Abstrak—Pada transformator daya dapat terjadi gangguan- gangguan  yang  dapat  menyebabkan  kegagalan  transformator. Untuk  itu  diperlukan  perawatan  dan  pemeliharaan  pada transformator daya, salah satunya dengan melakukan pengujian minyak  transformator  yaitu  pengujian  DGA.  Pengujian  ini dilakukan  untuk  mengetahui  ada  tidaknya  ketidaknormalan pada  transformator.  Uji  DGA  merupakan  analisis  kondisi transformator  yang  dilakukan  berdasarkan  jumlah  gas  terlarut pada  minyak  transformator.  Pada  tulisan  ini  menggunakan empat  metode  untuk  analisa  kegagalan  transformator  yaitu metode TDCG, Key Gass, Roger’s ratio, Duval’s Triangle. Setelah membandingkan  keempat  metode ini  maka  metode  analisa yang paling efektif adalah metode analisa Duval’s Triangle. Metode ini dapat  menunjukan  gangguan  dengan  lebih  jelas  dan  detil  serta merupakan metode dengan sistem tertutup sehingga mengurangi presentase kasus diluar kriteria atau kesalahan analisis.
Kata kunci: Kegagalan transformator, metode analisa, pengujian minyak trafo, uji DGA.
Abstract —In  power  transformer  can  happen  disruption  which can  cause  transformer  failure.  For  it  required  care  and maintenance in power transformer, one of them by doing testing oil transformer  that  is  DGA  testing.  This  test  done  for  know  the presence  or  absence  abnormality  the  transformer.  DGA  test  is analysis transformer condition conducted based total dissolved gas in  transformer  oil.  In  this  paper  use  four  methods  for  analysis transformer failure that is method TDCG, Key Gass, Roger’s ratio, Duval’s  Triangle.  After  comparing  fourth method  then method  of analysis  most  effective  is  analysis  method  Duval’s  Triangle.  This method  can  show  interference  with  clearer  and  details  and  a method with a closed system so that reduce the percentage of cases outside the criteria or error analysis.
Key words:DGA testing, method of analysis, testing oil transformer, transformer failure.

## I. PENDAHULUAN
Salah  satu  peralatan  yang  berperan  penting  dalam penyaluran daya listrik yaitu transformator daya. Transformator  daya  merupakan  peralatan  listrik  yang  sangat vital, oleh karena itu transformator harus dipelihara agar dapat beroperasi secara maksimal dan jauh dari gangguan-gangguan yang  dapat  menyebabkan  kegagalan  transformator.  Untuk  itu keandalannya harus terjaga agar proses penyaluran lancar.
Transformator  merupakan  peralatan  daya  listrik  yang penting  karena  berhubungan  langsung  dengan  saluran transmisi dan distribusi listrik.  Gangguan   pada transformator akan  menyebabkan  terputusnya  daya  ke  konsumen.  Oleh karena itu perawatan dan pendeteksian kerusakan transformator  perlu  dilakukan  secara  rutin  agar  transformator bisa bekerja sesuai dengan masa pemakaian maksimumnya.
Untuk  pemeliharaan  transformator  daya  diperlukan  empat pedoman pemeliharaan untuk mengetahui kondisi transformator. Pedoman tersebut diantaranya adalah in service inspection,  in  service  measurement,  shutdown  testing,  dan treatment .  PLN  memiliki  banyak  standar  pengujian  untuk menguji  minyak  isolasi,  misalnya  tegangan  tembus,  rugi-rugi dielektrik,  DGA.  Salah  satu  pengujian  yaitu  DGA,  metode pengujian ini dilakukan untuk menguji keadaan minyak isolasi dengan  mengambil  sampel  minyak  isolasi  dari  unit transformator  untuk  mengetahui  jenis-jenis  gas  yang  terlarut dalam minyak isolasi transformator.
Oleh karena  itu  perlu dilakukan  analisis  untuk ketidaknormalan  pada  transformator  dengan  pengujian  DGA ( Dissolved  Gas  Analysis )  agar  dapat  diketahui  nantinya kegagalan  transformator  yang  akan  terjadi  dan  tindakan penanggulangannya.  Dengan  melakukan  analisa  kegagalan transformator  daya  berdasarkan  hasil  uji  DGA  dengan  empat metode  yaitu  metode TDCG,  metode  Key  Gass,  Duval’s Triangle, Roger’s Ratio.

## II. LANDASAN TEORI

## A. Pengertian dan Prinsip Kerja
Transformator daya merupakan peralatan listrik yang tidak mempunyai  bagian yang bergerak, berfungsi untuk mengubah daya dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau sebaliknya. Untuk  menggunakan  transformator,  energi  listrik  dapat ditransfer  dari  satu  rangkain  ke  rangkaian  lain  tanpa  melalui hubungan fisik diantara dua rangkaian. Transfer daya tersebut dilakukan sepenuhnya oleh rangkaian medan magnet.
Tegangan  bolak-balik  yang  terdapat  pada  kumparan primer,  mengalirkan  arus  bolak-balik  melalui  kumparan primer dan arus tersebut akan menghasilkan fluksi bolak-balik pada  inti  besi.  Diperlihatkan  pada  gambar  1  merupakan rangkaian sederhana transformator.

## ANALISA KEGAGALAN TRANSFORMATOR DAYA BERDASARKAN HASIL UJI DGA DENGAN METODE TDCG, KEY GAS, ROGER’S RATIO, DUVAL’S TRIANGLE PADA GARDU INDUK
Triangle Pada Gardu Induk
A. R. Demmassabu, L. S. Patras, F. Lisi
Jurusan Teknik Elektro-FT. UNSRAT,  Manado-95115, Email: alanroberto@ymail.com

## (Sumber : Jhon J.Winders Jr,”Transformer Principles and Applications)
Gambar 1 . Rangkaian Sederhana Transformator

## B. Konstruksi dan Material Transformator

## Inti (Core)
Inti  adalah  lintasan  untuk  merambatnya  fluks  magnet, terdiri dari lembaran baja tipis yang dilaminasi, terpisah secara listrik dengan lapisan tipis dari material isolasi. Ketebalannya berkisar 0,23 mm – 0,36 mm.

## Belitan (Winding)
Belitan terdiri dari konduktor  atau  penghantar arus  yang dililit  melingkari  bagian  inti  dan  harus  diisolasi  seperlunya, ditopang serta didinginkan untuk menahan operasi dan kondisi uji.

## Tap Changer
Peralatan tap  changer dipasang  pada  sisi  tegangan  yang lebih tinggi atau sisi primer. Untuk itu transformator dirancang sedemikian  rupa  sehingga  perubahan  tegangan  pada  sisi masuk/ input tidak  mengakibatkan  perubahan  tegangan  pada sisi keluar/ output .

## Bushing dan Terminal
Ujung atau keluaran dari belitan harus keluar dari selubung atau  tangki  transformator.  Hubungan  antara  kumparan transformator  dengan  jaringan  luar  melalui  sebuah bushing yang diselubungi oleh isolator.

