## PENGOLAHAN LIMBAH CAIR DI MASJID AGUNG SUMENEP DENGAN SISTEM ECODRAIN
Cholilul Chayati 1,*) . Darma Jasuli 2) 1 Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas
Wiraraja.cholilul@wiraraja.ac.id
2 Program Studi Teknik Sipil Fakultas
Teknik Universitas Wiraraja.Darmajasuli@wiraraja.ac.id

## ABSTRAK
Drainase  merupakan  sesuatu  yang sangat  penting  karena  untuk  mengalirkan air  yang  berlebihan  dari  permukaan  tanah atau  dari  dalam  tanah.  Sehingga  tidak dapat dipisahkan dari perkembangan suatu daerah. Drainase diperlukan untuk mencegah  terjadinya  kelebihan  air  yang dapat  menyebabakan  terjadinya  genangan di suatu daerah atau tempat. Masjid Agung Sumenep  salah  satu  tujuan  wisata  religi yang menjadi tempat kunjungan wajib bagi wisatawan.dan  merupakan  masjid  Utama yang  ada  di  Sumenep  dengan  jumlah jamaah  2463  setiap  harinya.  Di  masjid Agung  limbah  cair  langsung  di  buang  ke saluran drainase yang ada.
Volume limbah  cair yang di hasilkan oleh  jemaah  dari  kamar  mandi  dan  tempat wudhu  sebesar  24.630  liter/orang  atau sebesar  24.63  m³/hari.  Desain  ecodrain yang  direncankan  ada  2  tipe.  Ecodrain dengan  menggunakan  sistem  anaerob. Aerob dengan 6 tahapan proses pengolahan  limbah  dan  Ecodrain  dengan kolam  sanitasi  dengan  4  tahapan  proses pengolah  limbah  menggunakan  tanaman sebagai pengurai limbah
Kata  Kunci  :  drainase,  limbah  cair, jemaah, ecodrain.

## ABSTRACT
Drainage is very important because it is  used  to  drain  excess  water  from  the ground. so that it cannot be separated from the  development  of  an  area.  Drainage  is needed  to  prevent  excess  water  that  can cause  puddles  in  an  area  or  place.  The Great  Mosque  of  Sumenep  is  one  of  the destinations for religious tourism which is a mandatory visit for tourists. And is the main mosque in Sumenep with 2463 congregations  every  day.  At  the  Great Mosque.  liquid  waste  is  immediately disposed  of  into  the  existing  drainage channel. no liquid waste treatment has been produced.
The  volume  of  liquid  waste  produced by  the  contact  person  from  the  bathroom and  place  of  ablution  is  24.630  liters  / person  or  24.63  m³  /  day.  Ecodrai  with  a sanitary  pond  with  4  stages  of  waste processing  process  using  plants  as  waste decomposers.
Keywords  :  drainage,  liquid  waste, congregation, ecodrain

## 1. PENDAHULUAN
Air  adalah  suatu  kebutuhan  pokok yang penting bagi manusia secara berkelanjutan.  Sumberdaya  air  merupakan sumberdaya  alam  yang  dapat  diperbaharui ( renewable ) karena terus menerus dipulihkan  melalui  siklus  hidrologi  yang berlangsung menurut hukum alam. Ketersediaan  air  bersifat  terbatas  baik  pada lingkup  ruang  dan  waktu.  Sedangkan kebutuhan air cenderung mengalami peningkatan  baik  dari  segi    kuantitas. kualitas.  dan  jenis  kebutuhannya.  Drainase merupakan  sesuatu  yang  sangat  penting karena untuk mengalirkan air yang berlebihan  dari  permukaan  tanah  atau  dari dalam tanah.
Masjid  Agung  Sumenep  salah  satu tujuan  wisata  religi  yang  menjadi  tempat kunjungan  wajib  bagi  wisatawan.  Dan

