## MONITORING KOLAM IPAL DENGAN SISTEM IOT BERBASIS WEMOS DI RSI NYAI AGENG PINATIH
Muhammad Alvin Iqbal Febby Priyatna 1) , Rini Puji Astutik 2)
1,2) Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Gresik Jl. Sumatra No 101, Gresik 61121, Jawa Timur, Indonesia E-mail: 1) alviniqbal_190603@umg.ac.id , 2) astutik_rpa@umg.ac.id

## ABSTRAK
RSI Nyai Ageng Pinatih adalah salah satu rumah  sakit yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah IPAL. Dalam proses pengolahan air limbah tidak bisa dilakukan sembarangan, namun harus  melalui  proses  sterilisasi  agar  air  limbah  dapat  dibuang  ke  sungai  tanpa  mencemari.  Panel kontrol  di  Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  di  Rumah  Sakit  tersebut  masih  menggunakan  sistem manual. Maka dari itu diperlukan adanya sistem mikrokontroler menggunakan WEMOS agar sistem kontrol  pengolahan  air  limbah  lebih  efektif  dan  efisien.  Selain  dikontrol  diperlukan  adanya monitoring dengan menggunakan aplikasi berbasis android agar operator dapat memonitoring suhu, kekeruhan dan kadar pH air dari Instalasi Pengolahan Air  Limbah. Alat ini memiliki prinsip kerja dimana sensor mengirimkan sinyal kepada output untuk menjalankan siklus Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan Program dari mikrokontroler WEMOS. Setelah pengujian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa sistem pada WEMOS mampu mengirimkan nilai hasil data dari semua sensor pH, turbidity,  dan  DBS18B20  di  setiap  kolam  sehingga  monitoring  IPAL  dapat  dilakukan  secara berkelanjutan  dengan  nilai  persentase  keberhasilan  koneksi  sistem  ke  internet  adalah  100%  dan pengiriman data dari WEMOS ke database dengan nilai error 1%.
Kata kunci : IPAL, monitoring, suhu, PH, turbidity

## ABSTRACT
RSI Nyai Ageng Pinatih is one of the hospitals that has an WWTP Wastewater Treatment Plant. In the process of treating wastewater, it cannot be done haphazardly, but must go through a sterilization process  so  that the  waste  water  can  be  discharged  into  the  river  without  polluting  it.  The  control panel at the Wastewater Treatment Plant at the Hospital still uses a manual system. Therefore it is necessary to have a microcontroller system using WEMOS so that the wastewater treatment control system is more effective and efficient. Apart from being controlled, monitoring is needed using an Android-based application so that operators can monitor the temperature, turbidity and pH levels of the water from the Wastewater Treatment Plant. This tool has a working principle where the sensor sends  a  signal  to  the  output  to  run  the  Wastewater  Treatment  Plant  cycle  with  the  WEMOS microcontroller  program.  After  the  tests  have  been  carried  out,  it  can  be  seen  that  the  system  in WEMOS is able to send data results from all pH, turbidity, and and DBS18B20 in each pond so that WWTP monitoring can be carried out continuously with a successful percentage of system connection to the internet is 100% and sending data from WEMOS to the database with an error value of 1%. Keywords : IPAL, monitoring, temperature, PH, turbidity