## Sistem Pemeliharan Minyak
Minyak  transformator  sebagai  isolasi  untuk  inti  dan belitan.  Minyak  yang  terkontaminasi  adalah  masalah  serius sebab akan merusak sifat dielektrik minyak dan menjadi tidak berguna sebagai media isolasi.

## Tangki Transformator
Tangki  transformator  sebelumnya  dibuat  dari  besi  tuang yang  berat  tetapi,  sedangkan  untuk  transformator  dewassa  ini tangkinya  dibuat  dari  baja  lembar  yang  dilas.  Belitan-belitan dan posisi keluaran bushing berada dalam tangki.

## Pendinginan Transformator
Kenaikan  suhu  pada  suatu  transformator  akan  terjadi dalam  inti  besi  dan  belitan-belitan  yang  mengakibatkan  rugi- rugi inti besi ( iron loss ) dan rugi-rugi tembaga (Cu loss ).

## C. Peralatan Proteksi Transformator Relai Bucholtz
Penggunaan  relai  ini  untuk  mendeteksi    gas  pada transformator  terendan  minyak  yaitu  untuk  mengamankan transformator  akibat  gangguan  pada  transformator  seperti: arcing,  partial  discharge,  over  heating yang  umumnya menghasilkan  gas.  Gas-gas  tersebut  dikumpulkan  pada ruangan relai dan akan mengerjakan kontak-kontak alarm.

## Pressure Relief  Divices
Ketika  transformator  berbeban  lebih  untuk  suatu  periode atau  ketika  terjadi  gangguan  internal,  tekanan  lebih  akan terjadi didalam  tangki.  Dimana  sejumlah  peralatan  digunakan untuk mengubah perubahan tekanan ini seperti pressure relief devices juga  ditempatkan  dibelakang pressure  gauge untuk tangki yang diseal.

## Sudden Pressure Relay
Ketika  transformator  mengalami  gangguan  internal  maka sejumlah  besar  gas  dibangkitkan  dalam  waktu  yang  singkat, akan  melebih  tekanan  yang  ditentukan,  menekan sensing bellows dan  mengaktifkan  kontak-kontak.  Kontak-kontak  ini akan mengaktifkan alarm, circuit breaker dan rele lainnya.

## Lightning Arrester
Peralatan  yang digunakan  untuk  melindungi transformator apabila terjadi gangguan tegangan lebih diakibatkan oleh surja petir.  Surja  arrester  digunakan  untuk  melindungi  peralatan vital  dan  instalasi  terutama  (transformator  daya)  yang berhubungan dengan tegangan lebih.

## Relay Differensial
Relai differensial digunakan untuk mengamankan transformator  dari  gangguan  hubungan  singkat  yang  terjadi didalam  transformator,  antara  lain  hubung  singkat  antara belitan  dengan  belitan  dan  belitan  dengan  tangki.  Relai  ini bekerja  berdasarkan  perbedaan  arus  dari  transformator  arus yang terpasang.

## D. Tipe-tipe Transformator

## Transformator Distribusi
Seperti  transformator  besar  lainnya,  transformator  distribusi adalah transformator yang mengambil tegangan dari rangkaian distribusi  primer  dan  diturunkan  ke  level  tegangan  pada rangkaian  distribusi  sekunder  atau  ke  rangkaian  pemakai. Walaupun  banyak  standar  yang  menggolongkankan  dengan rating  kVA  (5-500  kVA)  namun  ada  juga  transformator distribusi mempunyai rating dibawah dan diatas penggolongan rating tersebut.

## Transformator Penyearah
Rangkaian elektronika daya dapat mengubah arus bolak- balik ke  arus  searah,  ini  disebut  rangkaian  penyearah.  Rangkaian yang dapat mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik.

## Transformator Instrument
Transformator instrument digunakan  untuk mengubah tegangan-tegangan  atau  arus-arus  yang  besar  ke  dalam  nilai satuan  dan  dapat  diukur  dengan  aman,  serta  rugi  ( losses ) internal  yang  rendah.  Transformator instrument digunakan untuk pengukuran jika dihubungkan ke instrument-instrument pengukur,  meter-meter  dan  untuk  proteksi  jika  transformator dihubungkan ke alat-alat proteksi. Untuk proses pengukuran di gardu induk diperlukan transformator instrument.

## E. Pedoman Pemeliharaan Transformator

## In Service Inspection
In  service  inspection adalah  kegiatan  inspeksi  yang dilakukan pada saat transformator dalam kondisi bertegangan/operasi.Tujuannya  yaitu  mendeteksi  secara  dini ketidaknormalan  yang  mungkin  terjadi  didalam  transformator tanpa  melakukan  pemadaman. In  service  inspection yang dilakukan  pada subsytem  transformer adalah bushing , pendingin,  pernafasan,  sistem  kontrol  dan  proteksi,  OLTC, struktur  mekanik,  meter  suhu / temperatur, sistem  monitoring thermal , belitan, NGR ( Neutral Grounding Resistor.
In service Measurement In
service
Measurument
adalah kegiatan pengukuran/pengujian yang dilakukan pada saat transformator dalam  keadaan  bertegangan.  Tujuannya  mengetahui  kondisi transformator  tanpa  pemadaman.  Kegiatan  pengukuran  dan pengujian  yang  dilakukan  adalah thermovisi/thermal  Image , DGA  (Dissolved  Gas  Analysis) ,  pengujian  kualitas  minyak terdiri  dari  pengujian  kadar  air,  pengujian  tegangan  tembus, pengujian  kadar  asam,  pengujian  warna  minyak,  pengujian sediment,  tangens  delta  minyak (𝛿) ,  pengujian partial discharge , vibrase dan noise.

## Shutdown testing
Shutdown  testing adalah  pekerjaan  pengujian  yang dilakukan  pada  saat  transformator  dalam  keadaan  padam. Pengujian  yang  dilakukan  adalah  pengukuran  tahanan  isolasi, pengukuran tan delta (𝛿) , pengukuran SFRA, tes rasio.

## Shutdown Function Check
Shutdown  function check pekerjaan  yang  bertujuan menguji  fungsi  dari  rele-rele  proteksi  maupun  indikator- indikator  yang  ada  pada  transformator  adalah  rele  bucholtz rele jensen, rele sudden pressure , rele thermal.

