## ANALISIS PEMANFAATAN AIR HUJAN UNTUK KEBUTUHAN PERTAMANAN DAN SANITASI DI GEREJA KALVARI JAKARTA
Iwan Dharmawan 1 dan Wati Ariningsih Pranoto 2
1 Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No.1 Jakarta Iwan.325180134@stu.untar.ac.id
2 Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No.1 Jakarta watipranoto@gmail.com
Masuk: 14-07-2023, revisi: 26-07-2023, diterima untuk diterbitkan: 02-08-2023

## ABSTRACT
Flooding in the Jakarta area seems to be a hot topic every day when the rainy season comes. Conversely, when the dry season arrives, in turn the problem of raw water shortage faced by the people of Jakarta. Rainwater harvesting technique  or  also  known  as  rain  water  harvesting  is  defined  as  a  method  of  collecting  or  collecting  rainwater  or surface flow during high rainfall for further use when rainwater is low. This study aims to determine the potential of rainwater harvesting and water use in Calvary Church Lubang Buaya. The data used in this thesis are primary data and secondary data. Based on the calculation results, the average daily rainfall for the highest during the rainy period is 244.35 mm/month and the lowest during the dry period is 0 mm/month. Then a reservoir is needed to store water from the rainy season for use in the dry season. To collect rainwater, a concrete tub is needed with a storage volume of 252.5115 m 3 . As a result of the analysis that has been carried out, the potential for water savings with a rainwater harvesting system at Calvary Church Lubang buaya as much as Rp.899,201 per year.
Keywords: water crisis; flood; rain; rainwater harvesting

## ABSTRAK
Kejadian banjir di wilayah Jakarta seolah menjadi topik berita setiap hari setiap kali musim hujan tiba. Sebaliknya pada saat musim kemarau tiba, giliran permasalahan kelangkaan air baku yang harus dihadapi oleh penduduk Kota Jakarta. Teknik pemanenan air hujan atau disebut juga dengan istilah rain water harvesting didefinisikan sebagai suatu cara pengumpulan atau penampungan air hujan atau aliran permukaan pada saat curah hujan tinggi untuk selanjutnya digunakan pada waktu air hujan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pemanenan air hujan dan penggunaan air di Gereja Kalvari Lubang Buaya. Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil perhitungan, maka didapat curah hujan harian rata-rata untuk yang tertinggi pada masa hujan  sebesar  244,35  mm/bulan  dan  terendah  pada  masa  kemarau  sebesar  0  mm/bulan.  Maka  diperlukan  bak penampungan untuk menyimpan air dari musim hujan untuk digunakan pada musim kemarau. Untuk menampung air hujan, dibutuhkan bak beton dengan volume tampungan sebesar kebutuhan pada bulan kemarau yaitu 252,5115 m 3 . hasil analisis yang telah dilakukan, potensi penghematan air dengan sistem pemanenan air hujan di Gereja Kalvari Lubang buaya sebanyak Rp.899.201 per tahun.
Kata kunci: krisis air; banjir; hujan; pemanenan air hujan

