## ANALISA GANGGUAN HUBUNG SINGKAT SATU FASA KE TANAH PADA JARINGAN DISTRIBUSI 20 KV PT. PLN (PERSERO) SEBATIK MENGGUNAKAN SOFTWARE ETAP POWER STATION 12.6.0

## Tomi Samin
Jurusan Teknik Elektro Universitas Borneo Tarakan, Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia
email: tomi.elektro@gmail.com
Abstract—The  distribution  system  of  medium  voltage  20 kV  is  a  means  of  plant  to  the  consumer.  But  in  reality  the distribution  system  is  often  impaired  among  which  the  most common  is  the  one-phase  short  circuit  to  ground.  Therefore, short  circuit  analysis  is  required  to  determine  a  reliable protection  system  settings  to  localize  the  disorder.  Equipment protection  system  is  used  for  medium  power  distribution system  is  more  current  relays  and  relay  circuit  ground,  the relay function PMT instructed to open the event of disruption, so that the affected tissue can be separated from the network. In  this  final  project  will  discuss  about  the  analysis  of  single phase  short  circuit  to  ground  that  is  then  used  for  the determination of the protection relay settings on the secondary power distribution system PT. PLN Sebatik.
Keywords—The  distribution  system,  the  one-phase  short circuit to ground, relay settings
Intisari—Sistem  distribusi  tegangan  menengah  20  kV merupakan  alat  tanam  bagi  konsumen.  Namun  pada kenyataannya  sistem  distribusi  sering  mengalami  gangguan antara  yang  paling  umum  adalah  hubung  singkat  satu  fase ke ground. Oleh  karena itu, analisis hubungan  arus pendek diperlukan  untuk  mengetahui  pengaturan  sistem  proteksi yang  andal  untuk  melokalisasi  gangguan  tersebut.  Sistem proteksi  peralatan  yang  digunakan  untuk  sistem  distribusi tenaga  medium  lebih  banyak  relay  arus  dan  relay  circuit ground,  fungsi  relay  PMT  diinstruksikan  untuk  membuka acara  gangguan,  sehingga  jaringan  yang  terkena  dapat dipisahkan dari jaringan. Pada tugas akhir ini akan dibahas tentang analisis hubung singkat fase tunggal ke ground yang kemudian  digunakan  untuk  penentuan  setting  proteksi proteksi  pada  sistem  distribusi  tenaga  sekunder  PT.PLN Sebatik.
Kata  Kunci —Sistem  distribusi,  sirkuit  pendek  satu  fasa  ke ground, pengaturan relay

## I. PENDAHULUAN
Suatu gangguan di dalam peralatan listrik didefinisikan sebagai terjadinya suatu kerusakan di dalam jaringan  listrik  yang  menyebabkan  aliran  arus  listrik keluar  dari  saluran  yang  seharusnya.  Hubung  singkat merupakan  suatu  hubungan  abnormal  pada  impedansi yang relatif rendah terjadi secara kebetulan atau disengaja antara dua titik yang mempunyai potensial yang berbeda. Untuk  mengatasi  gangguan  tersebut,  perlu  dilakukan analisis  hubung  singkat  sehingga  sistem  Proteksi  yang tepat  pada  Sistem  Tenaga  Listrik  dapat  ditentukan. Analisis hubung singkat adalah analisis yang mempelajari kontribusi  arus  gangguan  hubung  singkat  yang  mungkin mengalir  pada  setiap  cabang  didalam  sistem  sewaktu gangguan hubung singkat  yang  mungkin terjadi di dalam
sistem  tenaga  listrik.    Berdasarkan  kesimetrisannya, gangguan  terdiri  dari  gangguan  simetris  dan  asimetris. Hubung  singkat  terjadi  akibat  dari  faktor  internal  dan faktor eksternal.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menentukan  arus hubung  singkat  gangguan  satu  fasa  ke  tanah,  dan  tingkat tegangan busbar selama gangguan  pada PT. PLN Sebatik untuk  menentukan  setelan  relai  arus  lebih  dan  relai hubung  tanah,  agar  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan bagi  PT.PLN  Sebatik  untuk  memperbaiki  kinerja  sistem proteksi  agar  dapat  menjaga  kontinuitas  pelayanan  daya kepada konsumen.