## III . P ENGUJIAN DAN DIAGNOSA MINYAK TRANSFORMATOR

## A. Minyak Transformator
Minyak  transformator  adalah  cairan  yang  dihasilkan  dari proses  pemurnian  minyak  mentah.  Selain  itu  minyak  ini  juga berasal  dari  bahan  organik.  Minyak  transformator  merupakan salah satu bahan isolasi cair yang dipergunakan sebagai isolasi dan  pendingin  pada  transformator.  Sebagai  bahan  isolasi minyak  harus  memiliki  kemampuan  untuk  menahan  tegangan tembus,  sedangkan  sebagai  pendingin  minyak  transformator
harus  mampu  meredam  panas  yang  ditimbulkan,  sehingga dengan  kedua  kemampuan  ini  maka  minyak  diharapkan  akan mampu  melindungi  transformator  dari  gangguan.  Ada beberapa  alasan  mengapa  isolasi  cair  digunakan,  antara  lain adalah  isolasi  cair  akan  mengisi  celah  atau  ruang  yang  akan diisolasi  dan  secara  serentak  melalui  proses  konversi menghilangkan  panas  yang  timbul,  isolasi  cair  cenderung dapat  memperbaiki  diri  sendiri (self  healing) jika  terjadi pelepasan muatan ( discharge ).
Bahan  dasar  pembuatan  minyak  transformator  adalah minyak  mentah  ( crude  oil ).  Namun  pabrik-pabrik  pembuat minyak  transformator  menambah  zat-zat  tertentu  untuk mendapatkan  kualitas  dielektrik  yang  lebih  baik.  Pada umumnya  minyak  transformator  tersusun  dari  senyawa- senyawa hidrokarbon dan non hidrokarbon.
Minyak  transformator  mineral  dari  hasil  pengolahan minyak  bumi  yaitu  antara  fraksi  minyak  diesel  dengan  turbin (C 16-30 )  mempunyai  struktur  kimia  yang  kompleks.  Senyawa hidrokarbon  utama  minyak  transformator  adalah  parafinik, naftenik  dan  aromatik.  Sedangkan  senyawa  lainnya  adalah senyawa  hetero  yaitu  senyawa  yang  mempunyai  kerangka serupa  dengan  hidrokarbon  yang  mana  atom-atom  karbonnya digantikan oleh satu, dua, tiga atau lebih atom-atom belerang, oksigen, atau nitrogen.
Hidrokarbon  parafinik  adalah  hidrokarbon  jenuh,  karena semua  martabat karbon adalah jenuh oleh hidrogen ( C n H 2n ) 2 . Bagian  utamanya  adalah  alkana  yang  berantai  lurus  atau bercabang.  Hidrokarbon  naftenik  dikualifikasikan  sebagai hidrokarbon  tertutup  atau  senyawa  cincin  seperti  aliskik  (non aromatik)  C n H 2n .  Naftenik  dapat  memiliki  sebuah  cincin  atau lebih  tergantung  dari  banyaknya  jumlah  karbon.  Hidrokarbon aromatik  memiliki  satu  atau  banyak  cincin  aromatik  (ikatan rangkap) 𝐶 𝑛 𝐻 2𝑛−6 yang  mana  dapat  digabung  dengan  cincin lain.

## B. Pengujian Minyak Transformator
Oksidasi  dan  kontaminan  adalah  hal  yang  dapat menurunkan  kualitas  minyak  yang  berarti  dapat  menurunkan kemampuannya  sebagai  isolator.  Oksidasi  pada  minyak transformator  juga  akan  ikut  andil  dalam  penurunan  kualitas kertas  isolasi  transformator.  Pada  saat  minyak  isolasi mengalami  oksidasi,  maka  minyak  akan  menghasilkan  asam. Asam  ini  apabila  bercampur  dengan  air  pada  suhu  tertentu akan  mengakibatkan  proses  hidrolisis  pada  isolasi  kertas. Proses hidrolisis ini akan menurunkan kualitas kertas isolasi.
Untuk  mengetahui  kehadiran  kontaminan  atau  terjadinya oksidasi  didalam  minyak,  maka  dilakukanlah  pengujian oil quality  test (karakteristik).  Pengujian oil  quality  test melingkupi    beberapa    pengujian yang metodanya mengacu pada standar IEC 60422. Adapun jenis pengujiannya.

## Pengujian Kadar Air
Fungsi  minyak  transformator  sebagai  media  isolasi  di dalam  transformator  dapat  menurun  seiring  banyaknya  air yang  mengotori  minyak. Oleh karena itu  dilakukan pengujian kadar  air  untuk  mengetahui  seberapa  besar  kadar  air  yang terlarut  /  terkandung  di  minyak.  Metode  yang  dipakai  adalah metoda Karl Fischer.

## Pengujian Tegangan Tembus
Pengujian  tegangan tembus dilakukan  untuk  mengetahui kemampuan minyak isolasi dalam menahan tegangan. Minyak yang  jernih  akan  menunjukan  nilai  tegangan  tembus  yang tinggi.  Dapat  dikatakan  bahwa  pengujian  ini  dapat  menjadi indikasi  keberadaan  kontaminan  seperti  kadar  air.  Rendahnya nilai  tegangan  tembus  dapat  mengindikasikan  keberadaan salah  satu  kontaminan  tersebut,  dan  tingginya  tegangan tembus  belum  tentu  juga  mengindikasikan  bebasnya  minyak dari  semua  jenis  kontaminan.  Pengujian  ini  mengacu  standar IEC 60156.

## Pengujian Kadar Asam
Minyak  yang  rusak  akibat  oksidasi  akan  menghasilkan senyawa  asam  yang  akan  menurunkan  kualitas  kertas  isolasi pada  transformator.  Asam  ini  juga  dapat  menjadi  penyebab proses  korosi  pada  tembaga  dan  bagian  transformator  yang terbuat  dari  bahan  metal.  Untuk  mengetahui  seberapa  besar asam  yang terkandung di dalam  minyak, dilakukan pengujian kadar  asam  pada  minyak  isolasi.  Besarnya  kadar  asam  pada minyak  juga  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  apakah  minyak isolasi  transformator  tersebut  harus  segera  dilakukan reklamasi atau diganti.
Pada  dasarnya  minyak  yang  akan  diuji  dicampur  dengan larutan  alkohol  dengan  komposisi  tertentu  lalu  campuran tersebut (bersifat asam) di titrasi (ditambahkan larutan) dengan larutan  KOH  (bersifat  basa).  Perhitungan  berapa  besar  asam yang  terkandung  didalam  minyak  didasarkan  dari  berapa banyak  KOH  yang  dilarutkan.  Pengujian  ini  mengacu  pada standar IEC 62021 – 1.

## Pengujian Warna Minyak
Warna minyak isolasi transformator akan berubah seiring penuaan  yang  terjadi  pada  minyak  dan  dipengaruhi  oleh material  material  pengotor  seperti  karbon.  Pengujian  warna minyak  pada  dasarnya  membandingkan  warna  minyak terpakai  dengan  minyak  yang  baru.  Pengujian  ini  mengacu kepada standar ISO 2049.

## Pengujian Sediment
Banyak  material  yang  dapat  mengkontaminasi  minyak transformator,  seperti  karbon  dan  endapan  lumpur  ( sludge ). Pengujian  sediment  ini  bertujuan  mengukur  seberapa  banyak (%)  zat  pengotor  yang  terdapat  pada  minyak  isolasi transformator.  Pengujian  ini  pada  dasarnya  membandingkan berat endapan yang tersaring dengan berat minyak yang diuji. Pengujian ini mengacu kepada standar IEC 60422 – Annex C.