## 1. PENDAHULUAN
Setiap kali musim hujan tiba, banjir di wilayah Jakarta seolah menjadi topik berita harian. Sebaliknya, saat musim kemarau  tiba,  penduduk  Kota  Jakarta  menghadapi  masalah  kelangkaan  air.  Kondisi  ini  menyebabkan  banyak penduduk  Kota  Jakarta  mengeksploitasi  air  tanah  secara  tidak  terkendali,  yang  secara  tidak  sadar  menyebabkan masalah  tambahan  seperti  penurunan  muka  air  tanah,  penurunan  permukaan  tanah,  dan  instrusi  air  laut  (Kusuma, Pratiwi, & Ariska, 2022).
Pemanen hujan adalah komponen penting dari rencana manajemen sumber daya air lingkungan global. Ini dilakukan untuk menghindari banjir dan  kekeringan  serta kekurangan  pasokan  air  bersih bagi  orang  di  seluruh  dunia  selama musim hujan dan kering (Tzanakakis, Paranychianakis, & Angelakis, 2020). Teknik pemanenan air hujan, juga disebut sebagai "pemanenan air hujan", adalah cara mengumpulkan atau menyimpan air hujan atau aliran permukaan pada saat curah hujan tinggi untuk selanjutnya digunakan pada waktu air hujan rendah.
Pemanenan air hujan memiliki peran penting di banyak negara Asia. Misalnya, banyak pekerjaan telah dilakukan di Jepang  di  mana,  sejak  awal  1980-an,  pemerintah  daerah  mulai  mempromosikan  pengenalan  sistem  daur  ulang  air sebagai penanggulangan mitigasi yang efektif untuk kota-kota besar yang menghadapi masalah kelangkaan air dan banjir perkotaan. Sejak itu, pemanenan air hujan secara aktif diperkenalkan di gedung-gedung publik dan swasta yang besar juga berkat dukungan pemerintah kota setempat yang mempromosikan program keuangan khusus (MLIT, 2014).
Pada penelitian yang dilakukan sebelumnya tentang pemanfaatan metode rainwater harvesting untuk pertamanan di Bank  Indonesia  diperoleh  potensi  penghematan  air  PAM  adalah  sebesar  65,41%  dari  total  kebutuhan  air  (Susana, 2012). Pada penelitian tentang penerapan metode rainwater harvesting di Kampus I Universitas Tarumanagara dapat menghemat air bersih setiap hari sebesar 27,0497% menurut kebutuhan air bersih berdasarkan SNI 03-7065-2005 dan menurut tagihan air dapat menghemat hingga 87,1169% (Putra & Pranoto, 2019). Penelitian ini dilakukan di Gereja kalvari Jakarta untuk mengetahui berapa besar penghematan yang dapat diperoleh dengan pemanenan air hujan.

## Kebutuhan Air
Kehidupan di Bumi bergantung pada air; tanpanya, tidak ada kehidupan. Agar dapat bertahan hidup, semua makhluk hidup membutuhkan air, dan setiap makhluk hidup membutuhkan air dalam jumlah dan kualitas yang berbeda. Untuk bertahan hidup, semua upaya dilakukan untuk mendapatkan air harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air. Untuk tubuh  mendapatkan  cukup  cairan  untuk  menjalankan  proses  metabolisme,  minum  merupakan  kebutuhan  utama manusia. (European Environment Agency, 2021)

## Kebutuhan Air Total
Dengan  mempertimbangkan  jumlah  jiwa,  luas  taman,  dan  banyaknya  kebutuhan  air,  Anda  dapat  menggunakan persamaan berikut untuk menghitung jumlah air total yang dibutuhkan suatu bangunan:
𝑄 = (𝛴𝑗 𝑥 𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑖𝑟 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ) + (𝛴𝑡 𝑥 𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑖𝑟 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛) (1)
dengan 𝑄 = kebutuhan air (m 3 ), 𝛴𝑗 = total jumlah jiwa(orang), dan 𝛴𝑡 = total luas taman (m 2 ).

## Pemanfaatan Air Hujan
Air hujan juga banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, di antaranya:
1. Memenuhi  kebutuhan  air  bersih,  menghemat  uang  dengan  tidak  perlu  membeli  air  selama  musim  hujan  dan beberapa bulan musim kemarau
2. Memelihara ikan dan menyiram sayuran dan buah-buahan. Air hujan yang ditampung tidak memerlukan kualitas air yang sangat baik untuk digunakan secara langsung, jadi tidak perlu melakukan proses tambahan.
3. Air hujan dapat diubah menjadi air aki yang menguntungkan dan dapat dijual dengan bantuan teknologi sederhana.
4. Air  hujan  dapat  digunakan  sebagai  bahan  baku  untuk  air  minum  kemasan  yang  dapat  dijual  secara  luas  di masyarakat melalui pengolahan dan teknologi khusus.

