J URNAL S AINSTEK STT P EKANBARU - V OL . 11 N O . 1 (2023)
Terbit online pada laman web jurnal :
https://ejournal.sttp-yds.ac.id/index.php/js/index

## Sainstek
(e-Journal)
|    ISSN (Print) 2337-6910    |    ISSN (Online) 2460-1039    |
Analisis Jaringan Distribusi Air Bersih Menggunakan Software Epanet 2.0
Muhammad Rivai a , M.Gasali.M b , Jusatria c
a,b,c Universitas Islam Indragiri, Jl. Provinsi No 1 Tembilahan Hulu, Indragiri Hilir, 29213, Indonesia
I NFORMASI A RTIKEL

## ABSTRACT
Sejarah Artikel: Diterima Redaksi: 26 April 2023 Revisi Akhir: 29 Juni 2023
Diterbitkan Online : 30 Juni 2023
Air  bersih  merupakan  salah  satu  kebutuhan  wajib  dan  sangat  penting  bagi kehidupan semua makhluk hidup terutama manusia, manusia menggunakan air untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  seperti  mencuci,  mandi  serta  untuk kebutuhan  lainya,  sehingga  ketersedian  air  bersih  sangat  mempengaruhi  bagi kehidupan  manusia.  Tujuan  dari  penelitian  tugas  akhir  ini  adalah  untuk mengetahui  kebutuhan  air  bersih  harian  di  Desa  Simpang  Tiga  tahun  2022- 2031, serta menganalisis sistem jaringan pipa yang ada dengan menggunakan software epanet 2.0. Hasil dari penelitian tugas akhir ini adalah jaringan pipa distribusi  air  eksisting  di  Desa  Simpang  Tiga  dikatakan  belum  optimal dikarenakan faktor tekanan dan kecepatan air didalam pipa yang rendah, serta kebutuhan  debit  air  yang  lebih  besar  dibandingkan  suplai  yang  tersedia,  dari hasil penelitian,  diketahui total  kebutuhan air 3,135 l/detik, kebutuhan harian maksimum 1,90 l/detik, kebutahan domestik 1,30, kebutuhan air non domestik 0,0802  l/detik  serta  kehilangan  air  0,275  l/detik  di  Desa  Simpang  Tiga Kecamatan  Enok.  Hasil  dari output  epanet 2.0  sebanyak  18  pipa  yang  nilai kecepatan  aliran  aiar  pada  pipa  tidak  memenuhi standard sebesar  0,3-4,5 m/detik,  serta  untuk  tekanan  air  dalam  pipa  sebanyak  8  pipa  tekanan  airnya tidak sesuai kriteria 1-8 atm.
K ATA K UNCI
Air bersih.
Kebutuhan air
Jaringan pipa
Epanet 2.0
K ORESPONDENSI Telepon: 082310016599
E-mail: rivaikuen29@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Air  bersih  merupakan  salah  satu  kebutuhan  wajib dan sangat penting bagi kehidupan semua makhluk hidup terutama  manusia,  manusia  menggunakan  air  untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, mandi serta  untuk  kebutuhan  lainya,  sehingga  ketersedian  air bersih  sangat  mempengaruhi  bagi  kehidupan  manusia, pengaruh  air  bersih  tidak  hanya  pada  kebutuhan  rumah tangga,  tetapi  juga  berpengaruh  pada  sektor  sosial, ekonomi  maupun  fasilitas  umum  seiring  dengan pertumbuhan  penduduk.  Kebutuhan  air  merupakan kebutuhan berkelanjutan yang tidak terbatas, peningkatan kebutuhan  air  ini  disebabkan  oleh  pertumbuhan penduduk.
Pertambahan  jumlah  penduduk  menyebabkan peningkatan  permintaan  kebutuhan  air,  salah  satu permasalahan  yang  timbul  dalam  pemenuhan  kebutuhan air  bersih  adalah  sistem  distribusi  air  bersih  ke  daerah tempat  tinggal  penduduk,  serta  jumlah  dan  ketersediaan sumber air bersih.
Jumlah atau debit air yang dialirkan tergantung pada jumlah  penduduk  dan,  industri  yang  dilayani,  dengan memperhitungkan  pertumbuhan  penduduk  dimasa  yang akan  datang.  Perencanaan  jaringan  pipa  distribusi  air bersih  ditentukan  oleh  kebutuhan  air  dan  tekanan  aliran yang  diperlukan.  Pelayanan  penyediaan  air  bersih  lebih sering  digunakan  pipa  karena  resiko  kemungkinan tercemar  lebih  rendah  dan  biaya  lebih  murah dibandingkan dengan saluran terbuka. Penyedian air bersih dari sumber ke konsumen melalui beberapa cara yaitu langsung ditampung dari pipa transmisi menuju
J URNAL S AINSTEK STT P EKANBARU - V OL . 11 N O . 1 (2023)
jaringan  konsumen  ataupun  melalui  reservoir  dan kemudian  dialirkan  melalui  jaringan  distribusi  sesuai dengan fungsi pokoknya yaitu menghantarkan air bersih ke seluruh  pelanggan  dengan  tetap  memperhatikan  faktor kualitas, kuantitas dan tekanan air, namun pada kenyataan nya sering kali air yang dikonsumsi pelanggan berkurang ataupun tidak mengalir sama sekali. Permasalahan tersebut terjadi  ketika  jaringan  distribusi  tidak  dapat  beroperasi dengan  baik atau  terjadi kerusakan pada  beberapa bagian jaringan  pipa  distribusi  karena  faktor teknis  maupun non teknis.  Desa  Simpang  Tiga  adalah  salah  satu  Desa  yang terletak  di  Kecamatan  Enok  Kabupaten  Indragiri  Hilir Provinsi  Riau  dengan  luas  148,41  km 2 ,  dengan  jumlah penduduk yaitu tahun 2021 adalah 1083 jiwa (Data Desa, 2021)  yang  terdiri  dari  tiga  Dusun  yaitu  Dusun  Simpang Pasar, Dusun Panyalai dan Dusun Sialang, dengan jumlah penduduk  1083  jiwa.  Daerah  ini  sudah  memiliki  sistem penyediaan  air  bersih  yang  merupakan  program pemerintah  yakni  PAMSIMAS,  yang  memiliki  debit  air 0,50  liter/detik  dan  telah  digunakan  oleh  masyarakat sekitar, dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk tiap tahun  maka  meningkat  pula  kebutuhan  air  bersih diwilayah  tersebut,  oleh  karena  itu  perlu  adanya analisis/pengkajian dan perhitungan kembali kebutuhan air bersih  untuk  Desa  Simpang  Tiga  Kecamatan  Enok  pada saat sekarang dan akan datang agar keinginan masyarakat untuk  mendapatkan  pelayanan  distribusi  air  bersih  dari program Pamsimas dapat terpenuhi.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Air Bersih
Air  bersih  adalah  air  yang  digunakan  untuk  keperluan sehari-hari  dan  akan  menjadi  air  minum  setelah  dimasak terlebih dahulu, sebagai batasan nya, air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan sistem penyedian air minum. Persyaratan  yang  dimaksud  adalah  persyaratan  dari  segi kualitas  air  meliputi  kualitas  kimia,  fisika,  biologi,  dan radiologi, sehingga tidak berdampak dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek [1]

