Perencanaan Jaringan Air Minum Daerah Aliran Zona Prioritas Berdasarkan RISPAM Kabupaten Pidie
Geral Midyen 1 Azmeri 2 Amir Fauzi 3
1 Mahasiswa, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia
2,3 Dosen, jurusan Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia. Email: geralmidyen11@gmail.com

## Abstract
Pidie District has designed the master plan of drinking water supply system to evaluate the readiness of the drinking water supply system program in prioritized zones have not been fulfilled. Therefore, this study aimed to design a drinking water network model employing EPANET software to meet the water demand in the areas. The scope of this research included  the  projected  population,  water  demand,  dependable  flow,  and  pipeline  network  modeling  integrating  three water treatment plants (WTPs), namely Keumala, Jabal Ghafur, and Garot. The population was projected for 20 years to examine the water demand in each WTP service. The results indicated that the production of Jabal Ghafur, Garot, and Keumala WTP should be increased by 130 liters/second, 70 liters/second, and 30 liters/second, respectively. The results of the drinking water network modeling suggested that the dimension of the distribution pipes in the three WTPs needs changing. They were 69, 65, and 36 pipes at the Keumala, Garot and Jabal Ghafur WTP services. The modeling result provides a service fulfilling the flow hydraulics for all of the WTP services.
Keyword: EPANET, priority zone, pipeline, water treatment plan.

## Abstrak
Kabupaten  Pidie  telah  membuat  Rencana  Induk  Sistem  Penyediaan  Air  Minum  (RISPAM)  yang  bertujuan  untuk mengevaluasi  kesiapan  program  SPAM  pada  zona-zona  yang  diprioritaskan  yang  belum  terpenuhi.  Penelitian  ini bertujuan melakukan pemodelan jaringan air minum menggunakan software EPANET agar dapat memenuhi kebutuhan air. Penelitian ini meliputi proyeksi jumlah penduduk, kebutuhan air, debit andalan, dan pemodelan jaringan perpipaan dengan  tiga  Instalasi  Pengolahan  Air  (IPA)  yaitu  Keumala,  Jabal  Ghafur,  dan  Garot.  Proyeksi  jumlah  penduduk direncanakan  selama  20  tahun  untuk  mengetahui  kebutuhan  air  di  tiap  layanan  IPA.  Hasil  penelitian  diperlukan penambahan  produksi  IPA  Jabal  Ghafur  sebesar  130  liter/detik,  IPA  Garot  sebesar  70  liter/detik,  dan  IPA  Keumala sebesar  30 liter/detik.  Berdasarkan hasil pemodelan  jaringan air  minum  diperlukan  perubahan  dimensi  pipa  distribusi pada layanan IPA Keumala sebanyak 69 pipa, IPA Garot sebanyak 65 pipa, dan layanan IPA Jabal Ghafur sebanyak 36 pipa.  Hasil  pemodelan  memberikan  pelayanan  yang  dapat  memenuhi  dalam  hal  hidrolika  aliran  untuk  seluruh  dari layanan.
Kata Kunci : EPANET, zona prioritas, jaringan pipa, water treatment plan.

## 1. Pendahuluan
Air  baku  sangat  diperlukan  untuk  berbagai keperluan  terutama  air  minum  untuk  rumah  tangga, tempat umum, industri dan lain-lain. Kebutuhan air akan terus  meningkat  dari  waktu  ke  waktu  sejalan  dengan lajunya pembangunan berbagai sektor dan bidang serta jumlah  penduduk  yang  terus  bertambah . Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia[1]  tentang pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), SPAM  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah  daerah (pemerintah kabupaten/kota). Pemerintah daerah dalam melaksanakan  penyediaan  kebutuhan  air  minum dilaksanakan  melalui  instansi  PDAM  (Perusahaan Daerah Air Minum).
Pada  tahun  2014  Kabupaten  Pidie  telah  membuat Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum[2] yang bertujuan untuk membantu BAPPEDA (Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah)  dalam mengevaluasi kriteria kesiapan
program pengembangan SPAM Kabupaten Pidie
Menurut  Nihayati[3]  pelanggan  PDAM  daerah Kabupaten  Pidie  mengeluh,  terpaksa  membeli  air galon, kondisi ini diakibatkan karena sarana pelayanan air  bersih  Kabupaten  Pidie  belum  mampu  untuk memenuhi  seluruh  kebutuhan  air  bersih  masyarakat. Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  maka  penulisan ini  bertujuan  melakukan  pemodelan  jaringan  air minum  menggunakan  software  EPANET  agar  dapat memenuhi  kebutuhan  air  di  lokasi  tersebut  dengan proyeksi 20 tahun dari tahun 2018-2037 perencanaan.
Lingkup  penelitian  ini  adalah  proyeksi  jumlah penduduk,  kebutuhan  air,  kehilangan  air,  analisis kebutuhan  air  maksimum  harian  dan  jam  puncak, analisa debit andalan dan pemodelan jaringan perpipaan pada tiga IPA yaitu Keumala, Jabal Ghafur, dan Garot.

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1   Proyeksi Jumlah Penduduk
Menurut Tuames[4] dalam merencanakan
kebutuhan  air  bersih,  proyeksi  jumlah  penduduk
merupakan  faktor  penting  dimana  pembangunan diruntukan  kepada  kepentingan  penduduk.  Proyeksi jumlah  penduduk  dilakukan  dengan  3  metode  yaitu metode Aritmatik, Geometrik, dan Eksponensial dengan menggunakan rumus dibawah ini : 1. Metode Aritmatik
𝐾 𝑎 = 𝑃2−𝑃1 𝑇2−𝑇1 ………………………………….1)
𝑃 𝑛 = 𝑃 𝑜 + [𝑘𝑎 (𝑇𝑛 − 𝑇𝑜) ] ………………….2) 2. Metode Geometrik 𝑃 𝑛 = 𝑃 𝑜 (1 + r) 𝑛 …………………………….3) 3. Metode Eksponensial
𝑃 𝑛 = 𝑃 𝑜 x 𝑒 𝑛 𝑥 𝑟 ……………………………….4) Keterangan : 𝑃 𝑛 = jumlah penduduk pada tahun ke n (jiwa); 𝑃 𝑜 = jumlah penduduk pada tahun dasar (jiwa); 𝑇 𝑛 = tahun ke n (tahun); 𝑇 𝑜 = tahun dasar (tahun);
𝐾 𝑎 = rata-rata pertambahan penduduk (jiwa); 𝑃 1 = jumlah penduduk yang diketahui pada tahun ke I (jiwa);
𝑃 2 = jumlah penduduk yang diketahui pada tahun terakhir (jiwa);
𝑇 1 = tahun ke I yang diketahui (tahun); 𝑇 2 = tahun ke II yang diketahui (tahun); e   =  bilangan eksponensial = 2,71828;
r    =  laju pertumbuhan penduduk (%); dan n   =  jumlah interval tahun (tahun).
Pemilihan  metode  proyeksi  jumlah  penduduk berdasarkan  cara  pengujian  statistik  yakni  berdasarkan standar  deviasi  terkecil  dengan  menggunakan  rumus dibawah ini :
s =   √ ∑(𝑦𝑖−𝑦𝑚𝑒𝑎𝑛)2
𝑛 ..........................................5)
Keterangan : yi = jumlah penduduk proyeksi (jiwa);
ymean  = rata-rata jumlah penduduk; dan s = standar deviasi.

