65 3.534.200,21 4.251.177,29 2. Tata Kota Ltr/hari 20.440,21 93.810,49 129.934,53 176.710,01 212.558,86 Total Keb. Perkotaan Ltr/hari 429.244,46 1.970.020,23 2.728.625,19 3.710.910,22 4.463.736,15 Ltr/dtk 4,97 22,80 31,58 42,95 51,66 5 Keb.Domestik+Non Domestik Ltr/hari 5.687.334 20.165.351 28.571.848 38.289.718 45.873.474 Ltr/dtk 65,83 233,40 330,69 443,17 530,94 6 Keb. Air Total Ltr/hari 6.116.578,96 22.135.371,17 31.300.472,70 42.000.628,52 50.337.210,02 Ltr/dtk 70,79 256,20 362,27 486,12 582,61 7 Kehilangan Air % 35,00 30,00 25,00 25,00 20,00 Ltr/dtk 24,78 76,86 90,57 121,53 116,52 8 Keb.Air Rata-rata Ltr/dtk 95,57 327,10 452,84 607,65 699,13 9 Keb. Air Maksimum Factor l/sec m3/day 1,10 105,13 9.083,12 1,10 366,36 31.653,58 1,10 498,13 43.038,15 1,10 668,41 57.750,86 1,10 769,04 66.445,12 10 Keb.Air  Jam Puncak Factor 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 l/sec 167,25 582,85 792,47 1.063,38 1.223,47 m3/day 14.450,42 50.357,97 68.469,78 91.876,37 105.708,14

## Revitalisasi SPAM Tanjung Dalam I Kota Prabumulih
Pada  kondisi  eksisting,  sumber  air  baku  berasal  dari  Sungai  Lematang  dengan  kapasitas terpasang  sebesar    60  liter/detik  namun  hanya  mampu  berproduksi  sebesar  34  liter/detik.  Selain  itu, adanya  pengaruh  ektrimitas  debit  pada  zona  hujan  mooson  secara  signifikan  tidak  berpengaruh terhadap  sensitifitas  paket  tretment  SPAM  sehingga  tingkat  kekeruhan  air  semakin  tinggi  (musim penghujan).    Sehingga,    diperlukan    Revitalisasi  SPAM  Tanjung  Dalam  I  untuk  meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas air baku.
Berdasarkan  simulasi  perhitungan  sistem  transmisi  eksisting  pada  intake  Tanjung  Dalam  I, dapat diketahui bahwa kapasitas air baku yang sampai ke IPA hanya sebesar 34 l/detik (dari kapasitas terpasang 60 liter/detik). Kehilangan energi pada saat transmisi air baku terlihat pada Gambar 3. Adanya  permasalahan  eksisting  pada  SPAM  Tanjung  Dalam  I  ini,  dimungkinkan  juga dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya :
 Adanya degradasi transmissi air baku,  menyebabkan  air baku hanya dapat diolah 32 liter/detik, dari kapasitas terpasang 60 liter/detik.
 Pengaruh  faktor  usia  pipa  dan  tingkat  pemakaian  pompa  yang  telah  mencapai  21  tahun  lebih, sehingga head pompa dan kekasaran pipa menurun.
 Terjadinya degradasi fungsi prasedimentasi akibat terjadinya peningkatan kekeruhan air.
 Tingkat kekeruhan air yang relatif tinggi, terutama pada musim penghujan.
Gambar 3 . Hubungan antara head (EGL dan HGL) dan jarak Intake ke IPA PDAM
Secara umum, revitalisasi SPAM Tanjung Dalam  I, dapat dilakukan  dengan cara revitalisasi transmisi  air  baku  dan  revitalisasi  prasedimentasi.  Adapun  revitalisasi  transmisi  air  baku  dapat dilaksanakan  dengan  dua  alternatif  yaitu  dengan  penambahan  booster  pada  jarak  8  km  dari  lokasi intake  atau  dengan  penambahan  pompa  yang  dipasang  paralel  (Q  60  liter/detik).  Sedangkan  untuk revitalisasi  prasedimentasi  dapat  dilakukan  dengan  cara  menurunkan  kapasitas  produksi  air  pada musim  hujan  yaitu  menggunakan  penjepit  debit;  dan  dengan  perbaikan  Instalasi  Prased  yaitu penambahan kompartemen prasedimentasi.