## 2.2. Kebutuhan Air
Kebutuhan air adalah sejumlah air  yang digunakan untuk berbagai  keperluan  atau  kegiatan  masyarakat  dalam wilayah  tersebut  dalam  hal  ini  kebutuhan  air  yang diperhitungkan  yaitu  kebutuhan  air  untuk  peruntukan kegiatan  rumah  tangga  (domestik),  fasilitas  umum termasuk perkantoran, pendidikan ( non domestik), irigasi, peternakan, industri, serta untuk pemeliharaan/penggelontoran  sungai.  Menurut  Dirjen
Pekerjaan  Umum  Cipta  Karya  (1996),  kebutuhan  air domestik dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang ada di Desa dan mengalikannya dengan standar kebutuhan air (ditentukan  berdasarkan  jumlah  penduduk  di  Desa), kemudian  kebutuhan  air  pedesaan  dapat  diketahui  dari perkalian persentase standard kebutuhan air non domestik dengan kebutuhan air domestik yang telah diperhitungkan, dimana  standar  kebutuhan  air non domestik  untuk pedesaan yaitu 20% dari kebutuhan air domestik [2]

## 2.3. Metode Proyeksi Penduduk
Metode  yang  digunakan  untuk  memprediksi  jumlah  penduduk dimasa mendatang yaitu :

## 2.3.1. Metode Geometri
Proyeksi  penduduk  dengan  metode  geometri  menggunakan asumsi bahwa jumlah penduduk akan bertambah secara geometri dengan  menggunakan  dasar  perhitungan  majemuk  [3]  Laju pertumbuhan  penduduk (rate  of  growth) dianggap  sama  untuk setiap tahun. Formula yang digunakan pada metode geometri ini adalah [4] :
pn = p0 ( 1+r) n (1)
dengan: pn = Jumlah penduduk pada akhir  tahun ke-n (jiwa) p0 = Jumlah penduduk pada tahun yang ditinjau (jiwa) r  = Angka pertumbuhan penduduk tiap tahun (%) n  =  Jumlah tahun proyeksi (tahun)

## 2.3.2. Metode Aritmatik
Metode ini biasanya disebut juga dengan rata-rata hilang. Metode ini  digunakan  ketika  data  berkala  menunjukkan  jumlah penambahan  relatif  sama  per  tahun.  Kota  dengan  luas  wilayah yang  kecil,  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  kota  rendah  dan perkembangan kota  yang tidak terlalu pesat [5]
Pn = p0 (1+r.n) (2)
dengan:
pn = Jumlah penduduk pada akhir  tahun ke-n (jiwa)
p0 = jumlah penduduk pada tahun yang ditinjau (jiwa) r = angka pertumbuhan penduduk tiap tahun (%)
n =  jumlah tahun proyeksi (tahun)

## 2.3.3. Dasar Pemilihan Metode Proyeksi Penduduk
Pemilihan metode proyeksi penduduk dilakukan agar dapat ditemukan  metode  proyeksi  yang  mendekati  hasil
J URNAL S AINSTEK STT P EKANBARU - V OL . 11 N O . 1 (2023)
sebenarnya,  perlu  dilakukan  analisis  dengan  cara menghitung  nilai  standar  deviasi.  Menurut  permen  PU No.18/PRT/M/2007, standar deviasi dihitung menggunakan persamaan geometri, aritmatik :
1. Standar deviasi
Standar  deviasi  dapat  diartikan  sebagai  nilai  atau  standar yang  menunjukan besar  jarak sebaran terhadap nilai rata- rata.
Sd = √ ∑(𝑥𝑖−𝑥) 2 𝑛−1 untuk n > 20 (3)
Metode  proyeksi  yang  dipilih  atau  mendekati  hasil  yang sebenarnya  adalah  metode  yang  memiliki  nilai  standar deviasi terkecil.

## 2.4. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih
Standar  kebutuhan  air  menurut  Dinas  Pekerjaan  Umum Cipta  Karya  yang  mengatur  tentang  kebutuhan  air domestik  berdasarkan  kategori  Desa  dapat  dilihat  pada tabel dibawah ini [6]
Tabel 1.Standar kebutuhan air No Kategori Jumlah Penyedian air (l/org/hari) 1 Metropolitan > 1.000.000 150-200 2 Kota besar 500.000- 1.000.000 120-150 3 Kota sedang 100.000- 500.000 100-120 4 Kota kecil 20.000- 100.000 90-110 5 Semi urban (Ibu Kota Kecamatan/ Desa) < 10.000 60-90
( Sumber : SNI 6728.1:2015)

## 2.5. Software Epanet 2.0
Epanet 2.0 (Enviromental  Protection  Agency  Network) adalah paket  program  computer  yang  dibuat  oleh U.S  Enviromental Protection  Agency  Cincinati  Ohio (1995). Epanet dapat mengidentifikasikan  aliran  atau  dari  setiap  pipa,  tekanan  pada setiap node, ketinggian air pada tangki, dan perubahan konsentrasi senyawa kimia yang ditambahkan pada jaringan dalam distribusi selama periode simulasi [7]