## 2.3  Kebutuhan Air
Menurut Wijanarko[5] kebutuhan air adalah jumlah air  yang  dibutuhkan  untuk  keperluan  rumah  tangga, industri, pengelontoran kota dan lainya.  Kebutuhan air domestik  yaitu  kebutuhan  air  yang  digunakan  pada tempat-tempat  hunian  pribadi  untuk  memenuhi keperluan  sehari  -  hari  seperti,  memasak,  minum, mencuci dan keperluan rumah tangga lainya. Kebutuhan air  non-domestik  adalah  sarana  dan  prasarana  berupa kepentingan  social/umum  seperti  untuk  pendidikan, tempat ibadah, kesehatan, industri dan dll. Rumus dalam mencari  kebutuhan  air  domestik  dan  air  non-domestik dapat dihitung dengan menggunakan rumus Naway[6] :
Q(DMI)      = P n x qSR ………………………..6) Q(N-DMI) =  Q (DMI) x konsumsi unit non-domestik Air ……………………………...7) Keterangan :
Q (DMI)     = kebutuhan air untuk kebutuhan domestik (liter/hari);
Q(N-DMI) = kebutuhan air non-domestik (liter/hari); dan
qSR           = komsumsi unit sambungan rumah
(liter/orang/hari).
Tabel 1 Kriteria perencanaan air bersih domestik
Sumber : NSPM Kimpraswil[7].

## 2.4  Kehilangan Air
Menurut  Maukari[8]  masalah  kehilangan  air ( unaccounted  for  water )  masih  merupakan  salah  satu masalah yang sangat besar bagi pengelola air minum di Indonesia.  Rumus  dalam  menghitung  kehilangan  air dapat dihitung dengan rumus berikut :
Qka = (QDMI + QN-DMI) x Ka ………………..8) Qrh = QDMI + QN-DMI + Qka ………………...9) Keterangan :
Qka  = Kehilangan air (liter/hari);
Qrh  = Kebutuhan air harian (liter/hari); dan Ka  = Faktor Kehilangan air (%).

## 2.5  Harian Maksimum dan Jam Puncak
Menurut  Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya[9]  jam puncak  dan  harian  maksimum  adalah  dua  istilah  yang saling  berkaitan  dalam  pola  pemakaian  air.  Variasi perubahan  pemakaian  air  oleh  konsumen  dari  waktu secara periodik disebut fluktuasi.
1.   Kebutuhan air harian maksimal
Kebutuhan air harian maksimal adalah kebutuhan air pada  hari-hari  tertentu  seperti  pada  hari  libur,  hari lebaran  dan  lain-lain.  Kebutuhan  air  harian  maksimal dapat dihitung dengan menggunakan rumus.
𝑄ℎ𝑚    = 𝑓(max 𝑑𝑎𝑦) 𝑥 𝑄𝑟ℎ ………………….10)
2.   Kebutuhan air jam puncak
Kebutuhan air jam puncak adalah kebutuhan air pada jam-jam  tertentu  seperti  pada  pagi  hari  dan  sore  saat orang-orang  mandi,  saat  sholat  magrib,  dan  lain-lain. Kebutuhan  air  jam  puncak  dapat  dihitung  dengan menggunakan rumus.
𝑄𝑗𝑚 = 𝑓(𝑝𝑒𝑎𝑘 ℎ𝑜𝑢𝑟) 𝑥 𝑄𝑟ℎ ……………….....11) Keterangan : 𝑓 (𝑝𝑒𝑎𝑘 ℎ𝑜𝑢𝑟) = faktor jam puncak;
𝑓 (max 𝑑𝑎𝑦) = faktor harian maksimum;
𝑄 ℎ𝑚 = kebutuhan harian maksimum (liter/hari); dan
500.000 s/d 100.000 s/d 20.000 s/d 1,000,000 500 100 METRO BESAR SEDANG KECIL DESA
4 Kehilangan air (%) 20-30 20-30 20-30 20-30 20 5 Faktor maximum day 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 6 Faktor Peak – Hour 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7 Jumlah jiwa per SR 5 5 6 6 10 8 Jumlah jiwa per HU 100 100 100 100-200 200 10 Jam Operasi 24 24 24 24 24 13 Cakupan Pelayanan (%) **) 90 **) 90 **) 90 **)90 ***) 70 70:30:00 KATEGORI KOTA BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK (JIWA) 20-30 20-30 20-30 20-30 9 3 10 10 10 10 2 30 30 30 30 30
Konsumsi unit sambungan rumah (SR) liter/orang/hari
Konsumsi unit Hidran Umum (HU) liter/orang/hari
< 20.000 Konsumsi unit Non  Domestik (%) Sisa tekan di jaringan distribusi (mka) 80
20-30 12 SR : HU 50 : 50 s/d 70:30 50 : 50 s/d 80:20 80:20:00 70:30:00 11 Volume reservoir (%) (maks day demand) 20 20 20 20 10 20 1 190 170 150 100
No. U R A I A N > 1.000.000
𝑄 𝑗𝑚 = kebutuhan air jam puncak (liter/hari).