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
merupakan  masjid  Utama  yang  ada  di Sumenep  dengan  jumlah  jamaah  lebih  dari 1000  jamah  setiap  harinya.  Aktifitas keagamaan  yang  di  lakukan  oleh  jamaah cukup  beragam.  Salah  satunya  aktifitas berwudhu  dan  aktifitas  ke  kamar  mandi. Dan aktifitas tersebut menghasilkan limbah cair. Tentunya dengan jumlah jamaah  yang cukup  besar  maka  limbah  cair    yang  di hasilkan  cukup  besar.  Kondisi  sekarang  di masjid  Agung  limbah  cair  langsung  di buang  ke  saluran  drainase  yang  ada.  tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Berdasarakan hal di atas maka   pengolahan limbah  cair  di  masjid  Agung  dianggap penting.  Artinya  limbah  cair  yang  di hasilkan  di  Masjid  Agung    dapat  di  olah dan  di  manfaatkan  kembali  untuk  kegiatan non-potable  seperti  menyiram  tanaman, membilas  WC.  Karena  limbah  cair  dari kamar  mandi  dan  dari  air  wudhu  termasuk limbah  Greywater  yang  bisa  di  olah  dan  di maanfaatkan kembali. Pemanfaatan kembali limbah  cair  dapat  membatu  meminimalkan penggunaan  air  tanah  yang  di  pakai  untuk penyiraman  tanaman  di  Taman  Kota  yang letaknya    ada  di  depan  masjid  Agung sehingga  exploitasi  pengunaan  air  tanah dapat di minimalkan serta dapat meminimalkan  penggunaan  daya  listrik untuk memompa air tanah ketika melakukan menyiraman di taman kota.

## Tujuan Penelitian
1. Untuk  mengetahui  volume  limbah  cair yang di hasilkan Jamaah
2. Merencanakan  pengolahan  limbah  cair dengan ecodrain.
Menurut  UU  Nomor  18  Tahun  2008. limbah  domestik  adalah  limbah  yang berasal  dari  kegiatan  sehari-hari  dalam rumah  tangga  tetapi  tidak  termasuk  tinja. Kegiatan sehari-hari yang dapat menghasilkan  limbah  adalah  mencuci, memasak, mandi, kegiatan pertanian, kegiatan peternakan .
2. METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian di Masjid Agung Sumenep Metode analisa Metode analisa yang di lakukan adalah:
a. Analisa proyeksi jamaah
Untuk  mengatahui  berapa  jumlah limbah  cair  yang  di  hasilkan  oleh jamaah selama  satu tahun kedepan
b. Karakteristik limbah
Limbah  mempunyai  ciri-ciri  tertentu yang  membedakannya  dengan  benda lainnya. Dibawah ini merupakan beberapa karakteristik limbah diantaranya sebagai berikut:
a. Berukuran Mikro.
b. Bersifat dinamis.
c. Penyebarannya berdampak luas. Berdampak jangka panjang
c. Analisa hidrolika Untuk menghitung debit jumlah limbah dan  untuk  mengetahui  demensi  serta desain  kontruksi  ecodrain  yang  cocok di pakai di masjid Agung.
d. Debit Air Kotor Debit  air  kotor  adalah  buangan  rumah tangga.  instansi.  bangunan  gedung  dan lainnya.  Besarnya  debit  dipengaruhi oleh  banyaknya  jumlah  penduduk  dan kebutuhan  air  penduduk.  Dan  untuk debit  air  kotor  yang  harus  dibuang  di dalam saluran drainase adalah 70% dari kebutuhan  air  bersih.  Rumus  yang digunakan adalah
Q ak = P n x q A ........................................ (1)
e. Kolam Sanitasi Kriteria yang digunakan untuk merencanakan Kolam Sanitasi:
a) waktu detensi
(t d ): (1 – 1.5 ) .............................. (2) b) Debit Air Limbah (Q A ): (60 - 80) %  x  q x n .......... (3)

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Debit Air Limbah Tercampur
(60-80) %  x  q x n .................... (4)
c)  Volume Kolam
= (Q A ) x (t d ) =P x L x T ............. (5)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa  Kandungan  limbah  Parameter BOD5
Parameter  BOD5  merupakan  parameter yang  standar  beban  pencemar  organik dalam  air.  Semakin  besar  nilai  BOD5. Maka semakin
tinggi tingkat pencemaran.Kandungan  BOD5  limbah  cair di  Masjid  Agung  Sumenep  sebesar  6.04 mg/l. Nilainya dibawah baku mutu yaitu 50 mg/l  dari  acuan  metode  APHA  (section 5210  B)-2012.  Nilai  tersebut  menyatakan bahwa  limbah  cair  di  Masjid  Agung  tidak tercemar dan dapat di maanfaatkan kembali.