## Pemanenan Air Hujan (Rainwater Harvesting)
Pemanenan  air  hujan,  juga  dikenal  sebagai  pengambilan  air  hujan,  adalah  proses  mengumpulkan  air  dari  atap bangunan  secara  lokal  atau komunal  saat  hujan  dan  menyimpannya  di  suatu  tempat  agar  dapat digunakan  sebagai sumber air bersih alternatif bagi manusia.
1. Dalam kasus di mana air tanah tidak mencukupi atau tidak dapat digunakan, air hujan dapat digunakan sebagai sumber air alternatif. Metode panen air hujan ini sangat berguna bagi kawasan permukiman yang jauh dari sumber air.
2. Memanen air hujan dapat mengurangi kekeringan dan menurunkan permintaan air selama musim kemarau
3. Tidak membutuhkan instalasi dan sistem distribusi yang mahal karena hanya menggunakan pipa, talang air, dan reservoir.
4. Menjaga  kuantitas  cadangan  air  tanah  dengan  memanen  air  hujan,  yang  akan  mengurangi  penggunaan  dan ketergantungan terhadap air tanah, sehingga kuantitas cadangan air tanah tetap ada.
5. Memanen  air  hujan  hanya  memerlukan  biaya  untuk  instalasi,  pengumpulan,  dan  penggunaan,  karena  air  hujan adalah benda bebas
Pemanenan air hujan memiliki banyak keuntungan, tetapi juga kekurangan. Berikut adalah beberapa kekurangan dari metode ini:
1. Sangat bergantung pada kuantitas dan frekuensi hujan yang sifatnya tidak teratur.
2. Kualitas  air  hujan  yang  dipanen  banyak  yang  belum  memenuhi  pedoman  standar  air  bersih  WHO  sehingga diperlukan usaha penyaringan/pengolahan lebih lanjut agar air hujan aman untuk dikonsumsi.

## Hujan Andalan
Hujan andalan adalah jumlah hujan yang terjadi pada periode waktu tertentu dengan peluang terjadinya hujan 80%. Ini dihitung dengan mengolah data hujan bulanan setiap tahun, kemudian mengurutkan debit rerata bulanan dari nilai tertinggi ke rendah. Perhitungan peluang masing – masing dengan menggunakan Persamaan 2 sebagai berikut
𝑃 % = m 𝑛 + 1 𝑥 100 % (2)
dengan 𝑃% = probabilitas (%), 𝑛 = jumlah data, dan 𝑚 = nomor urut data

## Ketersediaan Air
Untuk menghitung besarnya ketersediaan air atau volume air hujan yang jatuh di atap gedung atau bangunan, dapat digunakan Persamaan 3 berikut ini:
𝑉 = 𝑅 𝑋 𝐴 𝑋 𝐶 (3)
dengan 𝑉 =  volume  air  tertampung  (m 3 ), 𝑅 =  curah  hujan  (m), 𝐴 =  luas  daerah  tangkapan  (m 2 )  dan 𝐶 =  koefisien limpasan

## Volume Penampungan Air Hujan
Berdasarkan  kebutuhan  air  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  peruntukan  taman  dan  bangunan,  maka  dapat diperhitungkan  volume  bak  penampung  air  yang  dibutuhkan  untuk  mememnuhi  kebutuhan  tersebut.  Rumus  yang digunakan untuk menghitung volume bak penampung air hujan adalah seperti Persamaan 4 sebagai berikut:
𝑉𝑏 = 𝑛𝑗 𝑥 ℎ𝑘 𝑥 𝑘𝑗 1000 + 𝑛𝑡 𝑥 ℎ𝑘 𝑥 𝑘𝑡 1000 (4)
dengan 𝑉𝑏 = volume bak (m 3 ), 𝑛𝑗 = jumlah umat (orang), ℎ𝑘 = hari saat musim kering (hari), 𝑛𝑡 = luas area pertamanan (m 2 ), 𝑘𝑗 = kebutuhan air umat (lt/orang/hari) dan 𝑘𝑡 = kebutuhan air area pertamanan (lt/m 2 /hari)

## Neraca Air
Neraca  air  ( water  balance )  merupakan  neraca input dan output air  disuatu  tempat  pada  periode  tertentu,  sehingga dapat untuk mengetahui jumlah air tersebut apakah kelebihan ataupun kekurangan. Kegunaan mengetahui kondisi air pada surplus dan defisi t dapat mengantisipasi bencana kekeringan  terjadi, dan untuk memanfaatkan air dengan sebaik- baiknya (Susilo, Sumarauw, & Hendratta, 2017).