## Pengujian Titik Nyala
Pengujian  titik  nyala  dilakukan  dengan  menggunakan sebuah perangkat  yang berfungsi  memanaskan  minyak  secara manual ( heater atau kompor ). Dimana diatas cawan pemanas tersebut  di  letakan  sumber  api  yang  berasal  dari  gas.  Sumber api  ini  berfungsi  sebagai  pemancing  saat  mulai  terbakarnya minyak.  Seiring  dengan  lamanya  proxses  pemanasan,  suhu minyak pun akan  mengalami  peningkatan. Pada suhu  tertentu minyak akan terbakar dengan sumber api.

## Tangen Delta Minyak (𝛿)
Salah  satu  pengujian  yang  dilakukan  terhadap  minyak isolasi  adalah  pengujian  tangen  delta.  Dari  hasil  pengujian tangen  delta  dapat  diketahui  sejauh  mana  minyak  isolasi mengalami  penuaan.  Pengujian  ini  mengacu  kepada  standar IEC 60247.

## Metal in Oil
Pengujian  metal in  oil digunakan  sebagai  pelengkap  dari pengujian  DGA.  Saat  DGA  mengindikasikan  timbulnya kemungkinan  gangguan,  pengujian  metal in  oil akan membantu  menentukan  jenis  gangguan  dan  lokasinya. Gangguan tidak hanya menurunkan kualitas isolasi transformator  (minyak,  kertas,  kayu)  tapi  juga  menghasilkan partikel partikel metal yang tersebar dalam minyak.
Partikel  ini  akan  didistribusikan  kesemua  bagian transformator  karena  proses  sirkulasi.  Beberapa  komponen transformator  yang  secara  khusus  manghasilkan  partikel metal.  Partikel  metal  ini  dapat  ditemukan  sebagai  unsur tunggal  atau  sebagai  senyawa.  Jenis  metal  yang  ditemukan dalam  pengujian  dapat  membantu  dalam  menentukan komponen mana yang mengalami gangguan.

## C. Diagnosa DGA
Salah  satu  metoda  untuk  mengetahui  ada  tidaknya ketidaknormalan pada transformator adalah dengan mengetahui  dampak  dari  ketidaknormalan  transformator  itu sendiri.  Untuk  mengetahui  dampak  ketidaknormalan  pada transformator  digunakan  metoda  DGA  ( dissolved  gas analysis ).
Pada  saat  terjadi  ketidaknormalan  pada  transformator, minyak  isolasi  sebagai  rantai  hidrokarbon  akan  terurai  akibat besarnya  ketidaknormalan  dan  akan  membentuk  gas-gas hidrokarbon yang larut dalam minyak isolasi itu sendiri. Pada dasarnya  DGA  adalah  proses  untuk  menghitung  kadar/nilai dari gas-gas hidrokarbon yang terbentuk akibat ketidaknormalan.  Dari  komposisi  kadar  gas-gas  itulah  dapat diprediksi  dampak-dampak  ketidaknormalan  apa  yang  ada  di dalam transformator, apakah overheat, arcing atau corona.
DGA  secara  harafiah  dapat  diartikan  sebagai  analisis kondisi transformator  yang dilakukan berdasarkan jumlah gas terlarut pada  minyak transformator. Pengujian kandungan  gas terlarut  pada  minyak  transformator  akan  memberi  informasi terkait dengan kondisi dan kualitas kerja transformator.
Uji DGA dilakukan pada sampel minyak yang diambil dari transformator,  kemudian  gas-gas  terlarut  ( dissolved gas) tersebut  diekstrak.  Gas  yang  telah  diekstrak  lalu  dipisahkan, diidentifikasi komponen-komponen individualnya, selanjutnya dihitung kuantitasnya (dalam satuan part per million – ppm).
Analisis kondisi transformator berdasarkan hasil pengujian DGA,  setelah  diketahui  karakteristik  dan  jumlah  dari  gas-gas terlarut  yang  diperoleh  dari  sampel  minyak,  selanjutnya dilakukan  analisis  kondisi  transformator.  Ada  beberapa metode untuk  melakukan interpretasi data dan analisis seperti yang  tercantum  pada  IEEE  standard.  C57-104.1991  dan  IEC 60599,  adalah  Metode TDCG, key  gas , roger’s  ratio , duval’s triangle.

## TABEL I KONSENTRASI GAS TERLARUT

## Metode TDCG (Total Dissolved Combustible Gas)
Analisa hasil pengujian DGA mengacu pada standar IEEE C57-104 1991 dan IEC 60599. Batasan standar hasil pengujian DGA  dengan  menggunakan  standar  IEEE  C57  104  1991 adalah  seperti  terlihat  pada  Tabel  I.  Hasil  pengujian  DGA dibandingkan  dengan  nilai  batasan  standar  untuk  mengetahui apakah  transformator  berada  pada  kondisi  normal  atau  ada indikasi  kondisi  2,  3  atau  4  (lihat  Tabel  I).  Nilai  batasan standar  TDCG  ( Total  Dissolved  Combustible  Gas )  adalah jumlah gas mudah terbakar yang terlarut.
Berdasarkan standard IEEE yang membuat pedoman untuk mengklasifikasikan  kondisi  operasional  transformator  yang terbagi dalam 4 kondisi yang akan dijelaskan berikut: adalah kondisi  1  transfomator  beroperasi  normal.  Namun  perlu dilakukan  pemantauan  kondisi  gas-gas  tersebut,  kondisi  2 tingkat  TDCG  mulai  tinggi.  Ada  kemungkinan  timbul  gejala- gejala  kegagalan  yang  harus  diwaspadai.  Perlu  dilakukan pengambilan  sampel  minyak  yang  lebih  rutin  dan  sering, kondisi  3,  TDCG  pada  tingkat  ini  menunjukan  adanya dekomposisi  dari  isolasi  kertas/isolasi  minyak  transformator. Berbagai  kegagalan  mungkin  dapat  terjadi,  oleh  karena  itu perlu  diwaspadai  dan  perlu  perawatan  lebih  lanjut,  kondisi  4, TDCG  pada  tingkat  ini  menunjukan  adanya  dekomposisi/ kerusakan pada isolasi kertas/minyak transformator yang telah meluas.
Standard  IEEE  merupakan  standar  utama  yang  digunakan dalam  analisis  DGA.  Namun  fungsinya  hanyalah  sebagai acuan, karena hanya menunjukan dan menggolongkan tingkat konsentrasi gas dan jumlah TDCG dalam tingkat kewaspadaan.  Standar  ini  tidak  memberikan  proses  analisis yang  lebih  pasti  akan  indikasi  kegagalan  yang  sebenarnya terjadi.  Ketika  konsentrasi  gas  terlarut  telah  melewati  kondisi 1  (TDCG  >720  ppm),  maka  perlu  dilakukan  proses  analisis lebih lanjut untuk mengetahui indikasi kegagalan yang terjadi pada  transformator.  Berdasarkan  hasil  pengujian  dapat dilakukan  investigasi  kemungkinan  terjadi  kelainan  dengan metoda key  gas,  ratio (Roger  dan  Doernenburg)  dan duval’s triangle .