## 2.6 Kriteria  Perencanaan  Pipa  Transmisi  dan Pipa Distribusi
Menurut  [10]  pipa  transmisi  berfungsi  untuk mengalirkan  air  dari  sumber  ke reservoir dan pengolahan air, maupun dari reservoir menuju reservoir lainya.  Tekanan  air  diukur  dari  permukaan  tanah, sedangkan  pada  sambungan  pelanggan  diukur  pada sambungan pipa pelayanan.

## 2.7 Persamaan Bernoulli
Menurut  Badan  Standarisasi  Nasional[11]  prinsip Bernoulli  adalah  sebuah  istilah  di  dalam  mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan  pada  kecepatan  fluida  akan  menimbulkan penurunan  tekanan  pada  aliran  tersebut.  Konstanta  C adalah tinggi energi total, yang merupakan jumlah dari tinggi elevasi, tinggi tekanan dan tinggi kecepatan, yang berbeda dari garis arus yang satu ke garis arus yang lain. Persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk menentukan garis tekanan dan tenaga.
𝑧 1 + 𝑝1 Υ1 + 𝑣1 2 2𝑔 =   𝑧 2 + 𝑝2 Υ2 + 𝑣2 2 2𝑔 + ℎ𝑓 …………….12)
ℎ𝑓 = 10,666 𝑥  𝑄1,85 𝐶1,85 𝑥 𝑑4,85 ………………………………13)
Keterangan :
Z = elevasi pipa (m);
P = tekanan (m);
V = kecepatan aliran ( m 3 /s); Υ = berat jenis (N/ m 3 ); h f = kehilangan energi (m); 𝑧 1 , 𝑧 2 = tinggi elevasi di titik 1,2 (m); 𝑝1 Υ1 , 𝑝2 Υ2 = tinggi tekanan di titik 1,2 (m);
𝑣1 2 2𝑔 , 𝑣2 2 2𝑔 = tinggi kecepatan di titik 1,2 (m/s);
L = panjang pipa (m);
d = diameter pipa (m);
g = percepatan gravitasi ( m/s 2 ); dan 𝐶 = koefisien gesekan Hazen William.

## 2.8  Debit Andalan
Menurut  [12]  debit  andalan  merupakan  debit  yang diandalkan  untuk  suatu  probabilitas  tertentu  yang berbeda-beda.  Untuk  keperluan  air  minum  digunakan probabilitas  90%  sampai  dengan  95%.  Debit  andalan dapat  diperoleh  dari  pengolahan  data  curah  hujan dengan  menggunakan  perhitungan  Metode  F.  J.  Mock dengan mengurutkan debit rata-rata bulanan dari urutan besar keurutan kecil. Nomor urut data yang merupakan debit andalan Metode F. J. Mock dapat dihitung dengan mengunakan rumus:
Pr = 𝑚 𝑛+1 𝑥 100% …………………………….14)
Keterangan :
Pr = probabilitas (%); n   = jumlah tahun data; dan m = nomor urut data setelah diurut dari nilai
besar kenilai yang kecil.
2.9 Aplikasi EPANET 2.0 Dalam Sistem

## PenyediaanAir Bersih
Menurut  Tambun[11]  EPANET  adalah  program komputer  yang  menggambarkan  simulasi  hidrolis  dan kecenderungan  kualitas  air  yang  mengalir  di  dalam jaringan pipa. Pemograman EPANET jaringan itu terdiri atas  pipa,  node,  pompa,  katub  dan  tangki  air  atau reservoir.

## 3.   Metode penelitian

## 3.1 Objek Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  jaringan  Instalasi Pengolahan  Air  (IPA)  Keumala,  IPA  Garot,  dan  IPA Jabal Ghafur di Kabupaten Pidie yang mengaliri air ke empat  kecamatan  zona  prioritas  yaitu  Kota  Sigli, Kecamatan Pidie, Indra Jaya, dan Keumala.

## 3.2 Pengumpulan Data
Data primer bermula dengan melakukan tanya jawab dengan  pihak  petugas  IPA  Garot,  IPA  Keumala,  IPA Jabal Ghafur, dan pihak PDAM Tirta Mon Krueng Baro mengenai  informasi  jaringan  pipa  air  minum  dan pertambahan  jaringan  pipa  selanjutnya  melakukan pengamatan  langsung  di  lapangan  mengenai.  Data sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  instansi- instansi terkait yang terdiri dari peta DAS dan subDAS, data jumlah penduduk, data curah hujan, peta eksisting jaringan  IPA,  laporan  pelanggan  aktif  SR,  data  DAS Krueng Baro, kondisi Eksisisting IPA, data Klimatologi.

## 3.3    Teknik Analisis

## 3.3.1 Proyeksi jumlah penduduk
Dari  data  jumlah  penduduk  yang  didapatkan  dari badan statistik Kabupaten Pidie dari tahun 2009 – 2017 maka akan dilakukan proyeksi jumlah penduduk dengan menggunakan  Metode  Aritmatik,  Geometrik,  dan Eksponensial dengan menggunakan persamaan (1) - (4) untuk  mendapatkan  nilai  proyeksi  jumlah  penduduk. Pemilihan  metode  proyeksi  jumlah  penduduk  akan dipilih berdasarkan perhitungan standar deviasi terkecil dengan menggunakan persamaan (5).

## 3.3.2   Kebutuhan air
Perhitungan  dimulai  setelah  didapatkan  proyeksi jumlah  penduduk  akan  diketahui  kota  berdasarkan jumlah  penduduk  yang  menempati  Kecamatan  Indra Jaya,  Keumala,  Pidie,  dan  Sigli  seperti  tertera  pada Tabel 1 Kategori kota mempergaruhi dalam penentuan komsumsi unit sambungan rumah (SR), kehilangan air, jumlah  jiwa  per  SR.  Kebutuhan  air  domestik menggunakan  persamaan  (6),  dikarenakan  data pemakaian  air  untuk  kebutuhan  non-domestik  tidak tersedia  maka  akan  dilakukan  perhitungan  dengan persamaan (7). Penentuan tingkat layanan dan penduduk terlayani  dengan  menggunakan  asumsi  RISPAM  yaitu
pada  akhir  tahun  perencanaan  akan  didapatkan  100% tingkat layanan dan 100% penduduk terlayani.