## 1. PENDAHULUAN
Rumah  sakit  merupakan  suatu  tempat sebagai sarana kesehatan, pelayanan medis dan non  medis.  Rumah  sakit  selain  berdampak
positif  terhadap  masyarakat  dan  lingkungan tidak  dapat  dihindari  adanya  dampak  negatif yaitu  adanya  limbah  yang  dihasilkan.  Limbah merupakan bahan/sisa buangan yang dihasilkan oleh  suatu  proses  produksi,  baik  pada  skala
rumah tangga (domestik) maupun industri yang kehadirannya  pada  suatu  waktu  dan  tempat tertentu  tidak  berdampak  baik  bagi  lingkungan karena dapat mencemari lingkungan itu sendiri. Limbah  rumah  sakit  terdiri  dari  limbah  cair, padat  dan  gas  yang  berpotensi  mengganggu lingkungan  sekitar.  Gangguan  tersebut  dapat berupa  pencemaran  lingkungan,  pencemaran makanan  dan  minuman,  serta  penularan penyakit yang mengakibatkan infeksi nosokomial  (infeksi  kepada  sesama  pasien  dan orang  sehat  baik  petugas  maupun  pengunjung rumah  sakit).  Salah  satu  limbah  rumah  sakit yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat  adalah  mikroorganisme  patogen yang  biasanya  terdapat  pada  air  limbah  [1]. Limbah dalam bentuk cair lebih berbahaya bagi lingkungan  karena  dapat  merusak  tanah  dan mencemari air  tanah.  Selain  itu  perlu diperhatikan adanya kontaminasi pada air sungai yang  bisa  menyebabkan  menularnya  penyakit dari  bakteri  yang  ada  didalamnya  kepada kesehatan masyarakat sekitar [2].
IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) merujuk  pada seperangkat  struktur, teknik, dan peralatan  yang  dibuat  untuk  memproses  serta mengelola  limbah  sehingga  sampah  tersebut bisa  dibuang  ke  lingkungan  tanpa  dampak merugikan.  Limbah-limbah  tersebut  umumnya berasal  dari  limbah  domestik  (rumah  tangga), sisa  operasional  pabrik,  industri,  bahkan pertanian [3]. Instalasi  Pengolahan Air  Limbah secara  komunal  yaitu  tempat  yang  digunakan untuk memproses air limbah buangan penduduk yang  difungsikan  secara  komunal  (digunakan oleh  sejumlah  rumah  tangga)  agar  lebih  aman pada  saat  dibuang  ke  lingkungan  [4].  IPAL Komunal dapat berfungsi untuk mengolah serta mengendalikan limbah domestik yang dihasilkan  dari  aktivitas  manusia  agar  tidak mencemari lingkungan.
Salah  satu  sistem  IPAL  yang  telah banyak  digunakan  pada  beberapa  fasilitas pelayanan  Kesehatan  adalah  IPAL  dengan sistem  biofilter  anaerob  aerob  [5].  Kondisi kolam IPAL dapat dengan mudah berubah setiap waktu  tergantung  kondisi  dan  jumlah  pasien rawat  inap  di  rumah  sakit  dan  penggunaan
detergen  didalam  mesin  cuci  yang  digunakan oleh laundry rumah sakit.
Beberapa  penelitian  sudah  dilakukan yang  berkaitan  dengan  pemanfaatan  WEMOS antara  lain  dengan  judul  “Rancang  Bangun Sistem  Monitoring  dan  Penyiram  Tanaman Otomatis  Menggunakan  Wemos  D1  Berbasis Web”  dimana  manfaatnya  adalah  dapat digunakan  sebagai  sarana  memonitoring  kadar Kelembaban  Tanah  karena  dalam  perawatan tanaman membutuhkan kadar kelembaban tanah yang  stabil  sehingga  mudah  untuk  mengetahui proses  penyiraman  tanaman  melalui  tampilan website [6].
Penelitian  dengan  judul  “Perancangan Sistem  Monitoring  Pengolahan  Limbah  Cair Pada  IPAL”,  dari  data  hasil  monitoring  ini operator  dapat  menentukan  tindakan  apa  yang akan  dilakukan  untuk  pengendalian  proses  di IPAL. Pada makalah ini dibuat rancangan sistem monitoring pengolahan limbah cair. Rancangan bersifat  universal  sehingga  dapat  diterapkan untuk segala jenis IPAL [7].
Penelitian dengan judul “Sistem Kontrol Dan  Monitoring  Instalasi  Pengolahan  Air Limbah  Pada  Rsmm  Jatim  Berbasis  Arduino Uno  Dan  Visual  Basic”,  Alat  ini  memiliki prinsip kerja dimana sensor mengirimkan sinyal kepada  output  untuk  menjalankan  siklus Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  dengan Program  dari  mikrokontroler  Arduino  UNO. Hasil  dari  pengujian  sistem  kontrol  memiliki hasil  presentase  error  0%  dan  untuk  hasil  dari pengujian  keakuratan  sistem  monitoring  pada nilai pH dan tegangan sensor didapat presentase error ± 0.5% Sampai 3% [8].
Dari  hasil  penelitian  nilai  satuan  dari sensor  seperti  sensor  suhu,  kelembaban  air, kelembaban  udara,  kekeruhan  air,  intensitas cahaya  dan  lainnya  dapat  digunakan  sebagai dasar  monitoring  sensor  tersebut.  Dengan menggunakan WEMOS dalam proses monitoring ini dimaksudkan agar lebih memudahkan  petugas    untuk  mengetahui  nilai satuan  sensor  yang  terdapat  pada  kolam  IPAL melalui tampilan website .