## a. Revitalisasi Transmisi Air Baku
Secara  garis  besar  terdapat  beberapa  alternatif  solusi  sesuai  dengan  simulasi  analisis  sistem transmisi untuk mendapatkan kapasitas debit maksimal (60 liter/detik) yaitu :
1. Alternatif 1 : Revitalisasi dengan penambahan Booster (diantara intake dan IPA, pada jarak 8 km dari  Intake)  dengan  pompa  60lps  -  head  30m.  Adapun  skema  revitalisasinya  dapat  dilihat  pada Gambar 4 , sedangkan profil hidrolis dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 4. Skema Alternatif Revitalisasi dengan Penambahan Booster (Alternatif 1)
Gambar 5. Profil Hidrolis Sistem Transmisi (Alternatif 1)
Berdasarkan hasil simulasi sistem transmisi,  maka didapatkan sisa tekan adalah sebesar 14,956 m, yang dilakukan dengan 2 kali pemompaan.
2. Alternatif  2 :  Revitalisasi  dengan  Pompa  diperkuat,  yaitu  penambahan  pompa  transmisi karakteristik  sama  (pompa  60  lps  –  head  80  m)  yang  dipasang  paralel.  Adapun  skema revitalisasinya dapat dilihat pada Gambar 6 , sedangkan profil hidrolis dapat dilihat pada Gambar 7.
EL  0,00 Datum 12 Km 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 Hea d (m ) Jarak (m) Head Vs Jarak (Q terpasang = 60 lps) Elevasi (m) HGL EGL HGL = 45,6486 m EGL = 45,6509 m INTAKE  & PRASED IPA PDAM HGL = 87,7900 m EGL = 87,7923 m 12,000 KM TANJUNG DALAM I POMPA : Q 60 lps - 80 m (+1 Pompa Cadangan) -IPA PDAM- RESERVOIR KEDASIH
BOOSTER Tj Dalam I
POMPA : Q 60 lps - 30 m (+1 Pompa Cadangan) TRANSMISI Ø 300mm 8km, 60 lps TRANSMISI Ø 300mm 4km, 60 lps
Gambar 6. Skema Alternatif Revitalisasi dengan Pompa Diperkuat (Alternatif 2)
Gambar 7 . Profil Hidrolis Sistem Transmisi (Alternatif 2)
Berdasarkan  hasil  simulasi  sistem  transmisi,  jika  pompa  diperkuat  tanpa  adanya  penggantian  pipa, maka  dapat  menyebabkan  pecahnya  pipa.  Sehingga  alternatif  penambahan  pompa  yang  dipasang paralel ini, juga memerlukan penggantian beberapa segmen pipa pada jalur transmisi. Adapun segmen pipa  yang  perlu  diganti  adalah    pada  jarak  5-6  km;  7,5-8,5  km;  10-12  km)  dari    Intake.  Sisa  tekan yang dihasilkan adalah sebesar 10,1 m, yang dilakukan dengan 1 kali pemompaan.
Secara umum, perbandingan revitalisasi transmisi air baku ini, dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3 . Perbandingan Alternatif Revitalisasi Dengan Peningkatan Kapasitas Transmisi
No Alternatif Revitalisasi Keutungan Kerugian 1. Penambahan Booster (1 pompa + 1 cadangan)  Lebih Aman terhadap resiko kebocoran
/ pipa pecah akibat tekanan yang meningkat.
 Umur rencana akan lebih panjang (awet)
 Kapasitas debit lebih mudah ditingkatkan
 Biaya pengoperasian akan lebih besar.
 Jika terjadi kebocoran, maka kontinuitas pelayanan akan terganggu.
 Perkiraan biaya pembangunan booster sekitar Rp. 1,1 Milyar.
2.