## 3.3.3  Kehilangan air
Perhitungan  dimulai  setelah  didapatkan  kebutuhan air  domestik  dan  non-domestik,  dalam  perhitungan kehilangan air menggunakan persamaan  (8) digunakan faktor  kehilangan  air  berdasarkan  Tabel  2.1.  Setelah didapatkan  kehilangan  air  maka  kebutuhan  air  harian dengan  menggunakan  persamaan  (9).    Perhitungan kebutuhan  air  harian  maksimum  dan  jam  puncak digunakan  dalam  perencanaan  untuk  mendapatkan kebutuhan dengan menggunakan persamaan (10) – (11).

## 3.3.4 Perhitungan debit andalan
Perhitungan  besarnya  ketersediaan  air  atau  debit andalan  pada  sungai  Krueng  Baro  dimulai  dengan melakukan  perhitungan  Evapotranspirasi  Potensial ( 𝐸𝑇 0 )  dengan  metode  Penman  Modifikasi  dengan menggunakan data klimatologi dari tahun 2012 hingga 2017.  Setelah didapatkan 𝐸𝑇 0 akan dilanjutkan  dengan menggunakan  metode  F.  J.  Mock  untuk mencari debit andalan  dikarenakan  banyak  koefisien  yang  dapat diubah  sesuai  dengan  kondisi  DAS.  Debit  yang  telah didapatkan  akan  diurutkan  untuk  mendapatkan probabilitias Q 90 menggunakan persamaan (14).
3.3.5  Pemodelan  Jaringan  Perpipaan  dengan Software EPANET 2.0 Pemodelan dimulai setelah diketahui kebutuhan air jam puncak (Qjm) pada setiap kecamatan yang berada pada zona prioritas dan wilayah pelayanan pada setiap desa  yang  berada  pada  setiap  zona  prioritas  dengan melakukan  digitasi  dengan  menggunakan  Google Earth. Data yang menjadi parameter dalam pemodelan EPANET  2.0  antara  lain  peta  eksisting,  elevasi  tiap node, panjang pipa, diameter pipa, koefisien kekasaran pipa, dan debit andalan sebagai data untuk mengetahui seberapa  besar  air  yang  tersedia  pada  sungai  Krueng Baro.  Proses running model  jaringan  dikembangkan menggunakan software EPANET 2.0.

## 4.   Hasil dan Pembahasan

## 4.1  Proyeksi Jumlah Penduduk
Langkah  awal  dalam  perhitungan  proyeksi  jumlah penduduk  dengan  melakukan  perhitungan 𝐾 𝑎 dan  (r) dengan menggunakan  data  sekunder  dari  tahun  2009  - 2017. Penentuan metode proyeksi penduduk berdasarkan  standar  deviasi  terkecil  yang  didapat  dari ketiga metode proyeksi yang dapat dilihat pada Tabel 2 Tabel 2 Rekapitulasi standar deviasi
Berdasarkan  hasil  standar  deviasi  pada  setiap kecamatan dan grafik visual tiga metode proyeksi dapat dilihat  bahwa  metode  Aritmatik  digunakan  dalam proyeksi  jumlah  penduduk  20  tahun  perencanaan. Rekapitulasi  proyeksi  jumlah  penduduk  dapat  dilihat pada Tabel 3
Tabel 3 Rekapitulasi proyeksi jumlah penduduk

## 4.2 Kebutuhan Air Minum
Untuk  menghitung  kebutuhan  air  dilakukan perhitungan  untuk  menghitung  tingkat  layanan  dan penduduk terlayani dengan asumsi RISPAM pada akhir tahun  perencanaan  akan  didapatkan  100%  tingkat layanan  dan  penduduk  terlayani.  Kebutuhan  domestik (QDMI)  melalui  persamaan  (6).  kebutuhan  non– domestik (QN-DMI) didapatkan melalui persamaan (7). Kehilangan  air  total  (Qtot)  didapatkan  melalui pertambahan QDMI ditambah QN-DMI, kehilangan air (Qka) didapatkan melalui persamaan (8). Kebutuhan air harian maksimum (Qhm) dan kebutuhan air jam puncak (Qjm)  didapatkan  melalui  persamaan  (10)–(11). Perhitungan kebutuhan air Kecamatan Indra Jaya dapat dilihat pada Tabel 4
Tabel  4 Perhitungan  Kebutuhan  Air  Kecamatan  Indra Jaya
Berdasarkan kriteria pipa distribusi dalam mendesain  kebutuhan  digunakan  kebutuhan  air  jam puncak  sebagai  dasar  kebutuhan.  Berdasarkan  hasil rekapitulasi  didapatkan  bahwa  kebutuhan  tertinggi
Aritmatik 974 Geometrik 975 Eksponensial 982 Aritmatik 423 Geometrik 424 Eksponensial 427 Aritmatik 1912 Geometrik 1914 Eksponensial 1930 Aritmatik 921 Geometrik 925
Eksponensial 934 Nilai 4 Sigli Aritmatik Standar De vias i 2 Keumala
Aritmatik
3 Pidie
Aritmatik 1 Indra Jaya Aritmatik No Ke camatan Me tode
2018 2023 2028 2033 2037
1 Indra Jaya 23.638 24.015 25.899 27.784 29.668 31.176 2 Keumala 10.161 10.325 11.144 11.962 12.781 13.436 3 Pidie 45.431 46.171 49.870 53.570 57.269 60.229 4 Sigli 21.485 21.841 23.622 25.402 27.183 28.608
NO Kecamatan Jumlah Penduduk Tahun 2017 Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun 2018 2023 2028 2033 2037
A Kependudukan 1 Jumlah Penduduk Total Jiwa 24.015 25.899 27.784 29.668 31.176 2 Tingkat Pelayanan % 5,52 29,14 52,76 76,38 100,00 3 Penduduk Terlayani jiwa 1.284 7.547 14.659 22.660 31.176 4 Jumlah Penduduk Per SR jiwa 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 B Kebutuhan Domestik (QDMI) 1 Jumlah SR Unit 214 1.258 2.443 3.777 5.196 2 Pemakaian per orang liter/orang/hari 100 100 100 100 100 3 Kebutuhan Air SR m3/hari 128 755 1.466 2.266 3.118 4 Kebutuhan Domestik liter/dettik 1,49 8,73 16,97 26,23 36,08 C Kebutuhan non domestik (QN-DMI) 25% dari kebutuhan Domestik % 25 25 25 25 25 Kebutuhan non domestik m3/hari 32,10 188,67 366,46 566,51 779,39 liter/detik 0,37 2,18 4,24 6,56 9,02
D Kebutuhan Air Total (Qtot) liter/detik 1,86 10,92 21,21 32,78 45,10 E Kehilangan air (Qka) 25 % Kehilangan air % 25 25 25 25 25 Jumlah kehilangan air liter/detik 0,46 2,73 5,30 8,20 11,28
F Kebutuhan air harian (Qrh) liter/detik 2,32 13,65 26,51 40,98 56,38 G Kebutuhan air maksimum (Qhm) Faktor koefisien 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 Kebutuhan air Harian Maksimum liter/detik 2,55 15,01 29,16 45,08 62,02
H Kebutuhan Jam Puncak (Qjm)
Faktor koefisien 1,50 1,50 1,50
1,50 1,50 Kebutuhan Air Jam Puncak liter/detik 3,48 20,47 39,76 61,47 84,57 No Uraian
Satuan Tahun
terjadi pada Kecamatan Pidie sebesar 163,38 liter/detik dan  terkecil  pada  Kecamatan  Keumala  sebesar  27,99 liter/detik
Tabel 5 Rekapitulasi Kebutuhan air