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan
tahapan seperti yang digambarkan pada flowchart , dengan melakukan metodologi  seperti  ini  peneliti  mengharapkan dapat  memperoleh  hasil  maksimal  sesuai  yang diinginkan. Flowchart adalah  suatu  bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan  hubungan  antara  suatu  proses  (intruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program [9]. Flowchart penelitian digambarkan pada gambar 1.
Gambar 1 Garis Besar Flowchart Penelitian

## 2.1.Studi Literatur
Metode studi literatur adalah serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan metode  pengumpulan  data  pustaka,  membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Pada tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan referensi dan dasar teori yang  diperoleh  dari  jurnal, website ,  maupun buku-buku  yang  memiliki  hubungan  dengan judul  yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam penelitian  ini.  Berikut  literatur-literatur  yang dipelajari antara lain:
1.  Wemos yang merupakan module development board yang berbasis wifi 2.  IoT (Internet of Things) 3.  Sensor  Suhu  DS1820,  Kekeruhan  SEN0189 dan pH electrode dengan modul 4502C
4.  Website

## 2.2.Perancangan Sistem
Pada  tahap  kedua  peneliti  melakukan pembuatan  sistem  monitoring  kolam  IPAL dengan  Wemos  berbasis web .  Alat  ini menggunakan  sensor  suhu,  kekeruhan  dan  pH untuk  mengumpulkan database .  Gambar  2 menunjukkan perancangan sistem dan
keterkaitan antar sensor yang digunakan, dimana WEMOS akan membaca nilai satuan dari sensor kemudian  melalui  jaringan  WIFI  data  tersebut dikirim  ke database yang  ada  pada server dan selanjutnya  nilai  satuan  sensor  ditampilkan  ke dalam halaman web .
Studi Literatur Perancangan Sistem Desain Sistem Analisa Data Hasil Sistem ya tidak Mulai Sistem Berjalan Sesuai Keinginan Selesai

## 2.3.Perancangan Software
Perangkat lunak  yang digunakan adalah aplikasi  Arduino  IDE  1.8.13,  yang  berfungsi sebagai aplikasi programing dari WEMOS yang berfungsi  untuk  komunikasi  antara  Sensor dengan Web server untuk selanjutnya disimpan ke database .  Sedangkan database berfungsi untuk  mengolah  data  dari  WEMOS  yang nantinya  akan  diprogram  melalui  program MySQL  dan  dikirim  ke web  server untuk menampilkan hasil data dari sensor suhu, sensor Ph  dan  sensor  kekeruhan.  Tahapan  dalam perancangan software tampak pada gambar 3.
Gambar 3 Perancangan Software