## 2. METODE PENELITIAN

## Tahapan dan Tujuan Penelitian
Dalam bab ini akan dibahas mengenai alur dan juga langkah-langkah penelitian, dengan tujuan agar penelitian ini dapat  berjalan  secara  ter-struktur dan  ter-arah.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  survei  dalam memperoleh  data lapangan,  lalu  dilanjutkan  dengan  analisis  dan  pengolahan  data  sehingga  didapat  kesimpulan  mengenai  potensi penghematan  sumber  air  bersih  di  Gereja  Kalvari  jika  metode rainwater  harvesting diterapkan.  Bagan  alir  yang menerangkan tahapan penelitian adalah sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

## Lokasi Penelitian
Gereja Katolik Paroki Kalvari merupakan sebuah Gereja Katolik di Lubang Buaya yang berdiri sejak 1 Juli 1995 dan merupakan pemekaran dari Gereja Santo Robertus Bellarminus Cililitan. Selama berdiri lebih dari 25 tahun, gereja sudah mengalami beberapa perubahan fisik, namun perubahan-perubahan itu masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan  para  pengguna  karena  pengembangan  desainnya  tidak  direncanakan  sejak  awal  (Rudianto, Kusumawardhani, & Yuliasari, 2022). Gereja Kalvari Lubang Buaya yang berlokasi di Jalan Masjid Al Umar No. 1 Lubang Buaya seperti pada Gambar 2.

## Gambar 2. Foto Lokasi Penelitian Gereja Kalvari Lubang Buaya

## Pengolahan Data Curah Hujan
Data  sekunder  yang  didapat  berupa  curah  hujan  harian  (RR)  dari website resmi  BMKG  di  stasiun  Halim  Perdana Kusuma Jakarta Timur. Pengolahan data curah hujan menggunakan metode curah hujan harian rata-rata dan metode gumble pada periode 2, 5 dan 10 tahun.

## Perhitungan Kebutuhan Air
Perhitungan kebutuhan yang dapat digunakan untuk pemanfaatan air hujan dengan metode SNI 03-7065-2005 dan untuk taman peraturan mekanisasi.litbang.pertanian.go.id kebutuhan air pada tanaman tropis untuk pertamanan adalah 4,1 –5,6 mm/hari/m 2 atau setara dengan 0,3 –0,4 liter/hari/m 2 . Kedua hasil kebutuhan air tersebut lalu dijumlahkan untuk mendapatkan kebutuhan air total. Menurut salah satu kajian di Pusat Teknologi Lingkungan Badan Pengkajian dan  Penerapan  Teknologi, bahwa  volume penyiraman  air minimal  adalah  1  liter per  meter  persegi  dan  tergantung kepada luas tanaman itu sendiri (Rahardjo, 2007).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Analisis Jarak antara Stasiun Hujan dengan Gereja Kalvari
Stasiun  hujan  dengan  jarak  terdekat  pada  lokasi  penelitian  adalah  Stasiun  Meteorologi  Halim  Perdana  Kusuma sehingga data yang digunakan adalah data dari stasiun ini. Gambar 3. menunjukan jarak antara Stasiun Meteorologi Halim  Perdana  Kusuma,  Stasiun  Meteorologi  Soekarno  Hatta,  Stasiun  Meteorologi  Kemayoran  dan  Stasiun Meteorologi Tanjung Priok dengan Gereja Kalvari Lubang Buaya yang berlokasi di Jalan Masjid Al Umar No. 1.
Gambar 3. Jarak antara Gereja Kalvari Lubang Buaya dengan Stasiun Hujan
Dari hasil survei Google Earth, didapat jarak antara Gereja Kalvari Lubang Buaya dengan Stasiun Meteorologi Halim Perdana Kusuma yaitu 3,31 kilometer.