## 3. METODOLOGI

## 3.1. Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian ilmiah ini berada di Desa Simpang Tiga Kecamatan  Enok    Penilitian  ini  berfokus  dalam  analisis pola kebutuhan air dan sistem jaringan distribusi air yang berada  pada  lokasi  tersebut.  Langkah  –  langkah  yang dilakukan  pada  penelitian  ini  diawali  dengan  melakukan pendefinisian  masalah,  studi  literatur  untuk  menentukan tujuan  akhir  dari  penelitian,  dilanjutkan  dengan pengumpulan  data,  pengolahan  data,  analisis  data,  serta pengambilan  kesimpulan.  Semua  data  yang  dikumpulkan berupa  data  sekunder  yang  diperlukan  dalam  pemodelan jaringan  distribusi  air  bersih  di  Desa  Simpang  Tiga Kecamatan  Enok.  Data-data  tersebut  meliputi,  data jaringan perpipaan, data jumlah penduduk dan pelanggan, Analisis  debit  dan  tekanan  dilakukan  berdasarkan perhitungan  hidraulika  dan  hasil  simulasi  menggunakan aplikasi epanet 2.0

## 3.2. Jenis dan Sumber Data
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  atau pengamatan  langsung  di  lapangan  ( field  research ), kegiatan penelitian ini yang dilakukan untuk mengadakan pengamatan  dan  pengumpulan  data  sebanyak-banyaknya dari  subjek  pemberi  informasi  secara  riil  atau  lengkap. Pengamatan  langsung  dilapangan  meliputi  pengamatan potensi  debit  air,  potensi  energi  potensial  (beda ketinggian/topografi), energi potensial ( head ), kehilangan energi  ( head  losses ),  pengamatan  jumlah  penduduk, kebutuhan  air  ,  dan  luas  daerah  pelayanan  dengan  hasil akhir  berupa  perencanaan  jaringan  pipa  distribusi  air bersih.
Penelitian ini menggunakan data sekunder seperti data Bps Kab  Inhil,  data  sumber  air  baku  serta  data  jaringan  pipa distribusi

## 3.3. Metode Pengumpulan Data Penelitian
Metode  pengumpulan  data  penelitian  ini  menggunakan referensi  dari  penelitian  terdahulu  serta  mengumpulkan data sekunder terkait penelitian dan  juga data pendukung lainnya  diambil  dari  jurnal,  publikasi  informasi  dari instansi dan buku referensi

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Perhitungan Proyeksi Penduduk
Perhitungan proyeksi penduduk dapat dilakukan dengan 2 metode,  yaitu  metode  geometrik,  metode  aritmatik  dan,
J URNAL S AINSTEK STT P EKANBARU - V OL . 11 N O . 1 (2023)
untuk menentukan metode mana yang akan dipakai untuk menghitung proyeksi kebutuhan air.
Tabel  2    Proyeksi  pertumbuhan  penduduk  di  Desa Simpang  Tiga  Kecamatan  Enok  tahun  2022- 2031
No Tahun Metode Rata-rata pertumbuhan Geometri Aritmati 1 2022 1097 1102 1099 2 2023 1111 1120 1115 3 2024 1125 1137 1131 4 2025 1139 1155 1147 5 2026 1153 1173 1163 6 2027 1168 1191 1179 7 2028 1182 1208 1195 8 2029 1197 1226 1212 9 2030 1212 1244 1228 10 2031 1228 1262 1245 Standar deviasi 44.092 53.741 -
Berdasarkan  dari  hasil  tabel  4.1  menunjukan  standar deviasi terkecil yaitu di metode geometri