## TABEL II JENIS KEGAGALAN MENURUT KEY GAS

## Key Gas
Key  gas didefinisikan  oleh  IEEE  standar  C57-104.1991 sebagai “gas-gas yang terbentuk pada transformator pendingin minyak  yang  secara  kualitatif  dapat  digunakan  untuk menentukan  jenis  kegagalan  yang  terjadi,  berdasarkan  jenis gas  yang  khas  atau  lebih  dominan  yang  terbentuk  pada berbagai temperatur”. diperlihatkan pada Tabel II.

## Roger’s ratio
Metode roger’s  ratio merupakan  salah  satu  cara  untuk menganalisis  gas  terurai  dari  suatu  minyak  transformator. Metode  ini  membandingkan  nilai-nilai  satu  gas  dengan  gas dengan gas yang lain. Gas-gas yang digunakan dalam analisis menggunakan roger’s  ratio adalah  sebagai  berikut  : C 2 H 2 / C 2 H 4 , CH 2 /H 2 , C 2 H 4 /C 2 H 6 .  Setelah  didiperoleh  nilai perbandingan  dari  gas-gas  tersebut,  selanjutnya  dimasukan kedalam kode ratio yang diperlihatkan pada Tabel III.
Setelah  dikonversi  kedalam  kode-kode  seperti  pada  Tabel diatas,  maka  untuk  analisis  gangguan  yang  terjadi  pada minyak  transformator  dapat  diketahui  dari  Tabel  IV seperti berikut :

## Duval’s Triangle
Metode Roger’s  Ratio dan Key  Gas cukup  mudah  untuk dilakukan,  namun  kelemahan  utamanya  adalah  metode teresebut hanya dapat mendeteksi kasus-kasus kegagalan yang sesuai  dengan  Tabel  3  dan  Tabel  4.  Jika  muncul  konsentrasi gas  diluar  Tabel  III  dan  IV  maka  metode  ini  tidak  dapat mendeteksi  jenis  kegagalan  yang  ada.  Hal  ini  terjadi  karena metode roger’s  ratio dan key  gas merupakan  sebuah  sistem yang terbuka ( open system ). Metode segitiga duval diciptakan untuk membantu metode-metode analisis lain. Kondisi khusus yang  diperhatikan  adalah  konsentrasi  metana  (CH 4 ),  etilen  ( C 2 H 4 )  dan  asetilen  (C 2 H 2 ).  Konsentrasi  total  ketiga  gas  ini adalah  100%  namun  perubahan  komposisi  dari  ketiga  gas  ini menunjukan  kondisi  fenomena  kegagalan.  Metode  ini merupakan  sistem  tertutup  ( closed  system )  sehingga mengurangi persentase kasus di luar kriteria analisis.
Status H 2 (ppm ) CH 4 (ppm) C 2 H 2 (ppm) C 2 H 4 (ppm) C 2 H 6 (ppm)
CO (ppm) TDC G (ppm) 1 100 120 35 50 65 350 720 2 101- 700 121- 400 36-50 51- 100 66- 100 351- 570 721- 1920 3 701- 1800 401- 1000 51-80 101- 200 101- 150 571- 1400 1921- 4630 4 >180 0 >1000 >80 >200 >150 >1400 >4630 Gangguan Gas Kunci Kriteria Jumlah Prosentase Gas Busur api ( Arcing ) Asetilen (C 2 H 2 ) Hidrogen (H 2 ) dan Asetilen (C 2 H 2 ) dalam jumlah besar dan sedikit metana (CH 4 ) dan etilen (C 2 H 4 ) Hidrogen (H 2 ) :
60%
Asetilen (C 2 H 2 ) : 30% Korona ( Partial Discharge) Hidrogen (H 2 ) Hidrogen dalam jumlah besar, metana jumlah sedang, dan sedikit etilen Hidrogen :85% Metana :13% Pemanasan lebih minyak Etana Etana dalam jumlah besar dan etilen dalam jumlah kecil Etana: 63% Etilen : 20% Pemanasan lebih selulosa Karbon monoksida CO dalam jumlah besar CO : 92%

## TABEL III
KODE-KODE ROGER’S RATIO Rentang kode roger C2H2/C2H4 CH4/H2 C2H4/C2H6 < 0.1 0 1 0 0,1-1 1 1 0 1-3 1 2 1 >3 2 2 2 TABEL IV

## TIPE GANGGUAN PADA TRANSFORMATOR

## Duval’s Triangle
Untuk menganalisis dengan metode ini yaitu menggunakan gas  CH 4 ,  C 2 H 2 ,  C 2 H 4 .  Berikut  ini  adalah  cara  menganalisis suatu  transformator  yang  bermasalah  menggunakan  metoded duval’s  triangle adalah  jumlahkan  nilai-nilai  dari  ketiga  gas tersebut  (H 4 ,  C 2 H 2 ,  C 2 H 4 ).  Selanjutnya  bandingkan  harga masing-masing nilai dari tiap gas-gas tersebut dan buat dalam bentuk  persen  (%).  Gambarkan  garis  pada Duval’s  Triangle untuk  ketiga  gas  tersebut  sesuai  nilai  prosentase  tadi.  Daerah pertemuan dari ketiga gas tersebut  menunjukan  kondisi  yang terjadi pada transformator.
Metode  segitiga  duval  ditemukan  Metode  segitiga duval ditemukan  oleh  Michel  Duval  pada  1974.  Kondisi khusus  yang  diperhatikan  adalah  konsentrasi  metana  (CH 4 ), etilen ( C 2 H 4 ) dan asetilen (C 2 H 2 ). Konsentrasi total ketiga gas ini  adalah  100%  namun  perubahan  komposisi  dari  ketiga  gas ini  menunjukan  kondisi  fenomena  kegagalan  yang  mungkin terjadi  pada  unit  yang  diujikan.Syarat  menggunakan  metode ini  adalah  setidaknya  satu  dari  ketiga  gas  hidrokarbon  harus berada  pada  kondisi  diatas  kondisi  1  (metode  TDCG).  yang mungkin  terjadi  pada  unit  yang  diujikan  dan  diperlihatkan pada Gambar 2.

## Gambar 2
Duval’s Triangle

## D.  Data Hasil Uji DGA
Data Hasil Uji DGA di GI Tomohon
Spesifikasi Transformator : Unit Transformator I
Merk/Tahun : Hyundai/1987 Daya : 10.000 kVA Tegangan : 70/20 kV Volume Oil : 8300 kg Main Tank S/N : T.73009 Impedansi : 7,39 %

## Data Hasil Uji DGA di GI Teling
Spesifikasi Transformator : Unit Transformator III Merk/Tahun : Pasti/1992 Daya : 20.000 kVA Tegangan : 70/20 kV Volume Oil : 13943 Main Tank S/N : 9124114 Impedansi : 11,85 %