## II. LANDASAN TEORI
A. Sistem Distribusi Tenaga Listrik
Sistem  tenaga  listrik  terdiri  atas  tiga  bagian  utama yaitu  sistem  pembangkitan,  sistem  transmisi  dan  sistem distribusi.  Dari  ketiga  sistem  tersebut,  sistem  distribusi merupakan  bagian  yang  letaknya  paling  dekat  dengan konsumen,  fungsinya  adalah  menyalurkan  energi  listrik dari  distribusi  ke  konsumen.  Adapun  bagian-bagian  dari sistem  distribusi  tenaga  listrik  adalah  distribusi,  jaringan primer/jaringan tegangan menengah (JTM), transformator distribusi,  jaringan  sekunder/jarimgan  tegangan  rendah (JTR).

## B. Sistem Distribusi 20 kV
Keluaran  dari  trafo  daya  dikumpulkan  dulu  pada  Bus 20  KV  di  kubikel  Gardu  Induk  untuk  kemudian  di distribusikan  melalui  beberapa  penyulang  20  KV  ke konsumen  dengan  jaringan  berupa  Saluran  Udara Tegangan  Menengah  (SUTM)  atau  Saluran  Kabel Tegangan  Menengah  (SKTM).  Bila  terjadi  gangguan  itu biasanya  pada  sambungan  yang  akan  merupakan gangguan permanen.
C. Klasifikasi Sistem Jaringan Distribusi Jaringan  distribusi  dikategorikan  kedalam  beberapa jenis,  Tegangan  pengenalnya  dan  Konfigurasi  jaringan primer.  Dalam  kinfigurasi  jaringan  primer  ada  beberapa bagian  yaitu  Jaringan  Distribusi  Pola  Radial,  Jaringan Distribusi  Pola  loop,  Jaringan  Distribusi  Pola  Grid, Jaringan Distribusi Pola Spindel
Gambar 1. Jaringan Distribusi Pola Radial
Gambar 2. Jaringan Distribusi Pola Loop
Gambar 3. Jaringan Distribusi Pola Grid
Gambar 4. Jaringan Distribusi Pola Spindel
D. Gangguan Hubung Singkat
Gangguan  hubung  singkat  dapat  juga  terjadi  akibat adanya isolasi yang tembus atau rusak karena tidak tahan terhadap  tegangan  lebih,  baik  yang  berasal  dari  dalam (Tegangan  lebih  dan  arus  tak  normal)  maupun  yang berasal  dari  luar  (akibat  sambaran  petir).  Bila  gangguan hubung  singkat  dibiarkan  berlangsung  dengan  lama  pada suatu sistem daya, banyak pengaruh-pengaruh  yang tidak diinginkan  yang  dapat  terjadi.  Ada  dua  jenis  gangguan berdasarkan  lama  waktunya  yaitu  gangguan  permanen dan  gangguan  temporer.  Gangguan  juga  dapat  dibedakan berdasarkan kesimetrisan yaitu simetri dan tidak simetri.
E. Komponen Simetris
Menurut  teorema  Fortescue,  tiga  fasor  tak  seimbang dari  sistem  tiga  fasa  dapat  diuraikan  menjadi  tiga  sistem fasor  yang seimbang. Himpunan  seimbang  komponen itu adalah komponen urutan positif, komponen urutan negatif dan komponen urutan nol.
Gambar 5. Representasi komponen simetris
Dengan aturan arah putaran fasor berlawanan dengan arah jarum jam, ketiga fasor dituliskan sebagai:
𝐼𝑎 1 = 𝐼𝑎 1 ∠ 0 0 = 𝐼𝑎 1 𝐼𝑏 1= 𝐼𝑎 1 ∠ 240 0 = 𝑎 2 𝐼𝑎 1
𝐼𝑐 1= 𝐼𝑎 1 ∠ 120 0 = 𝑎𝐼𝑎 1 (1)
F. Gangguan Hubung Singkat Satu Fasa ke Tanah Hubung  singkat  satu  fasa  ke  tanah  adalah  gangguan hubung  singkat  yang  terjadi  karena flashover antara penghantar fasa dan tanah (tiang travers atau kawat tanah pada  SUTM).  Gangguan  ini  bersifat  temporer,  tidak  ada kerusakan  yang  permanen  di  titik  gangguan.  Pada gangguan  yang  tembusnya  adalah  isolasi  udaranya,  oleh karena  itu  tidak  ada  kerusakan  yang  permanen.  Setelah arus  gangguannya  terputus,  misalnya  karena  terbukanya circuit  breaker  oleh  relai  pengamannya,  peralatan  atau saluran  yang  terganggu  tersebut  siap  dioperasikan kembali.  Jika  terjadi  gangguan  satu  fasa  ke  tanah,  arus gangguannya  hampir  selalu  lebih  kecil  daripada  arus hubung singkat tiga fasa.