## 2.4. Program IDE Arduino
Sebelum melakukan pemograman terhadap  ESP8266  maka  terlebih  dahulu  harus terpasang software arduino IDE dan paket board ESP8266  harus  ditambahkan board  library .
Setiap  program  yang  di  buat  di  dalam  aplikasi Arduino IDE disebut dengan sketch .
Mikrokontroler  Arduino  adalah  sebuah platform komputasi fisik open source berbasiskan  rangkaian input  /  output sederhana (I/O)  dan  lingkungan  pengembangan  yang mengimplementasikan bahasa processing . Arduino dapat digunakan
untuk mengembangkan  obyek  interaktif  mandiri  atau dapat  dihubungkan  ke  perangkat  lunak  pada komputer seperti:
- VVVV adalah toolkit pemrograman langsung visual/tekstual hybrid yang  dirancang  untuk memfasilitasi penanganan lingkungan media besar  dengan  antarmuka  fisik,  grafik  gerak real-time,  audio  dan  video  yang  dapat berinteraksi dengan banyak pengguna secara bersamaan.
- Flash ,  untuk  menyimpan sketch /program Arduino
- Max  /  MSP  adalah  bahasa  pemograman visual  yang  digunakan  untuk  musik  dan multimedia
Rangkaiannya dapat dirakit dengan tangan atau dibeli. IDE (Integrated Development Environment) Arduino bersifat open source [10]. Gambar 3 menunjukkan diagram alir pemrograman  dari  sistem  yang  dibuat,  saat sistem dalam kondisi otomatis nilai pembacaan turbidity, pH dan suhu, sistem akan bekerja jika pembacaan  nilai  sensor  sudah  diproses  oleh WEMOS.  Nilai  sensor  yang  diperoleh  oleh WEMOS selanjutnya dikirimkan ke web server untuk  disimpan  ke  dalam  database.  Nilai  yang telah  dikirimkan  oleh  WEMOS  selanjutnya ditampilkan pada halaman web .

## 2.5.Instruksi Program Arduino IDE
Pemograman WEMOS diantaranya memasukkan header yang  dibutuhkan  untuk aplikasi yang digunakan dalam unit mikrokontroler ini dengan menggunakan perintah include dan  beberapa header program seperti pada gambar 4
Gambar 4 Intruksi Program Arduino IDE
Selanjutnya  untuk  menentukan  input pada  modul  WEMOS  ditunjukkan  dalam penggalan program pada gambar 5 :
#include <math.h> #include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <ESP8266WiFi.h>

## Gambar 5 Modul WEMOS
Setelah  menentukan  input,  selanjutnya membuat  perintah untuk membaca  sensor suhu dan analog input pada gambar 6
Gambar 6 Pembacaan Sensor dan Analog
Untuk  dapat  mengirimkan  data  sensor  ke database , WEMOS diprogram untuk mengakses alamat  IP  dari  komputer server.  Server adalah seperangkat  komputer  yang  berisi  program- program  yang  mampu  menghasilkan  informasi dan  informasi  tersebut  didistribusikan  kepada komputer client yang  mengaksesnya  [11]. Potongan program koneksi tersebut dapat dilihat pada gambar 7
Gambar 7 Potongan Program Koneksi