## Analisa Kandungan Parameter COD
Parameter  COD  merupkan  parameter  yang menentukan  banyaknya  oksigen yang diperlukan  untuk  mengoksidasi  senyawa organik  secara  kimiawi.  Kandungan  COD limbah  cair  di  Masjid  Agung  sumenep sebesar  19.2  mg/l.  Berdasarkan  SNI  06- 6989.23-2005 tentang Air dan Limbah

## Analisa Kandungan Parameter pH
Untuk  proses  penjernihannya.  Semakin kecil nilai pH-nya.
Maka
akan menyebabkan air tersebut berupa asam. Air yang  normal  memiliki  pH  sekitar  netral. berkisar  antara  6  -  9.  Hasil  dari  pengujian laboratorium    DLH  menunjukan  bahwa kandungan pH limbah cair air sebesar 6.63
Analisa Kandungan Parameter Suhu suhu/temperatur  limbah  cair  di  Masjid Agung  sumenep  sebesar  28ºC  berdasarkan SNI  06-6989.23-2005  tentang  Air  dan Limbah

## Analisa Kandungan Parameter TSS
TSS limbah cair di Masjid Agung sumenep sebesar  7.00  mg/l.    Berdasarkan  pengujian laboratorium DLH tahun 2020

## Analisa  Kandungan  Parameter  Minyak Lemak
Parameter minyak lemak yang bersifat cair. Mempunyai  komponen  utama  karbon  dan hidrogen  yang  mempunyai  sifat  tidak  larut dalam  air.  Kandungan  minyak  lemak sebesar  10.3  mg/l  berdasarkan  pengujian laboratorium DLH tahun 2020

## Data  Jumlah  Jama’ah  Masjid  Agung
Sumen
Gambar 1. Grafik Jumlah Satu Minggu. (Sumber : Analisa Waktu Sholat )

## Desain Ecodrain Ecodrain dengan proses Anaerod-aerob
Jumlah  Jama’ah  terbanyak    Perhari  2.463 Jama’ah
Limbah cair yang dihasilkan 4.926 Liter
Total limbah
Jumlah Jama’ah x Limbah cair /org = 2.463  orang x 10 liter/per orang/hari 24.630 liter/hari.
- 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 J um la h ja m a 'a h (o ra ng /m ing g u) JUMLAH JAMA'AH DALAM

## SEMINGGU
Jumlah jama'ah dalam seminggu

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Untuk  pengolahan  limbah  cair  teknologi yang  digunakan  adalah  kombinasi  proses biofilter  anaerob-aerob  dan  dengan  sistem kolam  sanitasi  untuk  proses  biofilter anaerob-aerob membutuhkan waktu tinggal yang berbeda pada setiap bagian pengolahannya  Waktu  konsentrasi  setiap kompartemen berbeda yaitu :
1. Bak Pemisah Lemak ± 30 menit.
2. Bak  Ekualisasi  /  Bak  Penampungan Air 4-8 jam.
3. Bak pengendapan awal 2–4 jam.
4. Biofilter anaerob 4-8 jam.
5. Biofilter Aerob 4-8 jam.
6. bak  pengendapan  akhir  2-4  jam.  total air limbah yang dihasilkan pada beban puncak harus di tambahkan 30% untuk memenuhi  beban  air    limbah  yang masuk  sebelum  dan  setelah  beban puncak.