Gambar  6. Gangguan satu fasa ke tanah
Kondisi terminalnya sebagai berikut :
𝐼𝑏 = 0 ; 𝐼𝑐 = 0 ; 𝑉𝑎𝑓 = 𝐼𝑎 . 𝑍𝑓 ; 𝑉 = 0 (2)
Untuk  persamaan  arus  yang  digunakan  diperoleh  dari komponen simetris arus :
𝐼𝑎 0 = 1 3 ⁄ (𝐼𝑎 + 𝐼𝑏 + 𝐼𝑐) = 1 3 ⁄ 𝐼𝑎 𝐼𝑎 1 = 1 3 ⁄ (𝐼𝑎 + 𝑎𝐼𝑏 + 𝑎2𝐼𝑐) = 1 3 ⁄ 𝐼𝑎
𝐼𝑎 2 = 1 3 ⁄ (𝐼𝑎 + 𝑎2𝐼𝑏 + 𝑎𝐼𝑐) = 1 3 ⁄ 𝐼𝑎
Jadi,
𝐼𝑎 0 = 𝐼𝑎 1 = 𝐼𝑎 2 =1/3 𝐼𝑎 (3)
G. ETAP Power Station ETAP  ( Electric  Transient  and  Analysis  Program ) merupakan  suatu  perangkat  lunak  yang  mendukung sistem tenaga listrik. Perangkat ini mampu bekerja dalam keadaan offline untuk simulasi tenaga listrik, online untuk pengelolaan  data real-time atau  digunakan  untuk mengendalikan  sistem  secara real-time .  Fitur  yang terdapat  di  dalamnya  pun  bermacam-macam  antara  lain fitur  yang  digunakan  untuk  menganalisa  pembangkitan tenaga  listrik,  sistem  transmisi  maupun  sistem  distribusi tenaga  listrik.  ETAP  dapat  digunakan  untuk  membuat proyek  sistem  tenaga  listrik  dalam  bentuk  diagram  satu garis  dan  jalur  sistem  pentanahan  untuk  berbagai  bentuk analisis, antara lain: aliran daya, hubung singkat,  starting motor, trancient  stability, koordinasi  relai  proteksi  dan sistem  harmonisasi.  Pada  sistem  tenaga  listrik  memiliki masing-masing  elemen  rangkaian  yang  dapat  diedit langsung  dari  diagram  satu  garis  dan  atau  jalur  sistem pentanahan.
ETAP Power  Station juga  menyediakan  fasilitas library yang  akan  mempermudah  desain  suatu  sistem kelistrikan. Library ini  dapat  diedit  atau  dapat ditambahkan  dengan  informasi  peralatan  bila  perlu. Beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  bekerja dengan  ETAP Power  Station adalah One  Line  Diagram, Library, Standar yang dipakai, Study Case.
H. Relai Arus Lebih/ Overcurrent Relay (OCR)
Prinsip  kerja  relay  OCR  adalah  bedasarkan  adanya arus  lebih  yang  dirasakan  relay,  baik  disebabkan  adanya gangguan  hubung  singkat  atau  overload  (beban  lebih) untuk kemudian memberikan perintah trip ke PMT sesuai dengan karakteristik waktunya.
Gambar 7. Rangkaian pengawatan relay arus lebih (OCR)
Relai  arus  lebih  merupakan  relai  pengaman  yang bekerja  karena  adanya  besaran  arus  relai  ini  terpasang pada  jaringan  tegangan  tinggi,  tegangan  menegah  juga pada transformator tenaga.
Gambar 8. Karakteristik Waktu Terbalik
Relai  arus  lebih  memiliki  setelan pick  up dan  setelan time  dial (waktu  kerja  relai)  . Pick  up didefinisikan
sebagai  nilai  arus  minimum  yang  menyebabkan  relai bekerja  ( Iset ). Overcurrent  Relay .  Pada  dasarnya  batas penyetelan  relai  arus  lebih  relai  tidak  boleh  bekerja  pada saat  beban  maksimum.  Arus  settingnya  harus  lebih  besar dari  arus  beban  maksimumnya.  Arus  penyetelanya  pun harus  memperhaikan  kesalahan pick  up sesuai  dengan British Standard Pick Up.
𝐼 𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 = 𝐼𝑃 = 1,05 × 𝐼 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
𝐼 𝑠𝑒𝑡 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 = 𝐼𝑃 × 1𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝐶𝑇 (4)
I. Relai Hubung Tanah/ Ground Fault Relay (GFR)