## Data Hasil Uji DGA di GI Ranomut
Spesifikasi Transformator : Unit Transformator I Merk/Tahun : Pasti/1992 Daya : 20.000 kVA Tegangan : 70/20 kV Volume Oil : 13943 Main Tank S/N : 9124202 Impedansi : 11,81 % Kasus Tipe gangguan Kode roger’s ratio
C 2 H 2 /C 2 H 4 CH 4 /CH 2 C 2 H 4 /C 2 H 6 1 Tidak ada gangguan 0 0 0 2 Low energy Partial discharge 1 1 0 2 High energy partial discharge 1-2 1 0 4 Low  energy  discharges, sparking,arching 1-2 0 1-2 5 High  energy  discharge, sparking, arching 1 0 2 6 Thermal fault suhu dibawah 150 c 0 0 1 7 Thermal fault suhu antara 150-300 c 1 2 1 8 Thermal fault suhu antara 300-700 c 0 2 0 9 Thermal fault suhu diatas 700 c 0 2 2

## TABEL V DATA UJI DGA DI GI TOMOHON
No Combustible gas konsentrasi (ppm) 2010 2011 2012 1 Hidrogen 6 12 31 2 Oksigen 12426 12510 12602 3 Nitrogen 66333 67213 68111 4 Metana 4 10 28 5 karbon monoksida 210 257 330 6 karbon dioksida 1900 1940 1986 7 Etana 4 9 19 8 Etilen 5 17 39 9 Asetilen 1 2 2 total combustible gas 230 307 449 total gas 80888 81968 83146 TABEL V1 DATA UJI DI GI RANOMUT No Combustible gas Konsentrasi (ppm) 2010 2011 2012 1 Hidrogen 34 10 13 2 Oksigen 12448 12302 12400 3 Nitrogen 66443 65700 66200 4 Metana 154 71 74 5 karbon monoksida 372 126 134 6 karbon dioksida 2681 2554 2285 7 Etana 920 410 435 8 Etilen 80 41 46 9 Asetilen 1 1 0 total combustible gas 1561 659 702 total gas 83132 81214 81587 TABEL VII DATA UJI MINYAK TRANSFORMATOR DI GI RANOMUT No Jenis Test 2010 2011 2012 1 Asam (mg. KOH/g) ASTM D974 0,235 UN 0,233 UN 0,231 UN 2 IFT (mN/m) ASTM D971 19,4 UN 19,4 UN 19,6 UN 3 Tegangan Tembus (kV) IEC 156 62 AC 65 AC 68 AC 4 Warna ASTM D1500 5,5 UN 6,0 UN 6,0 UN 5 Kerapatan ASTM D4052 0,8879 AC 0,8881 AC 0,8882 AC
TABEL VIII DATA UJI DI GI TELING No Combustible gas Konsentrasi (ppm) 2010 2011 2012 1 Hidrogen 21 11 19 2 Oksigen 12425 12102 12311 3 Nitrogen 64256 63490 64180 4 Metana 107 72 76 5 karbon monoksida 353 230 278 6 karbon dioksida 2258 2034 2240 7 Etana 411 265 145 8 Etilen 44 21 25 9 Asetilen 1 0 0 total combustible gas 937 599 543 total gas 79875 78265 79443 TABEL IX DATA UJI MINYAK TRANSFORMATOR DI GI RANOMUT No Jenis Test 2010 2011 2012 1 Asam (mg. KOH/g) ASTM D974 0,307 UN 0,310 UN 0,311UN 2 IFT (mN/m) ASTM D971 15,6 UN 15,7 UN 15,7 3 Tegangan Tembus (kV) IEC 156 85 AC 82 AC 81 AC 4 Warna ASTM D1500 7,0 UN 7,0 UN 7,5 UN 5 Kerapatan Relatif ASTM D4052 0,8834 AC 0,8835 AC 0,8835 AC

## IV . HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Analisa Hasil
Melalui  pengolahan  data  pada  Tabel  V,  VI,  VII,  VIII,  IX diperoleh hasil perhitungan pengujian oil quality transformator dan  pengujian  DGA  untuk  tiga  gardu  induk  yaitu  GI Tomohon, GI Teling, GI Ranomut.

## GI Tomohon
Melalui  hasil  perhitungan  Tabel  V  dapat  diketahui transformator  pada  GI  Tomohon  telah  mengalami  oksidasi pada  minyak  transformator.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  tes pengujian kadar asam yang melebihi batas standar. Juga warna minyak  transformator  telah  dipengaruhi  material  pengotor, dilihat dari uji warna minyak yang melebihi standar.
Hasil diatas yang diperoleh dianalisis bahwa transformator pada  GI  Tomohon  dari  tahun  2010  sampai  2012  masih beroperasi  normal.  Hal  ini  dapat  dilihat  TDCG  masih  berada di bawah 720 ppm  sesuai standar diperlihatkan  pada Tabel X dan XI.
TABEL X HASIL PERHITUNGAN PENGUJIAN DGA Metode Standar 2010 2011 2012 TDCG 720 230 307 449 Indikasi Kondisi 1-4 Kondisi I (normal) Kondisi I (normal) Kondisi I (normal) TABEL X1 HASIL PERHITUNGAN PENGUJIAN MINYAK TRANSFORMATOR No Jenis Test Standar 2010 2011 2012 1 Asam (mg.KOH/g) 0,05 - 0,2 0,307 UN 0,310 UN 0,311UN 2 IFT (mN/m) 30 15,6 UN 15,7 UN 15,7 3 Tegangan Tembus (kV) >40 85 AC 82 AC 81 AC 4 Warna 1,5 7,0 UN 7,0 UN 7,5 UN 5 Kerapatan Relatif 0,8 – 0,91 0,8834 AC 0,8835 AC 0,8835 AC 6 Kejernihan Jernih CLEAR AC CLEAR AC CLEAR AC
Berdasarkan  dari  dua  hasil  perhitungan  pada  pengujian minyak  transformator  dan  pengujian  DGA  dapat  dianalisa bahwa  transformator  yang  diujikan  tidak  mengalami kerusakan  atau  gangguan  karena  masih  pada  kondisi  I  atau normal.  Namun  demikian  harus  ada  investigasi  lebih  lanjut karena  hasil  pengujian  minyak  yang  akan  berdampak  pada unjuk kerja dari minyak tersebut.

## GI Teling
Melalui hasil perhitungan pada Tabel XII, dapat diketahui transformator  pada  GI  Teling  telah  mengalami  kontaminan dan oksidasi pada  minyak transformator. Hal ini dapat dilihat dari tes pengujian kadar asam yang melebihi batas standar.
Hasil  diatas  dapat  dianalisis  bahwa  transformator  pada  GI Teling  tahun  2010  terdapat  kemungkinan  gejala-gejala kegagalan  yang  harus  diwaspadai.  Hal  ini  dilihat  dari  TCDG berada  pada  kondisi  II  yaitu  sebesar  937  ppm.  Kemudian dilanjutkan  dengan  analisa  metode key  gas s,  dimana  minyak transformator  mengalami  pemanasan  lebih.  Selanjutnya dilakukan  analisa roger’s  ratio dan duval’s triangle ,  ternyata dapat  dilihat  terjadi  gangguan  yang  lebih  spesifik  di  jelaskan yaitu  transformator  mengalami thermal  fault 300 ⁰ C-700 ⁰ C diperlihatkan  pada  Tabel  XIII.  Berdasarkan  hasil  pengujian minyak  transformator  dapat  disimpulkan  bahwa  kondisi minyak transformator mulai ada indikasi kegagalan. Untuk itu direkomendasikan  untuk  dilakukan  filter  minyak  dan pengujian minyak yang lebih intensif.