## 2.6.Program Web
Website yang  dibuat  adalah  web  lokal dimana  program  diletakkan  pada  komputer server  yang  berada  di  rumah  sakit.  Dengan
menggunakan wifi, WEMOS akan mengirimkan data sensor ke alamat  IP komputer server yang telah ditentukan di dalam program WEMOS. IP Address ( Internet  Protocol  Address )  adalah sebuah  identitas  angka  yang  digunakan  semua perangkat  komputer  agar  saling  berhubungan dalam jaringan internet [12].
Server yang kami gunakan
menggunakan XAMPP dimana dalam XAMPP sudah  lengkap  dengan  Apache  dan Database MySql. Berikut adalah spesifikasi dari pemrograman web yang digunakan:
- XAMPP for Windows 7.4.30 adalah software atau  aplikasi  komputer  yang  digunakan dalam  dunia web  developer yang  bisa dipelajari untuk membuat website .
- PHP  Version  7.4.30  adalah  sebuah  bahasa Script  server  –  side  yang  biasa  digunakan dengan  bahasa  HTML  atau  dokumennya secara  bersamaan  untuk  membuat  sebuah aplikasi  di web yang  sangat  banyak kegunaannya.
- Client  API  library  version  mysqlnd  7.4.30 adalah  perangkat  lunak  sistem  manajemen yang berbasis data SQL atau DBMS.
- Framework CodeIgniter adalah suatu framework open – source yang berbasis MVC untuk  mengembangkan  sebuah website atau aplikasi.
- Visual Studio Code adalah editor source code yang  dikembangkan  oleh  Microsoft  untuk Windows, Linux dan MacOS. Visual Studio Code sebagai editor.

## 2.7. Database
Database atau    basis    data    adalah kumpulan  data  yang  dikelola  sedemikian  rupa berdasarkan    ketentuan    tertentu  yang  saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya  [13].  Melalui  pengelolaan tersebut  pengguna    dapat    memperoleh kemudahan    dalam    mencari    informasi, menyimpan    informasi    dan    membuang informasi.  Gambar  8  berikut  adalah Physical
#define ONE_WIRE_BUS D5 OneWire oneWire ( ONE_WIRE_BUS ) ; DallasTemperature sensorSuhu ( & oneWire) ; float nilai_suhu; int sensorkeruh = A0; float volt; float ntu;
float baca_suhu (){ sensorSuhu . requestTemperatures () ; float suhu = sensorSuhu . getTempCByIndex ( 0 ) ; return suhu;
}
client.print(String("GET")+url+"HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" +"Connection: close\r\n\r\n");
unsigned long timeout = millis(); while (client.available() == 0) { if (millis() - timeout > 1000) { Serial.println(">>>Timeout !"); client.stop(); return; } }
Data  model atau  Perancangan Database yang digunakan.
Gambar 8 Perancangan Database