## 4.3 Debit Andalan
Langkah  awal  dalam  menghitung  debit  andalan dengan  menentukan  luasan  Cathment  area  yang  dapat dilihat  pada  Tabel  6  Perhitungan  Evapotranspirasi Potensial  dengan  menggunakan  Metode  Penman Modifkasi dapat dilihat hasil dengan menggunakan data Klimatologi dari tahun 2012 – 2017 pada Tabel 7.

## Tabel 6 Rekapitulasi SubDAS dan Cathment Area
Tabel 7 Rekapitulasi evapotransipirasi potensial
Setelah didapatkan Evapotranspirasi Potensial dapat dilanjutkan dengan menghitung debit andalan pada tiap IPA  yaitu  IPA  Keumala,  Jabal  Ghafur,  dan  Garot dengan menggunakan metode F. J. Mock dan dilakukan probabilitas  90%  yang  dapat  dilihat  rekapitulasi  pada Tabel 8
Tabel 8 Rekapitulasi debit andalan
Berdasarkan  perhitungan  debit  andalan,  debit tertinggi terjadi  pada  bulan  Desember  pada  IPA  Garot sebesar 9,78 m 3 /detik, dan debit andalan terendah pada bulan  September  pada  IPA  Keumala  sebesar 0,22 m 3 /detik.
4.4  Simulasi  jaringan  air  minum  dengan  program EPANET 2.0
Simulasi EPANET zona prioritas meliputi 3 Instalasi Pengolahan  Air (IPA)  yaitu  IPA  Keumala,  IPA  Garot, dan  IPA  Jabal  Ghafur  dan  wilayah  pelayanan  sesuai dengan RISPAM Kabupaten Pidie. Penentuan persentase pelayanan berdasarkan digitasi Google Earth. Wilayah  pelayanan  jaringan  air  minum  dapat  dilihat pada Tabel 9
Tabel 9 Wilayah Pelayanan jaringan air minum

## 4.4.1 Perencanaan desain kebutuhan jaringan
Produksi  IPA  diperlukan  untuk  mengetahui kapasitas  IPA  dalam  memproduksi  kebutuhan  air RISPAM telah menyajikan data kontruksi, produksi dan trasmnisi  IPA  pada  zona  priortias  yang  dapat  dilihat pada Tabel 10.
Tabel 10 Data kontruksi, produksi, dan tramsmisi IPA
Berdasarkan  hasil  pada  proyeksi  jumlah  penduduk telah didapatkan kebutuhan pada setiap kecamatan dan wilayah  pelayanan  dan  diubah  dalam  kebutuhan  tiap IPA dengan hasil pada Tabel 11 Berdasarkan kebutuhan pada  tahun  akhir  perencanaan  perlu  dilakukan penambahan  produksi  IPA  untuk  dapat  memproduksi seluruh kebutuhan pada zona prioritas yang dapat dilihat pada  Tabel  12  IPA  Keumala  penambahan  produksi sebesar 30 liter/detik, IPA Garot 70 liter/detik dan IPA Jabal Ghafur sebesar 130 liter/detik.
1 Indra Jaya 31.176 36,08 9,02 45,10 11,28 56,38 62,02 84,57 2 Keumala 13.436 12,44 3,11 15,55 3,11 18,66 20,53 27,99
3 Pidie 60.229 69,71 17,43 87,14 21,78 108,92 119,81 163,38 4 Sigli 28.608 33,11 8,28 41,39 10,35 51,74 56,91 77,60 Qhm (liter/detik) Qjm (liter/detik)
NO Kecamatan Rekapitulasi Kebutuhan Air Zona Prioritas Pada Tahun 2037 Jumlah Penduduk Tahun 2037 (Jiwa) QDMI (liter/detik) QN-DMI (liter/detik) Qtot (liter/detik) Qka (liter/detik) Qrh (liter/Detik) Hujan Klimatologi 1 Keumala 152.025.791,30 Kota Bakti Kota Bakti 2 Jabal Ghafur 229.208.871,04 Kota Bakti Kota Bakti 3 Garot 239.417.450,55 Kota Bakti Kota Bakti No Intalasi Pengolahan Air Catchment Area (m 2 )
Stasiun Pengamat
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
mm/hari 3,87 4,31 4,60 3,86 3,62 3,51 3,48 4,06 4,10 4,33 3,78 3,45
mm/bln 120,05 120,55 142,48 115,67 112,32 105,16 107,82 126,01 123,02 134,13 113,38 107,07 Parameter Satuan Bulan Eto Evapotranspirasi Potensial (ET0) Kecamatan Pelayanan (%) Kec. Keumala
100 Kec. Pidie 20,14 Kota Sigli 57,84 Kec. Pidie 46,48 Kota Sigli 14,16 Kec. Indra 100
Kec. Pidie 33,58 Kota Sigli 28,00 2 IPA Garot 3 No Instalasi Pengolahan Air Sungai Krueng
Baro Desa Pako - Keumala Kecamatan Sungai Krueng Baro
Lampeunteut- Box Primer Irigasi Keumala Kec. Keumala Sumber Air Baku IPA Jabal Ghafur Wilayah Pelayanan 1 IPA Keumala D A YA N O L O  K A  S  I LIS T R IK KE T E R A N G A N ( KVA ) Qps ty Diba ngun ( M ³ ) Diba ngun Qps ty P R DKS I DTR B S Diba ngun Qps ty P a nja ng P e m a s a nga n Ta hun Ta hun ( M ³ ) ( L/D ) ( L/D ) Ta hun ( M ³ ) ( M  ) Ta hun 1. G a  r o  t 2001 20 18 20 2001 200 12.000 2001 147 2. J a ba l Gha fur  I 2002 20 18 20 - - 7.000 2002 60
J a ba l Gha fur II 3. B e ure unue un I 2007 20 18 18 2007 400 - 2007 - B e lum be ro pe ra s i
B e ure unue un II B e lum be ro pe ra s i 4. Ke um a la 1985 10 8 18 1985 30 9.000 1985 - 5. Ke um a la 1993 20 12 18 1993 200 8.500 1993 65 6. 2008 80 80 20 2008 1.000 37.720 2008 60 S um ur Inta ke “Baru” B a npro AP B N / S a tke r P KP AM 7. 2012 80 - - - - - - - 17 0 15 4 15 4 - 1.8 3 0 7 4 .2 0 0 - 3 2 5 IN T A KE Q A P A S IT A S R E S E R VO A R P IP A  T R N S M S  ( P R IM E IR  & S E KUN D E R ) J  U M  L A  H
Tabel 11 Rekapitulasi data perencanaan jaringan air minum
Tabel 12 Rekapitulasi penambahan produksi IPA