## 4.2. Perhitungan Kebutuhan Air
Berikut  adalah  perhitungan  kebutuhan  air  pada  Desa Simpang Tiga Kecamatan Enok
1. Jumlah penduduk tahun 2031 = 1228
2. Jumlah sambungan rumah      = 246 Unit Jumlah penduduk / 5 orang    = 1246/5
3. Kebutuhan air domestik (Qd) tahun 2031 Qd   = jumlah SR x kebutuhan air
= 1228 x 90
= 1,30 l/detik
4. Kebutuhan air non domestik (Qnd) Qnd  =  (kebutuhan fasilitas peribadatan  + pendidikan + perkantoran)
=  (0,008 + 0,06 + 0,001)
=  0,08 liter/detik
5. Total kebutuhan air Q = Qd + Qnd = 1,30 + 0,08
= 1,38 l/detik
6. Menghitung kehilangan kebocoran air
Qr   = total kebutuhan air x % kebocoran
(dipakai 20 %)
= 1,38 x 20 %
= 0,275 l/detik
7. Kebutuhan rata-rata harian
Q = total kebutuhan air + kebocoran Air
= 1,38 + 0,275
= 1,65 l/detik
8. Kebutuhan air harian maksimum
Qmax = kebutuhan air rata-ratax1,15
= 1,65 x 1,15
= 1,90 liter/detik
9. Kebutuhan air jam puncak Qp  = kebutuhan air harian maksimum x 1,65
= 1,90 x 1,65 = 3,135 liter/detik
Tabel 3. Jumlah kebutuhan air total sampai tahun 2031
No Tahun Kebutuhan Kebutuhan non domestik Kehilangan air (20%) Kebutuhan air destk (SR) rata-rata (l/dtk) (l/dtk) (l/dtk) (l/dtk) a b c d e F 1 2022 1,15 0,076 0,244 1,466 2 2023 1,16 0,077 0,247 1,486 3 2024 1,18 0,077 0,251 1,507 4 2025 1,19 0,077 0,254 1,527 5 2026 1,21 0,078 0,257 1,548 6 2027 1,23 0,078 0,261 1,568 7 2028 1,25 0,079 0,264 1,589 8 2029 1,26 0,079 0,268 1,610 9 2030 1,28 0,079 0,271 1,631 10 2031 1,30 0,080 0,275 1,652
4.3. Analisis Jaringan Distribusi dengan Software Epanet 2.0
4.3.1. Hasil perhitungan distribusi dengan software epanet 2.0
Pipa  distribusi  menggunakan  pipa  PVC  berdiameter  50 mm atau 2 inchi dengan panjang pipa keseluruhan 1157,51 meter. Perhitungan tekanan dijalur pipa distribusi dengan menggunakan software  epanet 2.0.  Analisis  yang dilakukan pada jalur pipa yang melayani wilayah di Desa Simpang  Tiga  berdasarkan  hasil  pengukuran  disajikan dalam gambar pada halaman berikut
J URNAL S AINSTEK STT P EKANBARU - V OL . 11 N O . 1 (2023)
Tabel 4 Node ID Node ID Elevation Demand Head Pressure M LPS m M Junc 1 3 0.08 12.11 9.11 Junc 2 3 0.09 11.35 8.35 Junc 3 6 0.09 11.17 5.17 Junc 4 5 0.15 11.11 6.11 Junc 5 5 0.21 11.1 6.1 Junc 6 2 0.49 11.06 9.06 Junc 7 3 0.31 11.09 8.09 Junc 8 3 0.46 10.79 7.79 Junc 9 4 0.18 10.75 6.75 Junc 10 4 0.19 10.71 6.71 Junc 11 2 0.18 10.96 8.96 Junc 12 3 0.34 10.92 7.92 Junc 13 4 0.17 10.79 6.79 Junc 15 4 0.19 10.75 6.75 Resvr 1 13 -3.13 13 0
Tabel 5. Link ID parameter jaringan air bersih.
Llink ID
Length/ panjang D Flow Velocity kontrol (0.3 ≤ v ≥ 4.5)