## GI Ranomut
Melalui  hasil  perhitungan  dapat  diketahui  transformator pada  GI  Ranomut  telah  mengalami  kontaminan  dan  oksidasi pada  minyak  transformator.  Hal  ini  dilihat  dari  hasil  tes pengujian kadar asam dan warna minyak yang melebihi batas standar diperlihatkan pada Tabel XIV.
TABEL X11 HASIL PERHITUNGAN UJI DGA DENGAN EMPAT METODE Metode Indikasi Standar 2010 2011 2012 TDCG 720 ppm 1561 ppm 659 ppm 702 ppm Kondisi 1,2,3 dan 4 Kondisi II (tingkat TDCG mulai tinggi) Kondis i I (norma l) Kondis i I (norma l) Key gass Arcing Asetilen (C 2 H 4 ) 1 ppm - - Korona Hidrogen 34 ppm - - Pemanasan lebih minyak Etana (C 2 H 4 ) 920 ppm - - Pemanasan lebih selulosa Karbon Monoksi da(CO) 372 ppm - - Roger,s Ratio dan Duval,s Triangle Tidak ada gangguan - - - - Partial discharge - - - - Arcing - - - - Kegagalan panas<150 ⁰ c - - - - Kegagalan panas 150 ⁰ c- 300 ⁰ c -
- - - Kegagalan panas 300 ⁰ c - 700 ⁰ c 
- -
Hasil  perhitungan  dari  ketiga  gardu  induk  dapat  dilihat bahwa  pengujian  minyak  transformator  tingkat  kadar  asam yang  tinggi  yaitu  pada  GI  Tomohon  dan  kadar  asam  yang rendah  pada  GI  Teling.  Sedangkan  pada  pengujian  minyak transformator  tingkat  warna  minyak  yang  paling  tinggi  yaitu pada GI Tomohon dan tingkat warna yang paling rendah pada GI  Teling.  Juga  diketahui  minyak  transformator  yang memiliki  kadar  asam  yang  tinggi  berbanding  lurus  dengan peningkatan warna minyak pada ketiga GI.
Hasil  diatas  dapat  dianalisa  bahwa  transformator  pada  GI Ranomut  tahun  2010  terdapat  kemungkinan  gejala-gejala kegagalan  yang  harus  diwaspadai.  Hal  ini  dilihat  dari  TCDG berada  pada  kondisi  II  yaitu  sebesar  1561  ppm.  Kemudian dilanjutkan  dengan  metode key  gas s,  dimana  minyak transformator  mengalami  pemanasan  lebih.  Selanjutnya dilakukan  analisa  roger’s  ratio  dan  duval’s  triangle,  ternyata terjadi  pemanasan  lebih  ( overheating )  pada  inti  transformator sekitar 300 ⁰ C-700 ⁰ C diperlihatkan pada Tabel XV. Berdasarkan  hasil  pengujian  minyak  transformator  dapat disimpulkan  bahwa  kondisi  minyak  transformator  mulai  ada indikasi  kegagalan.  Untuk  itu  direkomendasikan  untuk dilakukan  filter  dan  pengujian  minyak  yang  lebih  intensif. Juga  diketahui  minyak  transformator  memiliki  kadar  asam yang tinggi dan peningkatan warna minyak.
TABEL X111 HASIL PEHITUNGAN PENGUJIAN MINYAK TRANSFORMATOR No Jenis Test Standar 2010 2011 2012 1 Asam (mg. KOH/g) 0,05 - 0,2 0,157 UN 0,160 0,161 2 IFT (mN/m) 30 20,7 U N 20,1UN 20,1 UN 3 Tegangan Tembus (kV) >40 68 AC 70 AC 73 AC 4 Warna 1,5 5,0 UN 5,5UN 5,5 UN 5 Kerapatan 0,8 – 0,91 0,8835 AC 0,8833 AC 0,8831 AC 6 Kejernihan Jernih CLEAR AC CLEAR AC CLEAR AC TABEL XIV HASIL PERHITUNGAN PENGUJIAN MINYAK TRANSFORMATOR No Jenis Test Standar 2010 2011 2012 1 Asam (mg. KOH/g) 0,05 -0,2 0,235 UN 0,233 UN 0,231 UN 2 IFT (mN/m) 30 19,4 UN 19,4 UN 19,6 UN 3 Tegangan Tembus (kV) >40 62 AC 65 AC 68 AC 4 Warna 1,5 5,5 UN 6,0 UN 6,0 UN 5 Kerapatan 0,8 – 0,91 0,8879 AC 0,8881 AC 0,8882 AC 6 Kejernihan Jernih CLEAR AC CLEAR AC CLEAR
AC

## B. Analisa  Pengujian  Kualitas  Minyak  di  Tiga  Lokasi Berbeda
Ketiga  transformator  yang  diambil  sampel  dengan  lokasi yang  berbeda-beda,  dimana  diketahui  bahwa  kondisi  sekitar sangat  mempengaruhi  isolator,  demikian  pula  dalam  hal minyak  transformator.  Ketiga  lokasi  pengujian  tersebut mengandung jumlah konsentrasi gas  yang berbeda tergantung pada  kondisi  kelembapan,  tekanan,  suhu,  temperatur, kontaminan  dan  arah  angin  dilokasi  transformator  itu  berada. Dilihat  dari  ketinggian  tempat,  gardu  induk  Tomohon memiliki  temperatur  yang  lebih  rendah  dibandingkan  dengan gardu induk Teling dan gardu induk Ranomut.
Gardu  induk  Tomohon  berada  pada  dataran  tinggi  yaitu berada pada ketinggian lebih dari 500 m dari permukaan laut. Water  temperature pada transformator  GI  Tomohon  suhunya sebesar  40 ⁰ C  dan oil  temperature sebesar  39 ⁰ C.  Gardu  induk Teling dan  gardu induk  Ranomut berada pada dataran rendah yaitu  berada  pada  ketinggian  0-500  m  dari  permukaan  laut. Dilihat dari data visual inspection, water temperature pada GI Teling sebesar 56 ⁰ C dan oil temperature sebesar 54 ⁰ C, pada GI Ranomut sebesar 70 ⁰ C dan oil temperature 68 ⁰ C.
Penyebab  utama  terbentuknya  gas-gas  dalam  kondisi operasi transformator adalah adanya gangguan seperti arching, partial discharge dan thermal degradation . Gangguan tersebut dapat  terjadi  terhadap  isolasi  kertas  maupun  isolasi  cair. Timbulnya  kandungan  konsentrasi  gas  hidrokarbon  sangat dipengaruhi oleh temperatur yang tinggi pada transformator
TABEL XV