## Hasil Analisis Curah Hujan Andalan
Hujan andalan adalah jumlah curah hujan bulanan yang terjadi pada periode tertentu dengan peluang terjadinya lebih dari 80%. Hujan dicari dengan mengurutkan peringkat curah hujan setiap bulan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian, peluang hujan lebih dari 80% ditemukan dengan mengurutkan peringkat data curah hujan selama sepuluh tahun terakhir. Tabel 1 menunjukkan curah hujan tahunan andalan.
Tabel 1. Curah Hujan Andalan Bulan Januari
Bulan Tahun Curah Hujan (mm/bulan) Urutan Probabilitas (%) No. Curah Hujan (mm/bulan) Januari 2009 12,4 1 854,70 9,09 2010 403,4 2 677,70 18,18 2011 130 3 560,80 27,27 2012 560,8 4 403,40 36,36 2013 677,7 5 303,90 45,45 2014 854,7 6 233,50 54,55 2015 303,9 7 214,00 63,64 2016 233,5 8 189,50 72,73 2017 214 9 130,00 81,82 2018 189,5 10 12,40 90,91 11 127,11 80,00
Dari perhitungan diatas didapat hujan andalan yang mendekati adalah urutan ke-9 yaitu 81,82%, kemudian dihitung menggunakan interpolasi untuk mendapatkan probabilitas 80%. Setelah didapat hujan andalan bulanan disetiap tahun maka dapat di rekapitulasi seperti Tabel 2. sebagai berikut
Tabel 2. Rekapitulasi Curah Hujan Andalan Bulan Jumlah (mm/bulan) Januari 127,11 Februari 244,35 Maret 33,83 April 106,97 Mei 73,72 Juni 44,00 Juli 0,00 Agustus 0,00 September 0,00 Oktober 11,73 November 114,89 Desember 76,95

## Hasil Perhitungan Luasan Atap Gereja Kalvari Lubang Buaya
Gereja Kalvari Lubang buaya yang berlokasi di Jalan merupakan bangunan yang terdiri dari tiga jenis atap yaitu atap single layer , dak beton dan sky light kaca. Denah atap ditunjukan pada Gambar 4.
Gambar 4. Denah Tampak Atas Gereja Kalvari Lubang Buaya (Google Earth, 2023)
Berikut luas daerah tangkapan air hujan pada Atap Gereja Kalvari Lubang Buaya
• Atap Miring: 1309,7781 m2
• Atap Datar: 1361,3487 m2
• Total: 2671,1268 m2
Air hujan yang jatuh di atap tersebut masuk ke pipa yang akhirnya menjadi 1 pipa berdiameter 8” menuju lantai dasar pada Gereja Kalvari Lubang buaya. Denah pada Gambar 4. diberi arsiran untuk menandakan jenis atap. Atap miring diberi arsiran biru dan atap datar diberi arsiran warna merah.

## Perhitungan Ketersediaan Air
Air hujan yang jatuh di atap Gereja Kalvari Lubang Buaya menentukan volume air yang tersedia. Air hujan mengalir dari  atap  ke  talang  air  sebelum  turun  ke  bak  penyimpanan.  Air  yang  mengalir  dari  atap  sebanding  dengan  area tangkapan.  Menyimpan  air  untuk  kebutuhan  dapat  dilakukan  dengan  cara  ini.  Perhitungan  ketersediaan  air  dapat dilakukan berdasarkan curah hujan yang sudah dihitung, luas atap, dan koefisien aliran atap. Luas daerah tangkapan air atap adalah 2671.1268 meter. Hasil perhitungan curah hujan harian rata-rata dan rencana ditunjukan pada Tabel 3.
Tabel 3. Ketersediaan Air dengan Curah Hujan Andalan Bulanan
Bulan Curah Hujan Andalan Bulanan (mm) Luas Atap (m 2 ) Koefisien Aliran Atap Volume Ketersediaan Air Bulanan (m 3 ) Januari 127,11 2671,1268 0,95 322,5534 Februari 244,35 2671,1268 0,95 620,0469 Maret 33,83 2671,1268 0,95 85,8488 April 106,97 2671,1268 0,95 271,4411 Mei 73,72 2671,1268 0,95 187,0810 Juni 44,00 2671,1268 0,95 111,6531 Juli 0,00 2671,1268 0,95 0,0000 Agustus 0,00 2671,1268 0,95 0,0000
Bulan Curah Hujan Andalan Bulanan (mm) Luas Atap (m 2 ) Koefisien Aliran Atap Volume Ketersediaan Air Bulanan (m 3 ) September 0,00 2671,1268 0,95 0,0000 Oktober 11,73 2671,1268 0,95 29,7742 November 114,89 2671,1268 0,95 291,5387 Desember 76,95 2671,1268 0,95 195,2689
Contoh perhitungan:
𝑉 𝑗𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟𝑖 = 127,11 1000 𝑥 2671,1268 𝑥 0,95 = 322,5534 𝑚 3