Unit Head loss m M m LPS m/s m/s m/k m Pipe 1 13.68 50 3.13 1.59 YA 64.8 7 Pipe 2 64.11 50 1.25 0.64 YA 11.9 3 Pipe 3 99.1 50 0.45 0.23 TIDA K 1.79 Pipe 4 49.49 50 0.36 0.18 TIDA K 1.18 Pipe 5 31.39 50 0.21 0.11 TIDA K 0.44 Pipe 6 68.26 50 0.71 0.36 YA 4.21 Pipe 7 44.18 50 1.8 0.91 YA 23.1 8 Pipe 8 57.21 50 0.45 0.23 TIDA K 1.77 Pipe 9 57.21 50 - 0.22 0.11 TIDA K 0.49 Pipe 10 82.37 50 0.66 0.34 YA 3.63 Pipe 11 61.85 50 0.27 0.14 TIDA K 0.71
Pipe 12 101.22 50 0.19 0.1 TIDA K 0.36 Pipe 13 53.32 50 0.27 0.14 TIDA K 0.68 Pipe 14 53.73 50 0.6 0.31 YA 3.07 Pipe 15 53.73 50 0.53 0.27 TIDA K 2.42 Pipe 16 60.9 50 - 0.07 0.04 TIDA K 0.06 Pipe 17 55.6 50 0.29 0.15 TIDA K 0.78 Pipe 18 42.75 50 -0.1 0.05 TIDA K 0.1 1. Tinjauan terhadap dimensi distribusi dengan perhitungan manual
Tinjauan  dimensi  pipa  terpasang  dimaksudkan  untuk mengetahui  layak  tidaknya  dimensi  pipa  yang  terpasang dalam  mendistribusikan  air  dari  reservoir  untuk  daerah pelayanan Desa Simpang Tiga. Data yang diperlukan adalah dimensi  pipa,  panjang  pipa,  kekasaran  pipa  (Chw)  dan elevasi disetiap percabangan (titik simpul). Untuk dimensi pipa,  panjang  dan  kekasaran  pipa  dapat  dilihat  pada  tabel dilampiran
∆H = 13 – 3 M = 10 M L = 13,68 M = 0,0136 Km D = 50 mm = 0,05 M Q = 3.14 l/dtk = 0,0031 m 3 /dtk Chw  = 130 a. Hitungan luas (A) 2 inchi = 2 x o,0254 d = 0,0508 m a = ¼ = 0,25 x 3,14 x 0,0508 2
b. Hitungan kecepatan aliran
V = Q
A
=
0,003140 0,002025802
=
1.5500 m/detik c. Hitungan headloss Hf  = 𝜋 𝐷 2 ( 10,666 𝑄 1,85
𝐶 1,85 𝑑 4,87 ) 𝑥 𝐿
J URNAL S AINSTEK STT P EKANBARU - V OL . 11 N O . 1 (2023)
= 10,66 x 0,000023 X 8143,202 x 0,00000050
= 0,8386 m
headloss per km
= 0,18386 M 0,0137 Km headloss per km = 61 m/km
Analisis  diatas,  dapat  dibandingkan  hasil perhitungan  kecepatan  pengaliran  dalam  pipa  (V)  dan headloss (Hf) dengan menggunakan software Epanet 2.0 dan  perhitungan  manual  memiliki  hasil  yang  tidak  jauh berbeda. Hasil perhitungan menggunakan software epanet 2,0  didapatkan  nilai  kecepatan  pengaliran  sebesar  0,66 m/detik, sedangkan nilai perhitungan manual sebesar 0,64 m/detik, dan hf pada perhitungan manual yaitu 12 m/km sedangkan untuk perhitungan epanet 12,75.
Tabel  6. kontrol kecepatan air dalam pipa
Link ID Epanet Manual Control kecepatan kecepatan (0.3 ≤ v ≥ 4.5 ) m/s m/s m/s Pipe 1 1.59 1.55 SESUAI Pipe 2 0.64 0.65 SESUAI Pipe 3 0.23 0.19 TIDAK SESUAI Pipe 4 0.18 0.19 TIDAK SESUAI Pipe 5 0.11 0.19 TIDAK SESUAI Pipe 6 0.36 0.46 SESUAI Pipe 7 0.91 0.90 SESUAI Pipe 8 0.23 0.25 TIDAK SESUAI Pipe 9 0.11 0.83 TIDAK SESUAI Pipe 10 0.34 0.31 SESUAI Pipe 11 0.14 0.19 TIDAK SESUAI Pipe 12 0.1 0.18 TIDAK SESUAI Pipe 13 0.14 0.11 TIDAK SESUAI Pipe 14 0.31 0.31 SESUAI Pipe 15 0.27 0.20 TIDAK SESUAI Pipe 16 0.04 0.00 TIDAK SESUAI Pipe 17 0.15 0.19 TIDAK SESUAI Pipe 18 0.05 0.00 TIDAK
SESUAI Gambar 1. Jaringan distribusi Epanet 2.0