Pompa diperkuat, ditambah pompa (2 pompa paralel +1 cadangan)  Lebih Mudah dalam Pemeliharaan
 Kehilangan air dapat diminimalisasi
 Pengaliran dapat dialirkan 24 jam dengan sistem paralel.
 Debit meningkat, tekanan meningkat  bisa menyebabkan pipa bocor.
 Diperlukan pergantiaan pipa pada jarak (pada jarak 5-6km; 7,5-8,5 km; 10-12km dari Intake)
 Biaya penggantian pipa lebih besar & mahal, diperkirakan sekitar Rp. 1,9 Milyar
Dari  segi  teknis,  alternatif  1  yaitu  dengan  penambahan  booster  akan  lebih  menguntungkan  karena lebih aman dari resiko pecahnya pipa dan kapasitas debit akan lebih mudah ditingkatkan. Selain itu, kalkulasi biaya awal penambahan booster relatif lebih murah dibandingkan dengan penggantian pipa baru PVC sekitar 3,5 km dan adanya resiko pecahnya pipa.

## b. Revitalisasi Prasedimentasi
Tingginya tingkat kekeruhan air terutama pada musim penghujan akibat  pengaruh ektrimitas debit  pada  wilayah  perairan  sungai  lematang,  menyebabkan  paket  treatment  IPA  tidak  respon terhadap  perubahan  kualitas  air.  Sehingga  diperlukan  upaya  revitalisasi  prasedimentasi  diantara, dengan :
1. Menurunkan  kapasitas  produksi  air  terutama  pada  musim  hujan  yaitu  dengan  cara  menggunakan penjepit debit pada paket treatment instalasi prasedimentasi.
2. Perbaikan Instalasi Prased yaitu dengan penambahan kompartemen prasedimentasi.
POMPA H 80, Q 60 POMPA H 80, Q 60 TRANSMISI Ø 300 MM - 12 KM, 60 LPS -IPA PDAM- RESERVOIR KEDASIH 2 POMPA (Q 60 lps - 80 m) - Paralel (+1 Pompa Cadangan) EL  0,00 Datum 12 Km PDAM  Tirta  Prabujaya  1 Intake  Tj.Dalam  1 Head  Pompa  : +80 m EL +7,79 EL +41,86 HEAD :  +87,79 Profil Hidrolis HGL = 51,8486 m EGL = 51,8506 m HGL = 87,7900m EGL = 87,7923m Hf = 10,1
Adapun  alternatif  yang  paling  baik  untuk  revitalisasi  prasedimentasi  ini  adalah dengan  penambahan kompartemen  prasedimentasi.  Secara  umum  desain  pasedimentasi  yang  sesuai  pada  lokasi  Tanjung Dalam I adalah prasedimentasi tipe I dengan plate settler .

## Skenario Realisasi SPAM Kota Prabumulih
Pada  kondisi  eksisting,  sumber  air  baku  berasal  dari  Sungai  Lematang  dengan  kapasitas sebesar  60  liter/detik  (namun  hanya  berproduksi  sebesar  32  liter/detik)  menggunakan  sistem  IPA Tanjung Dalam I. Namun, untuk memenuhi laju permintaan dan meningkatkan pelayanan air minum, maka pemerintah Kota Prabumulih melalui PDAM Tirta Prabujaya membangun sistem IPA Tanjung Dalam  II  (2x60  liter/detik)  pada  2012,  dan  pada  2013,  sedang  dilakukan  pembangunan  sistem  IPA Payuputat (3x50 liter/detik). Diharapkan dengan adanya pembangunan sistem IPA Tanjung Dalam II dan Payuputat ini dapat menjawab konstrain akan pemenuhan kebutuhan air di kota Prabumulih.