## 4.4.2 Simulasi pemodelan pemograman EPANET
Pemograman  EPANET  terdapat  dua  kategori  yaitu Link ID yang terdiri dari pipa dan Node ID yang terdiri dari  junctions,  pompa, tangki,  dan reservoa.  Hasil  dari Link  ID  yang  merupakan  pipa  yaitu  kecepatan  aliran (meter/detik)  dan  kehilangan  energi  (meter/km). Program  EPANET  2.0  dapat  menampilkan  hasil running dalam bentuk Link ID yang terdiri dari panjang pipa,  diameter  pipa,  kekasaran  pipa,  debit  kecepatan aliran, dan kehilangan energi seperti yang dapat dilihat pada Tabel 13 Link ID eksisting pada IPA Garot daerah layanan Kota Sigli.
Tabel 13 Link ID eksisting IPA Garot Layanan Kota Sigli
Hasil  dari  Node  ID  yang  merupakan junction meliputi  energi  (meter)  dan  tekanan  (meter)  yang mengaliri zona prioritas dapat dilihat pada Tabel 14
Tabel 14 Node ID eksisting IPA Garot Layanan Kota Sigli
Berdasarkan  hasil  Link  ID  yang  mengaliri  zona prioritas kecepatan aliran pada tiap IPA tidak memenuhi kriteria  standar  pipa  distribusi  sebesar  0,3  –  4,5 meter/detik.  Pada  Node  ID  beberapa  junctions  tidak memenuhi kriteria tekanan  pipa distribusi sebesar 10  – 80 meter. Berdasarkan simulasi dengan eksisiting pipa RISPAM  perlu  dilakukan  pemodelan  update  dengan mengganti  diameter  pipa  distribusi  untuk  memenuhi kriteria standar pipa distribusi.