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Kesimpulan
Hasil  perhitungan  distribusi  air  bersih  di  Desa  Simpang  Tiga Kecamatan  Enok  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  yaitu  sebagai berikut :
1. Pertumbuhan  penduduk  Desa  Simpang  Tiga  Kecamatan Enok dengan menggunakan metode aritmatika dan geometrik pada  tahun  2021  berjumlah  1,083  jiwa  pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2031 berjumlah 1,245 jiwa
2. Analisa kebutuhan air bersih penduduk Desa Simpang Tiga Kecamatan  Enok  pada  tahun  2031  1,37  liter/detik  atau 0,00138 m 2 /dtk
Kebutuhan air sampai tahun 2031 adalah :
a. Penduduk (SR) = 1,30 liter/detik b. Sektor pendidikan =  0,008 liter/detik c. Sektor Pribadatan =  0,069 l/detik d. Sektor perkantoran =  0,001 l/detik
e. Kehilangan air =  0,27 l/detik f. Kebutuhan air jam puncak =  3,135 l/detik g. Kebutuhan air harian maksimum tahun 2031
=  1,90 l/detik
3. Berdasarkan hasil dari software epanet 2.0 pada jaringan pipa existing terdapat beberapa kondisi perpipaan sistem jaringan distribusi pada Desa Simpang  Tiga  Kecamatan Enok  yang belum memenuhi standard yaitu :
a. Kecepatan aliran pada pipa, diambil contoh pipa nomor 2 dengan kecepatan aliran  yaitu 0,27 m/s dengan  mengacu  pada  standard  kecepatan  aliran air pada yaitu 0,3-4,5 m/s
( 10,666 𝑥 0,0023 1,85 130 1,85 0,5 4,87 ) x13,68
13,6
J URNAL S AINSTEK STT P EKANBARU - V OL . 11 N O . 1 (2023)
Tekanan  air  pada  setiap  pipa  harus  memenuhi standard , diambil  contoh junction 1  yaitu  nilai  tekanannya  adalah 9,83 m dengan mengacu pada standard tekanan air dalam pipa yaitu  10  mka-80 mka.  Berdasarkan  hasil perbandingan  tekanan  pipa  pada  setiap junction belum maksimal.