Pada Rencana Induk Pengembangan SPAM jangka pendek Kota Prabumulih, perlu dilakukan Revitalisasi  Intake  Tanjung  Dalam  I  dan  juga  respon  teknologi  dengan  penambahan  kompartment prasedimentasi untuk memperbaiki kualitas produksi air yang diolah PDAM Kota  Prabumulih. Pada Revitalisasi  Tanjung  Dalam  I,  kapasitas  Intake  dapat  dioptimalisasi  menjadi  60    liter/detik. Peningkatan  kapasitas  transmisi  air  baku  dapat  dilakukan  dengan  penambahan  booster  pada  jalur transmisi. Adapun skenario pengembangan RIP-SPAM Kota Prabumulih untuk jangka pendek MDGs 2015 dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Skenario Realisasi SPAM Kota Prabumulih – Target MDGs 2015
No Kebutuhan Air Unit Skenario 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Penduduk Jiwa 158.304 162.540 166.890 171.356 175.942 Persentase Pelayanan % 18% 20% 30% 55,70% 71,25% Penduduk Terlayani Jiwa 28.495 32.508 50.067 77.110 123.159 Jumlah SR RT 5.699 6.502 10.013 15.422 24.632 Tingkat Kehilangan Air % 35% 35% 35% 30% 25% 2 Kebutuhan Air Baku Kehilangan Air l/det 24,78 29,67 41,64 51,34 65,42 Kebutuhan Total l/det 70,79 84,77 118,96 171,15 261,68 Kebutuhan Rata-rata l/det 95,57 114,44 160,60 222,49 327,10 Kebutuhan Maksimum l/det 105,13 125,89 176,66 244,74 359,81 Kebutuhan Jam Puncak l/det 167,25 200,27 281,05 389,36 572,43 3 Sumber Air Baku SPAM Tanjung Dalam I l/det 60 60 60 60 60 SPAM Tanjung Dalam II l/det 0 0 60 120 120 SPAM Payuputat l/det 0 0 0 75 150 Pengembangan Payuputat (2x75 lps) l/det 0 0 0 0 0 Total Ketersediaan Air l/det 60 60 120 255 330 Defisit / Surplus l/det -35,572 -53,352 -39,317 32,759 2,896

## KESIMPULAN
Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RIP-SPAM) merupakan suatu rencana jangka  panjang  (15-20  tahun)  yang  merupakan  bagian  atau tahap  awal dari  perencanaan  air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan. RIP-SPAM Kota Prabumulih jangka pendek merupakan  strategi  perencanaan  sumber  air  baku  dan  pengembangan  SPAM  Kota  Prabumulih  yang adaptif terhadap perubahan iklim yang dipengaruhi tipe hujan mooson dan equatorial.
Arahan  RIP-SPAM  Kota  Prabumulih  untuk  jangka  pendek  dilakukan  dengan  revitalisasi SPAM Tanjung Dalam  I yaitu dengan  revitalisasi transmisi air baku dan penambahan kompartemen prasedimentasi.  Alternatif  revitalisasi  transmisi  air  baku  terbaik  dari  segi  teknis  adalah  dengan penambahan  booster  pada  jarak  8  km  dari  lokasi  intake.  Sedangkan  untuk  menjamin  kualitas  air, diperlukan  revitalisasi  prasedimentasi  dengan  penambahan  kompartemen  prasedimentasi  sehingga kapasitas  treatment  IPA  akan  lebih  respon  terhadap  perubahan  iklim  akibat  adanya  pengaruh ekstrimitas debit dan konversi lahan pada wilayah Prabumulih.
Dengan adanya revitalisasi SPAM Tanjung Dalam ini, maka akan tercapai target RIP-SPAM jangka  pendek  MDGs  2015  yakni  70  %  terhadap  akses  aman    air  minum  penduduk  di  Kota Prabumulih.  Berdasarkan  skenario  pengembangan  SPAM,  Kota  Prabumulih  akan  terlayani  sebesar 71,25% (melebihi target MDGs).

## Daftar Pustaka
Akinol, Ol Aniyi., Atunde Ol A., Babatola E.B.,  O Ayoade., 2013. Demand for Potable Water in Ilaje Local Government  Area  Ondo  State,  Nigeria. Journal  of  Environment  and  Earth  Science  Vol.  3  No.1. Ilesha, Osun State. Nigeria
Arwin,  1977. Rencana  Sistem,  Pengolahan  Air  Minum  dan  Air  Buangan  Kota  Utara  Gorontalo. Institut Teknologi Bandung. Bandung. Indonesia.