## HASIL PERHITUNGAN UJI DGA DENGAN EMPAT METODE
Metode Indikasi Standar 2010 2011 2012 TDCG 720 ppm 937 ppm 599 ppm 543 ppm Kondisi 1,2,3 dan 4 Kondisi II (tingkat TDCG mulai tinggi) Kondis i I (norma l) Kond isi I (norm al) Key gass Arcing Asetilen (C 2 H 4 ) 1 ppm - - Korona Hidrogen 21 ppm - - Pemanasan lebih minyak Etana (C 2 H 4 ) 411 ppm - - Pemanasan lebih selulosa Karbon Monoksida( CO) 353 ppm - - Roger,s Ratio dan Duval,s Triangle Tidak ada gangguan - - - - Pelepasan muatan - - - - Arcing - - - - Kegagalan panas<150c - - - - Kegagalan panas 150 ⁰ c-
300 ⁰ c - - - - Kegagalan panas 300 ⁰ c - 700 ⁰ c  - - Kegagalan panas >700 ⁰ c - - - -
sehingga  menyebabkan  terbentuknya  gas-gas  hidrokarbon seperti etilen, etana, metana dan hidrogen.
Laju  kenaikan  suhu  pada  transformator  dipengaruhi  oleh pembebanan  transformator  dan  kondisi    daerah  sekitar. Pengaruh  kondisi  sekitar  yaitu  temperatur,  kelembapan, tekanan  dan  kontaminan  daerah  tersebut.  Adapun  dilihat  dari jumlah  konsentrasi  gas combustible dari  ketiga  transformator yang diambil sampel dari ketiga lokasi berbeda, diketahui juga terjadi  peningkatan  jumlah  konsentrasi  gas combustible sejalan  dengan  kenaikan  suhu  pada  transformator  pada  setiap GI yang akan diuraikan dalam lima hal berikut,.
Jumlah  konsentrasi  gas  (CH 4 )  metana  hanya  4  ppm sedangkan pada GI Teling jumlah konsentrasi gas sebesar 107 ppm  dan  pada  GI  Ranomut  yaitu  sebesar  154  ppm.  Maka diketahui  bahwa  jumlah  konsentrasi  gas  metana  pada transformator GI Tomohon lebih sedikit dibandingkan dengan Transformator pada GI Ranomut dan GI Teling.
Jumlah  konsentrasi  gas  etana  (C 2 H 6 )  yaitu  sebesar  4  ppm sedangkan  pada  GI  Teling  yaitu  411  ppm  dan  pada  GI Ranomut  yaitu  920  ppm.  Maka  diketahui  bahwa  jumlah konsentrasi  gas  etana  pada  transformator  GI  Tomohonlebih sedikit dibandingkan dengan Transformator pada GI Ranomut dan Teling.
Jumlah  konsentrasi  gas  etilen  (C 2 H 4 )  yaitu  5  ppm sedangkan   transformator   pada GI Teling   yaitu  44   ppm.
Jumlah  konsentrasi  gas  etilen  pada  transformator  GI Tomohon  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan  Transformator pada GI Ranomut dan Teling.
Jumlah  konsentrasi  gas  etilen  yaitu  5  ppm  sedangkan transformator  pada  GI  Teling  yaitu  44  ppm  dan  pada  GI Ranomut  yaitu  80  ppm.  Maka  diketahui  bahwa  jumlah konsentrasi  gas  etilen  pada  transformator  GI  Tomohon  lebih sedikit dibandingkan dengan Transformator pada GI Ranomut dan Teling.
Pembentukan jumlah konsentrasi gas combustible mengalami  kenaikan  berdasarkan  dengan  laju  kenaikan  suhu pada  transformator  yang  dipengaruhi  oleh  pembebanan transformator dan kondisi sekitar.

## V. PENUTUP

## A . Kesimpulan
Berdasarkan  data  hasil  penelitian  dan  analisis  data    yang telah dilakukan maka dalam penyelesaian tugas akhir ini dapat diambil kesimpulan yang kan dijabarkan dibawah ini.
Indikasi  kegagalan    yang  akan  terjadi  pada  transformator daya  di  GI  Teling  dan  GI  Ranomut  adalah  kegagalan overheating (pemanasan lebih) pada inti transformator sekitar 300 ⁰ C  -700 ⁰ C.  Kegagalan  tersebut  ditunjukan  dengan pembentukan  jumlah  gas  etana  dan  karbon  monoksida  yang sangat besar.
Penyebab  kegagalan  yang  terjadi  pada  GI  Teling  dan Ranomut  disebabkan  oleh  menurunya  kualitas  minyak transformator
Tindak  lanjut  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengurangi kegagalan  yang  akan  terjadi  pada  GI  Teling  dan  Ranomut antara  lain  dengan  melakukan  filtering  pada  minyak transformator,  pengujian  minyak  yang  lebih  sering  dan intensif.

## B. Saran
Perlu  dilakukan  perawatan  dan  pengujian  transformator secara berkala untuk menjaga kualitas dari transformator yang diuji.  Juga  semakin  tua  umur  ekonomi  transformator, perawatannya  harus  ditingkatkan,  baik  dalam  perawatan kondisi dan kebersihan transformator.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Petunjuk  Batasan  Operasi  dan  Pemeliharaan  Peralatan  Penyaluran Tenaga Listrik, Transformator Tenaga, Jakarta, 2010.
[2] Panduan  Pemeliharaan  Trafo  Tenaga,  No  Dokumen  :  P3B/O&M Trafo/001.01. PT. PLN PERSERO.
[3]
Transformer  Oil  Testing SD  Myers , Substation  Solutions , Western Mining Electric Association , 2008. [4]
A  guide  to  Transformer  Oil  Analysis  by  I.A.R  GRAY  Transformer Chemistry Services
[5] Y. Sinuhaji, Analisis keadaan minyak isolasi transformator daya 150 kV  menggunakan  metode  dissolved  gas  analisis  dan Fuzzy  Logic pada  gardu  induk, Skripsi ,  Jurusan  Teknik  Elektro  Universitas Jember. 2012.
[6] M.  Faisal,  Analisis  Indikasi  Kegagalan  Transformator  dengan Metode Dissolved  Gas  Analysis,  Skripsi ,  Semarang:  Jurusan  Teknik Elektro Universitas Diponegoro, 2013.
[7] Tutorial    On-line  monitoring  of  key  fault  gases  in  transformer  oil, Operational experience accumulated over the years ISH’97/Montreal Canada.
[8] B.L.  Efendi,  Analisis  Gas  Mudah  Bakar  Terlarut  pada  Minyak Transformator  Berdasarkan  Faktor  Pembebanan  dan  Beban Harmonik  dengan  Metode  Roger  Ratio,  Jakarta:  Jurusan  Teknik Elektro Universitas Indonesia, 2011.
[9] R. Hardityo, Deteksi dan Analisis Indikasi Kegagalan Transformator dengan  Metode  Analisis  Gas  Terlarut,  Jakarta:  Jurusan  Teknik Elektro Universitas Indonesia, 2008.
[10] S.  Hadi, Power  System  Analysis.  Milwaukee  School  of  Engineering, WCB Mc Graw-Hill.
[11] S. Hadi,  Power System Analysis,  milwaukee school of engineering , WCB Mc Graw-Hill.