## 5.2. Saran
Saran penulis yang perlu diperhatikan dalam tugas akhir ini adalah :
1. Penelitian  selanjutnya  juga  bisa  menggunakan software lainya seperti watercad dan lain - lain
2. Penelitian  selanjutnya  bisa  mengkaji  jaringan  sistem distribusi eksisting saat  ini,  dengan  menambahkan
lingkup pengembagan

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya,  2000.  Petunjuk Teknis  Pengelolaan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum Perkotaan.
[2] Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  Sistem  Penyediaan  Air Minum Perkotaan
[3] Badan  Pusat  Statistik,  2010. Pedoman  perhitungan proyeksi  penduduk  dan  angkatan  kerja .Jakarta-
Indonesia.
[4] Badan  Pusat  Statistik,  2010. Pedoman  perhitungan proyeksi  penduduk  dan  angkatan  kerja .Jakarta- Indonesia.
[5] Natara  Robinson  Habel,  Skripsi “Perencanaan
Distribusi  Air  Bersih  Kecamatan  Laura  Kabupaten Sumba  Barat  Daya  –  NTT “  Jurusan  Teknik  Sipil,
Institut Teknologi Malang, Malang, 2018
[6] Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya,  2000. Petunjuk Teknis  Pengelolaan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum Perkotaan.
[7] Rosman, L. A. 2000. EPANET 2.0 user manual.
Cincinniati : environmental protectionagency.https://darmadi18.file.wordpress.co m/2010/11/buku-manual-program- epanetversibahasaindonesia.pdf.