## Gambar 9. Rangkaian Pengawatan Relai GFR
Prinsip  kerja  GFR  adalah  pada  kondisi  normal  beban seimbang Ir, Is, It sama besar, sehingga pada kawat netral tidak  timbul  arus  dan  relay  hubung  tanah  tidak  dialiri arus.  Bila  terjadi  ketidakseimbangan  arus  atau  terjadi gangguan  hubung  singkat  ke  tanah,  maka  akan  timbul arus urutan nol pada kawat netral, sehingga relay hubung tanah akan bekerja.
Relai  hubung  tanah  merupakan  relai  pengaman  yang bekerja  karena  adanya  besar  arus  yang  terpasang  pada jaringan  tegangan  tinggi,  tegangan  menegah,  juga  pada pengaman  trasformator  tenaga.  Penyetelan  relay  GFR pada  sisi  primer  dan  sisi  sekunder  transformator  tenaga terlebih dahulu harus dihitung arus nominal transformator tenaga.

## III. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini lokasi  yang diambil  yaitu di PT. PLN  (Persero)  Sebatik  Cabang  Berau  Kabupaten Nunukan.  Penulis  juga  mengumpulkan  data  dari PT.PLN sebatik  berupa  data  generator,  data  Transformator,  data Kawat  Penghantar,  data  Beban  dan  data  Bus.  Data-data yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  adalah  Diagram segaris  ( single  line  diagram )  PT.PLN  Sebatik,  Data Busbar,  Data  pembangkit  Data  transformator,  Data saluran penghantar, Data beban puncak PT.PLN Sebatik.
Dalam  pengolahan  data  dilakukan  beberapa  tahap yaitu  pengambilan  data,  membuat  diagram  segaris, memasukkan  parameter  kelistrikan  kedalam  tampilan perangkat editor ETAP Power Station 12.6.0, memasukkan  simulasi  aliran  daya,  melakukan  simulasi arus  hubung  singkat  satu  fasa  ketanah  pada software ETAP Power  Station 12.6.0  dan  menganalisis  hasil simulasi  arus  hubung  singkat  satu  fase  pada software ETAP  Power  Station  12.6 .0  pada bus yang  di  tentukan. Peralatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah
perangkat keras laptop dan software ETAP Power station 12.6.0.
Data  Parameter  Kelistrikan,  Data  beban,  data pembangkit, Data Transformator :
A. Data-Data  Pembangkit  Tenaga  Listrik  PT.PLN
Sebatik
Tabel I Data Pembangkit yang Beroperasi No . Na m a G en er a to r
J u m la h Da y a O u tp u t (k W ) ∆ S O u tp u t H a sil
Per h itu n g a n ∆ Q O u tp u t H a sil Per h itu n g a n 1 DEUTZ MWM 1 290 341,1764706 177,4117647 2 DEUTZ MWM 1 310 364,7058824 189,6470588 3 MAN D2842 1 300 352,9411765 183,5294118 4 MAN D2842 1 290 341,1764706 177,4117647 5 MAN D2842 1 300 352,9411765 183,5294118 6 MAN D2842 1 310 364,7058824 701,3574661 7 MAN D2842 1 0 0 0 8 PLTS 1 0 0 0 9 PLTMG 1 0 0 0 Total 9 2117,647059 1612,8878