## 3. HASIL DAN DISKUSI
Serangkaian pengujian dilakukan sebagai  kegiatan  yang  membentuk  hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen alat ukur, atau nilai  yang diwakili oleh bahan ukur, dengan  nilai-nilai  yang  sudah  diketahui  dan berkaitan  dengan  besaran  yang  diukur  pada kondisi tertentu. Pengujian sistem ini antara lain pengujian  pengujian  sensor,  pengujian  sistem, pengujian komunikasi antarmuka dan pengujian sample air IPAL menggunakan sistem monitoring yang dibuat.
WEMOS dengan rangkaian sensor Suhu DS1820, Kekeruhan SEN0189 dan pH electrode dengan  modul  4502C  tampak  pada  gambar  9 berikut:
Gambar 9 Rangkaian Sensor
Gambar 10 Layout Sensor pada Kotak
Dari  desain  pada  gambar  10  tersebut  diperoleh sebuat prototype monitoring  suhu,  kekeruhan dan  ph  kolam  ipal.  Gambar  11  dan  gambar  12 berikut  ini  menampilkan prototype yang  telah terpasang pada kolam IPAL:
Gambar 11 Sensor pada kolam IPAL A
lokasi id nama int(11) varchar(100) <pk> tr_ipal id waktu lokasi suhu kekeruhan ph
int(11) datetime int(11) double double double <pk> <fk>
Data yang diperoleh dari sensor tersebut selanjutnya  dikirimkan  ke web  server untuk disimpan  kedalam database .  Data  yang  telah tersimpan  didalam database selanjutnya  dapat ditampilkan ke halaman web sehingga monitoring  dapat  dilakukan  karena  data  yang tercatat adalah langsung dari sensor.
Sebagai  penerima  data  sensor  suhu, kekeruhan  dan  PH  yang  dikirimkan  oleh WEMOS,  dari  sisi server dibuat  program web yang  dapat  menerima  data  masukan  tersebut. Potongan  program web yang  dibuat  dari  sisi server  untuk  memasukkan  data  kedalam database tampak pada gambar 13
Gambar 13 Potongan Program WEB
Selanjutnya, server akan  menampilkan nilai data sensor yang telah tersimpan ke dalam database  ke  halaman web sebagai  dasar monitoring. Program web yang digunakan untuk menampilkan  data  sensor  terlihat  pada  fungsi gambar 14:
Gambar 14 Tampilan Nilai Data Sensor pada Server
Halaman monitoring IPAL berbasis web terdapat  beberapa  menu  yaitu  Menu  Utama, Menu Grafik, Menu Manajemen Data. Halaman web  yang  digunakan  untuk  menampilkan
monitoring sensor dapat dilihat pada gambar 15 berikut ini:
Gambar 15 Halaman Web Monitoring IPAL
Menu  lain  yang  terdapat  pada  halaman web monitoring  adalah  perubahan  data  sensor yang  ditampilkan  dalam  bentuk  grafik.  Grafik adalah  gambaran  suatu  data  secara  efektif berupa penyampaian ide yang kompleks secara mudah  kepada  pembaca.  Ciri  utama  grafik adalah  sederhana  tetapi  jelas  [14].  Gafik kekeruhan  kolam  ditunjukkan  pada  gambar  16 dan gambar 17.
Gambar 16 Grafik Kekeruhan Kolam A
Gambar 17 Grafik Kekeruhan Kolam B
Selain  data  yang  ditampilkan  pada halaman monitoring, program web tersebut juga dapat  menyajikan  laporan  perubahan  nilai sensor sesuai dengan data yang telah dikirimkan sebelumnya  menjadi  arsip  elektronik.  Arsip elektronik merupakan informasi yang terkandung  dalam  file  dan  media  elektronik, yang  dibuat,  diterima,  atau  dikelola  oleh organisasi maupun perorangan dan menyimpannya sebagai bukti kegiatan[15]. Data histori nilai sensor dapat dilihat pada gambar 18 berikut ini:
Gambar 18 Pengecekan WEMOS Kolam
IPAL
Sumber: Laporan Monitoring IPAL Desember 2022
Gambar 19 Pengecekan Manual pH IPAL
Dari hasil monitoring kekeruhan, pH dan suhu IPAL dengan menggunakan WEMOS dan