## Kapasitas ecodrain yang Direncanakan
Total  kapasitas  bak  bengolahan  air  limbah 32.019 Liter    = 32 m 3 Perhari Kapasitas  desain  yang  direncanakan  =  32 m 3 /24 jam atau 1.3 m 3 /jam Kapasitas  pengolahan  permenit  =  22  liter /menit BOD air limbah rata-rata  6.04 mg/l Total efisiensi pengolahan  90-95%

## Perhitungan Desain
Bak pemisah lemak atau grease removal di rencanakan dengan tipe gravitasi sederhana. Bak  terdiri  dari  dua  kompartemen  dengan bar  screen  pada  bagian  inletnya.  Kapasitas pengolahan  22  liter/  menit.  Kriteria perencanaan :
Retention Time = ± 30 menit.
Volume bak yang diperlukan 30 60 x 24 hari x 32 m 3 /hari

## Desain Bak Ekualisasi
Waktu  tinggal  didalam  Bak  (HRT)  =  4-8 jam Ditetapkan  :  waktu  tinggal  didalam  bak ekualisasi 5 jam.
Volume bak yang diperlukan Chek :Volume efektif : 8 m 3
Waktu tinggal   : HRT didalam bak 6 jam

## Desain Bak Pengendapan Awal
Debit air limbah : 32 m 3 /hari BOD masuk : 6.04 mg/l Efisiensi : 25% BOD keluar : 4.53 mg/l
Waktu  tinggal  didalam  bak  =  2  –  4  jam
Volume  bak  yang  diperlukan  = 3 24 hari  x
32 m 3 /hari
Chek :Waktu tinggal ( Retention Time ) rata-rata(T) 3 jam Beban  permukaan  ( surface  loading )  16 m 3 /m 2 .hari Waktu  tinggal  pada  saat  beban  puncak  = 1.5 jam Beban  permukaan  ( surface  loading )  rata- rata = 16 m 3 /m 2 .hari Beban  permukaan  pada  saat  puncak  =  20 m 3 /m 2 .hari Standar : waktu tinggal = 2 – 4 jam Beban  permukaan  =  20  -  50  m 3 /m 2 .hari (JWWA)

## Biofilter Anaerob
Debit air limbah : 32 m 3 /hari BOD masuk : 4.53 mg/l Efisiensi : 80% BOD keluar : 0.91 mg/l Ditetapkan  beban  BOD  yang  digunakan  = 0.4 kg BOD/m 3 .hari Beban  BOD  didalam  air  limbah  =  0.145 kg/hari Volume media yang diperlukan = 0.362 m 3
Volume  media  =  60%  dari  total  volume reaktor.
Voume reaktor yang diperlukan = 0.60 m 3
Waktu  tinggal  didalam  reaktor  anaerob  = 0 . 60 m 3
32 m³/hari x 24 jam/hari Jumlah ruang : 2 ruang
Waktu  tinggal  reaktor  anaerob  rata-rata  =
0.45 jam / 45 menit
Waktu tinggal rata-rata: 0.45 jam Tinggi ruang lumpur  : 0.2 m

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Tinggi bed media pembiakan mikroba : 0.5 m
Tinggi air diatas bed media : 30 cm Volume media pada biofilter anaerob : 1 m 3
Biofilter Aerob Debit air limbah : 32 m 3 /hari BOD masuk : 0.91 mg/l Efisiensi : 60 % BOD keluar : 0.36 mg/l Beban  BOD  didalam  air  limbah  :  0.029 kg/hari
Jumlah  BOD  yang  dihilangkan  :  0.017 kg/hari
Beban  BOD  per  volume  media  yang digunakan         : 0.4 kg/m 3 .hari Volume media yang diperlukan : 0.072 m 3
Volume  reaktor  biofilter  aerob  yang diperlukan        : 8 m 3
Biofilter aerob di rencanakan dua kompartemen  yaitu  ruang  aerasi  dan ruang bed media.
Chek :
1. Waktu tinggal total rata-rata = 6 jam
2. Waktu  tinggal  total  pada  saat  beban puncak : 2 jam
3. Tinggi ruang lumpur : 0.5 m
4. Tinggi  bed  media  pembiakan  mikroba : 1 m
5. Volume  total  media  pada  biofilter aerob = 2m x 2m x 1.5m 3
Chek : BOD loading per volume media = (0.029 / 6) BOD/m 2 .hari Standar high rate trickling filter : 0.4 – 4.7 kg BOD/m 2 .hari Kebutuhan Oksigen :
Jumlah BOD yang
dihilangkan
0.017kg/hari. Faktor keamanan ditetapkan ± 2.0
Kebutuhan oksigen teoritis 0.034 kg/hari. Temperature udara rata-rata = 28 o C Berat udara pada suhu 28 o C  32    kg/m 3
Diasumsikan jumlah oksigen didalam udara 20 %. Jadi Jumlah kebutuhan udara teoritis 0.005 m 3 /hari.
Efisiensi diffuser  3%
Kebutuhan  udara  aktual=0.1  m 3 /hari  Atau
100 liter/menit Blower Udara Yang diperlukan : Spesifikasi Blower  : Tipe : HIBLOW 200 Kapasitas Blower : 200 liter /menit Head : 2 meter Jumlah : 4 unit Power :  800 watt Pipa outlet : ½ Inc. Kelistrikan : 1 fase Difuser udara:   = 800 liter/menit Desain Bak Pengendap Akhir
Debit air limbah : 32 m 3 /hari
BOD masuk : 0.36 mg/l BOD keluar : 0.36 mg/l
Waktu tinggal didalam bak 2 – 4 jam Volume bak yang diperlukan  4 m 3