## 4.4.3 Perbandingan Simulasi pemodelan dan update
Berdasarkan  data  rekapitulasi  pemodelan  jaringan air minum ada beberapa Node ID dan Link ID pada tiap IPA yang tidak memenuhi kriteria perencanaan jaringan distribusi,  maka  dilakukan  pemodelan  update  dengan mengganti  dimensi  jaringan  pipa  untuk  memenuhi kriteria  perencanaan  pipa  distribusi.  Perbadingan  Link ID dan Node ID Update dapat dilihat pada Tabel 14 dan 15.
Tabel 15 Perbandingan Link ID pemodelan dan Update IPA Garot layanan Kota Sigli
161,16 264,47 2219,11 2762,54 86,92 276,25 2399,36
Kebutuhan pada Tahun 2037 (liter/detik) Maintenance Flow 10% (liter/detik) Surplus/Defisit (liter/detik) 1754,16 105,78 175,42 1472,97 2 IPA Garot
3 IPA Jabal Ghafur Debit Andalan (liter/detik)
2644,74 No Instalasi Pengolahan Air 1 IPA Keumala 86,92 161,16 70 130 2 IPA Garot 18 3 IPA Jabal Ghafur 36 1 IPA Keumala 80 105,78 30
No Instalasi Pengolahan Air Produksi (liter/detik) Kebutuhan (liter/detik) Penambahan Produksi IPA (liter/detik)
Pipa 64 43 40 130 0,1 0,08 0,33 Pipa 65 56 40 130 0,1 0,08 0,33 Pipa 66 28 40 130 0,1 0,08 0,33 Pipa 67 89 40 130 0,1 0,08 0,33 Pipa 68 87 40 130 0,1 0,08 0,33 Pipa 69 130 40 130 0,1 0,08 0,33 Pipa 72 130 40 130 0,1 0,08 0,33 Pipa 77 120 30 130 0,1 0,08 0,33 Pipa 78 56 40 130 0,1 0,08 0,33 Pipa 79 72 40 130 0,1 0,08 0,33 Pipa 80 57 40 130 0,1 0,08 0,33 Pipa 81 200 40 130 0,1 0,08 0,33 Pipa 85 247 40 130 0,1 0,08 0,33 Pipa 88 100 40 130 0,1 0,08 0,33 Pipa 89 40 40 130 0,1 0,08 0,33 Pipa 90 297 40 130 0,1 0,08 0,33 Pipa 92 110 40 130 0,1 0,08 0,33 Pipa 93 38 40 130 0,1 0,08 0,33 Pipa 95 120 50 130 0,33 0,23 1,78 Pipa 97 100 50 130 2,79 1,31 45,27 Pipa 98 68 50 130 0,33 0,47 12,09 Pipa 135 40 40 130 0,67 0,53 11,05 Pipa 141 20 40 130 0,67 0,53 11,05 Pipa 142 30 40 130 0,67 0,53 11,05 Pipa 143 100 40 130 0,67 0,53 11,05 Pipa 144 100 40 130 0,67 0,53 11,05 Pipa 145 200 40 130 0,67 0,53 11,05 Pipa 186 90 40 130 0,82 0,65 16,07 Pipa 187 120 40 130 0,82 0,65 16,07 Pipa 197 20 40 130 1,88 1,49 74,7 Pipa 198 100 40 130 0,82 0,65 16,07 Pipa 199 80 40 130 1,06 0,84
25,85
Link ID Panjang
Pipa (meter) Diameter Pipa (milimeter) Kekasaran Pipa Debit (liter/detik) Kecepatan aliran (meter/detik) Kehilangan Energi (meter/km) Junctions 73 14 0,1 -39,89 -53,89 Junctions 75 14 0,1 -39,92 -53,92 Junctions 77 15 0,1 -39,96 -54,96 Junctions 80 14 0,1 -39,96 -53,96 Junctions 81 14 0,1 -39,94 -53,94 Junctions 83 14 0,1 -39,97 -53,87 Junctions 85 14 0,1 -40,03 -54,03 Junctions 87 14 0,1 -39,74 -53,57 Junctions 88 15 0,1 -39,64 -54,64 Junctions 89 14 0,1 -39,68 -53,68 Junctions 90 15 0,1 -39,74 -54,74 Junctions 91 15 0,1 -39,78 -54,78 Junctions 93 14 0,1 -40,07 -54,07 Junctions 94 13 0,1 -40,06 -53,06 Junctions 97 13 0,1 -40,04 -53,04 Junctions 98 14 0,1 -40,12 -54,12 Junctions 99 13 0,1 -40,06 -53,06 Junctions 101 13 0,1 -40,04 -53,04 Junctions 103 17 0,33 -34,86 -51,65 Junctions 105 18 2,46 -39,81 -57,81 Junctions 106 17 0,33 -35,29 -52,39 Junctions 142 14 0,67 -46,92 -70,92 Junctions 144 14 0,67 -47,03 -61,03 Junctions 145 14 0,67 -44,06 -58,06 Junctions 146 14 0,67 -42,47 -56,47 Junctions 150 14 0,67 -43,09 -57,09 Junctions 151 14 0,67 -43,46 -57,46 Junctions 194 18 0,82 -40,93 -58,93 Junctions 196 19 0,82 -40,61 -59,61 Junctions 206 18 1,06 -62,29 -80,29 Junctions 207 18 0,82 -65,39 -83,39 Junctions 209 18 1,06 -65,85 -83,85
NODE ID Ele vas i (me te r) Ke butuhan (lite r/de tik) Ene rgi (me te r) Te kanan (me te r)
Pipa 64 40 0,08 0,33 20 0,32 9,55
Pipa 65 40 0,08 0,33 20 0,32 9,55
Pipa 66 40 0,08 0,33 20 0,32 9,55
Pipa 67 40 0,08 0,33 20 0,32 9,55
Pipa 68 40 0,08 0,33 20 0,32 9,55
Pipa 69 40 0,08 0,33 20 0,32 9,55
Pipa 72 40 0,08 0,33 20 0,32 9,55
Pipa 77 30 0,08 0,33 20 0,32 9,55 Pipa 78 40 0,08 0,33 20 0,32 9,55
Pipa 79 40 0,08 0,33 20 0,32 9,55 Pipa 80 40 0,08 0,33 20 0,32 9,55 Pipa 81 40 0,08 0,33 20 0,32 9,55 Pipa 85 40 0,08 0,33 20 0,32 9,55 Pipa 88 40 0,08 0,33 20 0,32 9,55
Pipa 89 40 0,08 0,33 20 0,32 9,55 Pipa 90 40 0,08 0,33 20 0,32 9,55
Pipa 92 40 0,08 0,33 20 0,32 9,55 Pipa 93
40 0,08 0,33 20 0,32 9,55 Pipa 95 50 0,23 1,78 30 0,47 12,09
Pipa 97 50 1,31 45,27 75 0,56 5,75 Pipa 98 50 0,47 12,09 30 0,47 12,09
Pipa 135 40 0,53 11,05 40 0,53 11,05
Pipa 141 40 0,53 11,05 40 0,53 11,05
Pipa 142 40 0,53 11,05 40 0,53 11,05
Pipa 143 40 0,53 11,05 40 0,53 11,05
Pipa 144 40
0,53 11,05 40 0,53 11,05
Pipa 145 40 0,53
11,05 40 0,53 11,05
Pipa 186 40 0,65 16,07 40 0,65 16,07
Pipa 187 40 0,65
16,07 40 0,44 7,67
Pipa 197 40 1,49 74,7 50 0,96 25,19
Pipa 198 40 0,65
16,07 40 0,65 16,07
Pipa 199 40 0,84
25,85 40 0,84 25,85 Diame te r Pipa Update (milime te r) Ke ce patan Aliran Update (me te r/de tik) Ke hilangan Ene rgi Update (me te r/km) Link ID Diame te r Pipa Pe mode lan
(milime te r) Ke ce patan aliran Pe mode lan (me te r/de tik) Ke hilangan Ene rgi Pe mode lan (me te r/km)

## Tabel 16 Perbandingan Node ID pemodelan dan
Update IPA Garot layanan Kota Sigli
Berdasarkan  hasil  pada  Tabel  15  kecepatan  aliran pada  tiap  link  ID  IPA  Garot  sudah  memenuhi  kriteria standar perencanaan  pipa  distribusi  dan  pada  Node  ID Tabel 16 kriteria tekanan pada update sudah memenuhi kriteria pipa distribusi.

## 5. Kesimpulan
Dari  hasil  pembahasan  dan  hasil  pada  bab sebelumnya  diperoleh  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Kebutuhan  jam  puncak  tertinggi  berada  pada Kecamatan Pidie sebesar 163,38 liter/detik dan kebutuhan jam puncak terendah ialah Kecamatan Keumala sebesar 27,99 liter/detik.
2. Berdasarkan  hasil  perhitungan  penambahan produksi  pada  IPA  Keumala  sebesar  30 liter/detik,  penambahan  produksi  IPA  Garot sebesar  70  liter/detik,  dan  IPA  Jabal  Ghafur sebesar 130 liter/detik.
3. Berdasarkan hasil simulasi program EPANET perubahan  dimensi  pipa  distribusi  pada  IPA Keumala  sebanyak  69  pipa,  IPA  Garot sebanyak  65  pipa,  dan  IPA  Jabal  Ghafur sebanyak 36 pipa.