web pada gambar 18 serta pengecekan pH secara manual  pada  gambar  19,  dapat  dilihat perbandingan  data  tersebut  dengan  kondisi pembacaan  sensor  menggunakan  WEMOS  dan pembacaan  sensor  secara  manual  mencapai persentase  kesamaan  sebesar  95%  dengan tingkat perbedaan sebesar 5%.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Setelah  pengujian  yang  telah  dilakukan  dapat ditarik  kesimpulan,  sistem  pada  WEMOS mampu mengirimkan nilai hasil data dari semua sensor  pH,  turbidity,  DBS18B20  di  setiap Kolam.  Sehingga  monitoring  IPAL  dapat dilakukan  secara  berkelanjutan  dengan  nilai yang  selalu  menyesuaikan  nilai  sensor  pada WEMOS.  Dari  pengujian  yang  dilakukan, pengambilan data dengan interval waktu 3 jam, maka  kondisi  kolam  IPAL  lebih  mudah terpantau. Sensor yang dibuat berhasil diintegrasikan  dengan website ,  dari  pengujian yang dilakukan prosentase keberhasilan deteksi sistem, perbandingan kondisi pembacaan sensor menggunakan  WEMOS  dengan  pembacaan sensor  secara  manual  mencapai  persentase kesamaan sebesar 95% dengan tingkat perbedaan  sebesar  5%,  sedangkan  persentase keberhasilan  koneksi  sistem  ke  internet  dan pengiriman data dari WEMOS ke database pada sistem web adalah 100%.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
[1] Giyatmi, “Efektivitas Pengolahan Limbah  Cair  Rumah  Sakit  Dokter Sardjito Yogyakarta Terhadap Pencemaran  Radioaktif,”  Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003. [2] N.  I.  Said,  “Pengolahan  Air  Limbah Domestik  di  DKI  Jakarta:  Tinjauan Permasalahan,  Strategi  dan  Teknologi Pengolahan,” Jakarta:  Pusat  Teknologi
Lingkungan,  Deputi  Bidang  Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam, Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi , 2008.
[3] Tami,  “IPAL  (Instalasi  Pengolahan  Air Limbah),  Jenis  dan  Manfaatnya,”  2020. https://mutuinstitute.com/post/mengenal- lebih-jauh-tentang-ipal-instalasi- pengolahan-air-limbah-jenis-dan- manfaatnya/ (accessed Nov. 12, 2022).
[4] T.  Rhomaidhi,  “Pengelolaan  Sanitasi
Secara  Terpadu  Sungai  Widuri  Studi Kasus Kampung Nitiprayan Yogyakarta,” Tugas Akhir: Universitas Islam Indonesia , vol. 22, 2008.
[5] D.  Bina,  P.  Penunjang,  M.  Dan,  and  S.
Kesehatan,  “Kementerian  Kesehatan  Ri Direktorat Jenderal Bina Upaya
Kesehatan,” 2011.
[6] M. I. Ferdiansyach, R. P. Astutik, and P. Perdana,  “Rancang  Bangun  Sistem Monitoring  Dan  Penyiram  Tanaman Otomatis  Menggunakan  Wemos  D1
Berbasis Web,” SinarFe7 , vol. 4, no. 1, pp.
29–34, 2021.
[7] I.  M.  Erwin,  “Perancangan  Sistem Monitoring  Pengolahan  Limbah  Cair Pada IPAL,” INKOM Journal , vol. 1, no.
2, pp. 68–72, 2010.
[8] M.  F.  Bakhri,  “Sistem  Kontrol  Dan Monitoring  Instalasi  Pengolahan  Air Limbah  Pada  Rsmm  Jatim  Berbasis Arduino  Uno  Dan  Visual  Basic,”
Diploma  thesis,  Politeknik  Perkapalan
Negeri Surabaya , 2020.
[9] W. Wibawanto and S. S. M. Ds, “Desain dan pemrograman
multimedia
pembelajaran  interaktif,” Cerdas  Ulet
Kreatif Publisher, 2017.
[10]  S. J. Sokop, D. J. Mamahit, and S. R. U. A. Sompie, “Trainer periferal antarmuka berbasis  mikrokontroler  arduino  uno,”
Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer , vol.
5, no. 3, pp. 13–23, 2016.
[11]  O. Suryana, “Server dan web server,” no. August , pp. 14–23, 2018.
[12]  W. Wilianto and A. Kurniawan, “Sejarah, cara kerja dan manfaat internet of things,” Matrix:  Jurnal  Manajemen  Teknologi Dan Informatika , vol. 8, no. 2, pp. 36–41, 2018.
[13]  Y.  Kustiyahningsih  and  D.  R.  Anamisa, “Pemrograman Basis Data Berbasis Web Menggunakan PHP & MySQL,”
Yogyakarta: Graha Ilmu , vol. 20, 2011.
[14]  Soedarso, Speed reading: sistem membaca  cepat  dan  efektif .  Penerbit  PT Gramedia Pustaka Utama, 1988.
[15]  M. Rifauddin,  “Pengelolaan  arsip elektronik berbasis teknologi,” Khizanah al-Hikmah:  Jurnal  Ilmu  Perpustakaan, Informasi,  dan  Kearsipan ,  vol.  4,  no.  2, pp. 168–178, 2016.