## 𝐶𝑜𝑠 𝜑 = 0,85 𝑆𝑖𝑛 𝜑 = 0,52
Nilai  daya  kompleks  dan  daya  reaktif  dipengaruhi oleh  besarnya  nilai Cos  φ ,  daya  Kompleks  (S)  dihitung dengan persamaan:
𝑆 = 𝑃 .  𝐶𝑜𝑠 𝜑 (5)

## B. Data Beban Tiap Penyulang
Tabel II Data Beban Tiap Penyulang PT.PLN Sebatik No. Feeder Daya Output (kW) Daya Semu (kVA) Daya Reaktif (kVAR) 1 1 574 675,2941176 351,1529412 2 2 678 797,6470588 414,7764706 3 3 568 668,2352941 347,4823529 Jumlah 1820 2141,176471 1113,411765

## C. Data Kabel Tiap-tiap Penyulang PT.PLN Sebatik
Tabel III
Data Kabel Tiap-tiap Penyulang PT.PLN Sebatik
No . Peny u la n g
A3C A3CS
J u m la h (K MS ) 5 0 m m 2
7
0 m m 2 9
5 m m 2
1 2 0 m m 2
1 5 0 m m 2
2 4 0 m m 2 1 1 11,3 KMS - - - - - 11,3 2 2 6,2 - - - - - 6,2
KMS 3 3 42,4 KMS - - - - - 42,4 4 Feeder Express - - - - 43 - 43 Tabel IV
Data penghantar A3C (All Aluminium Alloy Conductor)
(SPLN 64 1985) Luas Penampa ng (mm) Jari- Jari (mm) Jumla h Urat GM R (mm) Impedansi R (Ohm/k m) X (Ohm/k m) 35 3,337 1 7 2,422 7 0,9217 0.379 50 3,988 6 7 2,895 7 0,6452 0,3678 70 4,719 3 7 3,426 2 0,4608 0,3572 95 5,497 9 19 4,167 4 0,3396 0,3449 120 6,179 1 19 4,683 7 0,2688 0,3376 150 6,908 4 19 5,236 5 0,2162 0,3305 185 7,672 2 19 5,815 5 0,1744 0,3239 240 8,738 6 19 6,623 8 0,1344 0,3158
D. Data Transformator (Trafo) Tenaga Tabel V Data Transformator Tenaga No Na m a Tip e Kapa sitas Tegangan (kV) Tegangan Toleransi % Pri mar y Secon dary Ta p Pri mar y Secon dary 1 Traf o Uni ndo ST EP UP 01 630 kVA 0,4 20 2 × 2 , 5 ± 5%,
±
10% ± 5%,
± 5% 2 Traf o Uni ndo ST EP UP 02 630 kVA 0,4 20 2 × 2 , 5 ± 5%,
±
10% ± 5%, ± 5% 3 Traf o Uni ndo ST EP UP 03 630 kVA 0,4 20 2 × 2 , 5 ± 5%,
± 10%
± 5%, ± 5% 4 Traf o Uni ndo ST EP UP 04 630 kVA 0,4 20 2 × 2 , 5
±
5%, ± 10% ± 5%, ± 5% 5 Traf o ST EP 630 kVA 0,4 20 2 × ± ± 5%,
No
Na m a Tip e Kapa sitas Tegangan (kV) Tegangan Toleransi % Pri mar y Secon dary Ta p Pri mar y Secon dary Uni ndo UP 05 2 , 5 5%, ± 10%
± 5% 6 Traf o Uni ndo ST EP UP 06 630 kVA 0,4 20 2 × 2 , 5 ±
5%, ± 10% ± 5%,
± 5%
7 Traf o Uni ndo ST EP UP 07 630 kVA 0,4 20 2 × 2 , 5 ±
5%, ± 10% ± 5%,
± 5%
8 Traf o Uni ndo ST EP UP 08 630 kVA 0,4 20
2 × 2 , 5 ±
5%, ± 10% ± 5%, ± 5%