## 6. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pengolahan  data dan  kesimpulan  yang  diperoleh  maka  disarankan sebagai berikut :
1. Perlu  adanya  upaya  dari  PDAM  Tirta  Mon Krueng Baro untuk dapat meningkatkan dalam memenuhi  kebutuhan  air  pada  wilayah  zona prioritas agar penduduk dapat terlayani seperti yang direncanakan.
2. Perlu  adanya  pemasangan  pompa  tambahan pada  daerah  dengan  lokasi  terjauh  dari pelayanan  IPA  agar  dapat  memenuhi  tekanan tambahan pada pipa distribusi terjauh.

## 7. Daftar Pustaka
[1]. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Pengembangan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum, Jakarta, 2005.
[2]. Bappeda  Kabupaten  Pidie,  Rencana  Induk Pengembangan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum, Bappeda, Kabupaten Pidie, 2014.
[3]. N. Nihayati, Pelanggan PDAM di Pidie Mengeluh Terpaksa Membeli Air Galon, (online), September 2018 (http://aceh.tribunnews.com/2018/11/03/. Pdf, diakses 3 september 2018)
[4]. G.  Y.  K.  Tuames,  W.  Bunganaen,  dan  S.  Utomo, Perencanaan Teknis Jaringan Perpipaan Air Bersih Dengan  Sistem  Pengaliran  Pompa  Di  Desa Susulaku  Kecamatan  Insana  Kabupaten  Timor Tengah Utara, Jurnal Teknik Sipil Vol. IV, No. 1, April 2015
[5]. A. Wijanarko, Analisis Kebutuhan Dan Ketersediaan  Air  Bersih  Unit  Kedawung  PDAM Sragen,  Tugas  Sarjana,  Jurusan  Teknik  Sipil, Universitas Sebelas Maret, 2011
[6]. R.  Naway,  Pengembangan  Sistem  Pelayanan  Air. Jurnal  Tugas  Akhir.  Universitas  Sam  Ratulangi. 2013.
[7]. NSPM Kimpraswil, Pedoman dan petunjuk Teknik dan  Manual  Air  Minum  Perkotaan,  Kimpraswill, Direktorat Jendral Cipta Karya, Jakarta, 2002.
[8]. A.  M.  Maukari,  Perencanaan  Teknis  Jaringan  Air Bersih  Di  Desa  Nunusunu  Kecamatan  Kualin Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan,  jurnal  Teknik Sipil, Vol. V, No. 1, April 2016
[9]. Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya,  Buku  Panduan Pengembangan  Sistem  Air  Minum,  Direktorat jendral Cipta Karya, Jakarta,  2007.
[10]. Badan Standarisasi Nasional, Tata cara Teknik jaringan  distribusi  dan  unit  layanan  sistem penyediaan air minum, SNI ICT 91.140.60, Jakarta, 2011.
[11]. B.  Triatmodjo,  Hidraulika  II,  Beta  Offset, Yogyakarta 2008.
[12]. N.  Tambun,  Perhitungan  Debit  Andalan Sebagai Sumber Air Bersih Pdam Jayapura, Jurusan Teknik Lingkungan, FTSP-ITS, 2010.
Juntions 73 14 0,1 -39,89 -53,89 32,9 18,9
Juntions 75 14 0,1 -39,92 -53,92 31,91 17,91 Juntions 77 15 0,1 -39,96 -54,96 31,58 16,58
Juntions 80 14 0,1 -39,96 -53,96 31,39 17,39
Juntions 81 14 0,1 -39,94 -53,94 31,96 17,96
Juntions 83 14 0,1 -39,97 -53,87 31,2 17,2
Juntions 85 14 0,1 -40,03 -54,03 29,56 15,56
Juntions 87 14 0,1 -39,74 -53,57 37,42 23,42
Juntions 88 15 0,1 -39,64 -54,64 37,05 22,05 Juntions 89 14 0,1 -39,68 -53,68 37,12 23,12 Juntions 90 15 0,1 -39,74 -54,74 36,36 21,36 Juntions 91 15 0,1 -39,78 -54,78 36,24 21,24
Juntions 93 14 0,1 -40,07 -54,07 28,1 14,1 Juntions 94 13 0,1 -40,06 -53,06 26,6 13,6
Juntions 97 13 0,1 -40,04 -53,04 27,68 14,68
Juntions 98 14 0,1 -40,12 -54,12 25,57 11,57
Juntions 99 13 0,1 -40,06 -53,06 24,13 11,13 Juntions 101 13 0,1 -40,04 -53,04 24,82 11,82
Juntions 103 17 0,33 -34,86 -51,65 38,22 21,22 Juntions 105 18 2,46 -39,81 -57,81 38,6 20,6
Juntions 106 17 0,33 -35,29 -52,39 38,36 21,36 Juntions 142 14 0,67 -46,92 -70,92 33,92 19,92
Juntions 144 14 0,67 -47,03 -61,03 33,81 19,81 Juntions 145 14 0,67 -44,06 -58,06 35,19 21,19
Juntions 146 14 0,67 -42,47 -56,47 35,41 21,41 Juntions 150 14 0,67 -43,09 -57,09 34,74 21,11
Juntions 151 14 0,67 -43,46 -57,46 34,74
20,74
Juntions 194 18 0,82 -40,93 -58,93 32,27 14,27
Juntions 196 19 0,82 -40,61 -59,61 32,27
14,27
Juntions 206 18 1,06 -62,29 -80,29 32,1 14,1
Juntions 207 18 0,82 -65,39 -83,39 29,99 11,99 Juntions 209 18 1,06 -65,85 -83,85 29,53 11,53 Te kanan Update  (me te r) NODE ID Ele vas i
(me te r) Ke butuhan (lite r/de tik) Ene rgi Pe mode lan (me te r) Te kanan Pe mode lan (me te r) Ene rgi Update (me te r)