-------., 2009. Iklim, Konversi Lahan dan Ancaman Banjir & Kekeringan di Kawasan Terbangun di Indonesia- Pidato Guru Besar Majelis  GB –ITB , 27 Febuari 2009
-------.,  2009. Tren  Global  Pembangunan  Infrastruktur  Sumber  Daya  Air  yang  Berkelanjutan .  Makalah disajikan  dalam  Diskusi  Pakar  Perumusan  Kebijakan  Eco-Efficient  Water  Infrastructure  Indonesia, Direktorat Pengairan dan Irigasi-Bappenas, Jakarta. 17 Des 2009.
Bradley, J. David., Bartram, K. Jamie., 2013. Monitoring,Concepts and Strategy Domestic Water and Sanitation as Water Security .http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/371/2002/201204
Fitria,  Laili.,  2012. Kajian  Strategis  Pengembangan  SPAM  Kota  Pontianak  (RIP-SPAM)  Dalam  Rangka Pencapaian Target MDGs 2015 . Institut Teknologi Bandung. Bandung. Indonesia. Frederick  N.-F.  Chou,.  ChiaWen  Wu.,  2011. Reducing  the  impacts  of  flood-induced  reservoir  turbidity  on  a regional water supply system . International Journal of Water Resources Vol 33;146–157 Howard, G., Charles, K., Pond, K., Brookshaw A., Hossain R., dan Bartram J., 2010. Securing 2020 Vision for 2030: Climate Change and Ensuring Resilience in  Water and Sanitation Services . Journal of Water and Climate Change. IWA Publishing. United States.
Kimwaga, Richard., Nobert, Joel., Kongo, Victor., Ngwisa, Mpembe., 2013. Meeting the water and sanitation MDGs:  a  study  of  human  resource  development  requirements  in  Tanzania .  International  Journal  of Water Policy Vol 15; 61–78
Menteri  Pekerjaan  Umum  RI,  2007. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  18  tentang  Penyelenggaraan Pengembangan SPAM . Indonesia. O.B  Akpor.,  M.Muchie.,  2011. Challenges  in  Meeting  the  MDGs:  The  Nigerian  Drinking  Water  Supply  and Distribution Sector . Journal of Environmental Science and Technology 4 (5) ; 480-489 Onda, Kyle., LoBuglio, Joe., Bartram, Jamie., 2012. Global Access to Safe Water: Accounting for Water Quality and  the  Resulting  Impact  on  MDG  Progress. International  Journal  of  Environmental  Research  and Public Health Vol 9; 880-894
Pemerintah  Kota  Prabumulih,  2012 .  Rencana  Tata  Ruang Kota  Prabumulih  Tahun  2012  –  2032. Prabumulih, Sumatera Selatan, Indonesia.
Peniwati,  Kirti.,    Brenner,  Werner.,  2008. Multi-decisions  rating  model:  Establishing  rescue  policies  for Regional  Drinking  Water  Companies  (PDAMs)  in  Indonesia .  European  Journal  of  Operational Research Vol 186 ; 1127–1136
Ramos,  H.  M.,  Mello,  M.,  dan  De,  P.  K.,  2010. Clean  Power  in  Water  Supply  Systems  as  A  Sustainable Solution: from Planning to Practical Implementation . Journal of Water Science & Technology: Water Supply, Vol. 10 No. 1. IWA Publishing. United States.
Shanty,  Debby.,  2011. Kajian  Pengelolaan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum  Oleh  UPTD-AM  Menuju  PDAM (Studi Kasus Kota Parigi). Institut Teknologi Surabaya. Surabaya. Indonesia.
Tamin,  2007. Kebijakan  Strategis  Pengembangan  Air  Minum  Di  Kawasan  Andalan  Kasus  Jagodetabek. Direktorat Pengembangan Air Minum,  Dirjen Cipta Karya-Departemen PU.