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sistem Tenaga Listrik PT.PLN Sebatik
Penyaluran  system  tenaga  listrik  PT.  PLN  (Persero) Sebatik  cabang  berau  ke  beban  listrik  dengan mengoperasikan pembangkit listrik secara paralel. Sistem paralel  digunakan  agar  daya  listrik  yang  dihasilkan  oleh pembangkit  sesuai  dengan  beban  listrik  yang  ada.  Daya listrik yang disalurkan ke beban listrik melalui penyulang (feeder). Sistem tenaga Listrik PT. PLN (Persero) Sebatik cabang  berau  dibagi  dalam  3  penyul  sudut  Total  daya yang  dibangkitkan  dari  semua  pembangkit  yang beroperasi  di  PT.  PLN  (Persero)  Sebatik  cabang  Berau saat  ini  yaitu  2170  kW.  Cosφ  pada  PT.PLN  (Persero) Sebatik cabang Berau adalah 0.85 dan Sinφ 0.52.

## B. Pemodelan Sistem Tenaga Listrik
Gambar 10.   Diagram segaris pabrik PT. PLN (Persero) Sebatik dalam ETAP 12.6.0
C. Simulasi Aliran Daya Software ETAP Power Station
Gambar 11. Aliran daya pada kondisi beban puncak
Tabel VI Loading/Beban bus kondisi beban puncak BUS Load/Beban Total BUS Load ID kV MW MVar MVA PF Amp 1_Bus DEUTZ.5 0,4 0 0 0,386 80,3 557,5 2_Bus DEUTZ.4 0,4 0 0 0,34 85,4 492,1 3_Bus MAN.6 0,4 0 0 0,363 85,4 525,2 4_Bus MAN.7 0,4 0 0 0,351 85,4 508,6 5_Bus MAN.8 0,4 0 0 0,351 85,4 508,6 6_Bus MAN.10 0,4 0 0 0,351 85,4 508,6 7_MG / DM 1-A 20 0 0 0,710 83,3 20,5 8_Open BUSBAR 20 0 0 1,742 84,8 50,2 9_SIEMENS 20 0 0 0 0 0 10_MG / DM 1-A 20 0 0 0,668 85 19,2 11_MG / DM 1-A 20 0 0 1,430 85 41,2 12_Bus MG.2 20 0 0 0,710 83,3 20,5 13 Bus MG 20 0 0 1,430 85 42,1 Bus Beban.1 20 0,560 0,347 0,659 85 19,2 Bus Beban.2 20 0,667 0,414 0,785 85 22,8 Bus Beban.3 20 0,516 0,32 0,607 85 18,4 D. Simulasi Hubung Singkat Satu Fasa ke Tanah Setelah  melakukan  simulasi  aliran  daya  kemudia dilakukan  simulasi  hubung  singkat  pada  masing-masing bus.  Untuk  gangguan  ini  dapat  dianggap  fasa a mengalami  gangguan.  Kondisi  terminal  pada  saat  terjadi gangguan  hubung  simgkat  satu  fasa  ketanah  adalah tegangan  pada  fasa  yang  mengalami  gangguan  sama dengan  nol  (Va=0),  arus  pada  fasa  b  dan  fasa  c  sama
dengan 0 (Ia = Ib = 0). Masing-masing arus urutan  sama besarnya I 1 =I 2 =I 0 dan  arus  urutannya  sama  dengan  1/3 arus gangguan hubung singkat satu fasa ketanah (1/3Ia).
E. Setelan Relai Arus Lebih Untuk  setelan  relai  arus  lebih  yang  terpasang  di penyulang  dihitung  berdasarkan  arus  beban  maksimum. Untuk  relai  invers  biasanya  diset  sebesar  1,05  sampai dengan  1,1  x  I  beban,  sedangkan  untuk  relai defininite diset  sebesar  1,2  sampai  dengan  1,3x  I  beban.  Nilai  arus tersebut  merupakan  nilai  setelan  pada  sisi  primer,  yang akan  disetkan  pada  relai  adalah  nilai  sekundernya.  Oleh karena  itu  dihitung  menggunakan  rasio  terafo  arus  yang terpasang pada penyul sudut.
F. Setelan Relai Hubung Tanah
Untuk  setelan  arus  di  penyulang  mengguanakan pedoman yaitu setelan arus gangguan tanah di penyulang diset  10%  x  arus  gangguan  tanah  terkecil  penyulang tersebut.