## Chek :
Retention Time rata-rata(T) 3 jam surface loading 16 m 3 /m 2 .hari Waktu tinggal saat beban puncak  1.5 jam surface loading rata-rata 16 m 3 /m 2 .hari Beban  permukaan  pada  saat  puncak  20 m 3 /m 2 .hari Standar : waktu tinggal 2 – 4 jam Beban  permukaan  20  -  50  m 3 /m 2 ,hari (JWWA).

## Q air limbah setelah di olah
Debit  air  limbah  =  24.63  m 3 /hari  =  1.026 m 3 /jam = 17.10 liter/menit

## Kolam Sanitasi
Kriteria yang digunakan untuk merencanakan Kolam Sanitasi: Waktu detensi
(t d ) : (1 – 1.5 ) hari. diambil 1 hari Debit Air Limbah (Q A ) : (60 - 80) %xqxn Pemakaian air  : 10  l/orang/hari Jumlah pemakai (n)  : 2.463 orang Perhitungan:
1. Debit Air Limbah Tercampur (60 - 80) %  x  q x n
19.704  l/hari  = 19.704 m³
2. Volume Kolam = (Q A ) x (t d ) = 19.704 m³

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Gambar 2.
Desain Ecodrain dengan Kolam Sanitasi
Gambar 3.
Potongan A-A Ecodrain dengan Kolam Sanitasi

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisa  di  atas  dapat  di terik kesimpulan yaitu
1. Debit limbah  cair yang di hasilkan oleh jamah sebesar 24.63 m³/hari
2. Desain ecodrain  yang direncankan ada 2 jenis desain ecodrain
a. Ecodrain dengan menggunakan sistem  anaerob  dan  aerob  dengan  6 tahapan proses pengolahan limbah
b. Ecodrai  dengan  kolam  sanitasi dengan  4  tahapan  proses  pengolah limbah menggunakan tanaman
sebagai pengurai limbah

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Arsyad.  Muh.,  (2016),  Jurnal  Teknik Sipil  Perencanaan  Sistim  Perpipaan Air  Limbah  Kawasan  Pemukiman Penduduk.
Binilang.  Alex.  Fuad.  Halim.  Mubin. Fathul.,  (2016),  Jurnal  Sipil  Statik. Perencanaan  Sistem  Pengolahan  Air
Limbah  Domestik  Di  Kelurahan Istiqlal Kota Manado.
Saptomo.  Satyanto  Krido.  Setjo1.  Budiaji Teguh. Wirasembada. Yanuar Chandra., (2016), Perencanaan Tangki  Septik  Komunal  Di  Desa Suwaru. Kecamatan Pagelaran.
Kabupaten Malang. Jawa timur.
SNI      06-6989.23.,  (2005),  Air  dan  limbah cara.
SNI  2398.,(2017),Tata  cara  perencanaan tangki  septik  dengan  pengolahan lanjutan  (sumur  resapan.  bidang resapan. up flow filter. kolam sanita).
Sugiarto.,(2008),  Dasar-dasar  Pengolahan Air  Limbah.  Universitas  Indonesia. Jakarta