## V. KESIMPULAN
Besar  arus  gangguan  hubung  singkat  satu  fasa  ke tanah  pada  penyulang  1=  313  A,  penyulang  2  =  363A, penyulang 3 = 165A 1. Setelan relai arus lebih pada penyulang 1
Iset primer = 20,6A Iset sekunder = 1A
2. Setelan relai arus lebih pada penyulang 2 Iset primer =
23,9A Iset sekunder = 1,2A
3. Setelan relai arus lebih pada penyulang 3
Iset primer = 19,3A Iset sekunder = 0,6A
4. Setelan relai hubung tanah pada penyulang 1
Iset primer = 31,3 A Iset sekunder = 1,6A
5. Setelan relai hubung tanah pada penyulang 2
Iset primer = 36.3A Iset sekunder = 1.8A 6. Setelan relai hubung tanah pada penyulang 3 Iset primer = 16.5A Iset sekunder = 0.8A

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  penulis  ucapkan  kepada  segenap  pihak yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  telah berkontribusi baik terhadap proses penyusunan tulisan ini maupun dalam proses publikasinya. Terima kasih kepada para  autor  yang  naskahnya  penulis  jadikan  sebagai referensi.

## REFERENSI
[1]  Affandi  Irfan,  Juni  2009,”Analisa  Setting  Relai  Arus  Lebih Dan Relai  Gangguan Tanah Pada Penyulang Sadewa Di  GI Cawang’’ Universitas Indonesia, Depok
[2]  Amira, Juli 2014, "Studi Analisa Gangguan Hubung Singkat 1 Fasa Ke  Tanah Pada SUTT 150 KV Untuk Setting Relay OCR (Aplikasi GI PIP – PAUH LIMO) ". Volume 3 No. 2, hal 96-97, 24 maret 2015
[3]  Cekmas Cekdin, (2006). Sistem Tenaga Listrik. Palembang : Penerbit Andi Yogyakarta.
[4]  Cekmas Cekdin dan Taufik Barlian. (2013). Transmisi Daya Listrik Palembang : Penerbit Andi Yogyakarta.
[5]  Hidayat,  Ade  Wahyu,  September  2013,  "Analisa Setting Rele Arus Lebih dan Rele Gangguan Tanah pada Penyulang Topan  Gardu  Induk  Teluk  Betung  ".Volume  7,  No.  3,  hal 109, 22 april 2015
[6]  Kadarisma  Pribadi,  sarimun  Wahyu.N,  “Koordinasi  OCR Dan  GFR  pada  Jaringan  Distribusi”  :  PT.  PLN  (Persero) Jasa Pendidikan dan Jasa Pelatihan Jakarta.
[7]  Yoyok  Triyono,  Ontoseno  Panangsang,  jamsjul  Alam, 2013,”Analisis  Studi  Rele  Pengaman  ( Over  Current  Relay Dan  Ground  Fault  Relay )  pada  Pemakaian  Distribusi Sendiri  dari  PLTU  Rembang”  volume  2  No.2,  hal  160,  4 oktober  2015,  Institut  Teknologi  Sepuluh  November, Surabaya.