## Perhitungan Kebutuhan Air Untuk Sanitasi
Berdasarkan data yang diperoleh, kapasitas Gereja didesain dengan kapasitas tampungan 800 hingga 1000 umat. Data ini akan digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan air menurut SNI 03-7065-2005. Kebutuhan air untuk tempat peribadatan menurut SNI 03-7065-2005 adalah 5 liter/umat/hari. Kebutuhan air pada Gereja Kalvari Lubang buaya adalah 4000 liter/hari sampai dengan 5000 liter/hari.

## Perhitungan Kebutuhan Air Untuk Pertamanan
Menurut salah satu kajian di Pusat Teknologi Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, bahwa volume penyiraman air minimal adalah 1 liter untuk 1 meter persegi dan tergantung kepada luas tanaman itu sendiri (Rahardjo, 2007). Denah pertamanan ditunjukan pada Gambar 5.
Gambar 5. Denah Pertamanan Gereja Kalvari Lubang Buaya Luas total pertamanan= 1203,45 m 2
Sehingga kebutuhan air untuk menyiram tanaman adalah
𝑉 = 1,20345 𝑚 3 /ℎ𝑎𝑟𝑖

## Perhitungan Kebutuhan Air Total
Menghitung jumlah air yang dibutuhkan suatu bangunan dengan memperhitungkan jumlah orang yang tinggal di sana, luas taman, dan jumlah air yang dibutuhkan untuk pertamanan. Anda dapat melakukan ini dengan menggunakan hasil perhitungan kebutuhan air untuk gedung dan pertamanan.

## 𝑄 = 214,29 𝑥 5
1000 + 1,20345
𝑄 = 2,27 𝑚 3 /ℎ𝑎𝑟𝑖

## Perbandingan Ketersediaan Air dan Kebutuhan Air
Dari hasil perhitungan ketersediaan air dan kebutuhan air, didapat perbandingan ketersediaan air hujan dan kebutuhan air pada Gereja Kalvari Lubang Buaya seperti pada Tabel 4.
Tabel 4. Total Kebutuhan Air dan Ketersediaan Air Bulan Curah Hujan Andalan Bulanan (mm) Ketersediaan Air Bulanan (m 3 ) Kebutuhan Air Bulanan (m 3 ) Januari 127,11 322,5534 70,5212 Februari 244,35 620,0469 63,6966 Maret 33,83 85,8488 70,5212 April 106,97 271,4411 68,2464 Mei 73,72 187,0810 70,5212 Juni 44,00 111,6531 68,2464 Juli 0,00 0,0000 70,5212 Agustus 0,00 0,0000 70,5212 September 0,00 0,0000 68,2464 Oktober 11,73 29,7742 70,5212 November 114,89 291,5387 68,2464 Desember 76,95 195,2689 70,5212 Total 833,56 2115,21 830,33
Dari Tabel 4. perbandingan kebutuhan air lebih kecil dari ketersediaan air pada bulan Juli sampai Oktober, kemudian dapat  ditampilkan  sesuai  dengann  Gambar  6.  berikut  untuk  mengetahui  gambaran  ketersediaan  dengan  kebutuhan yang ada.
0 100 200 300 400 500 600 700 Ketersediaan Air Bulanan (m3)
Pada  bulan  Maret,  Juni,  Juli,  Agustus,  September,  dan  Oktober,  ketersediaan  air  meningkat,  menyebabkan kekurangan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4 di atas. Namun, pada bulan Januari, Februari, April, November, dan  Desember,  ketersediaan  air  lebih  besar  daripada  kebutuhan,  jadi  air  hujan  harus  disimpan  untuk  memenuhi kebutuhan selama bulan-bulan ketika kekurangan air terjadi.
Kemudian dengan cara lain dengan kumulatif dari ketersediaan dan kebutuhan air yang sama dengan Tabel 5. maka dapat dihitung sebagai berikut.
Tabel 5. Perbandingan Ketersediaan dan Kebutuhan Air Metode Kumulatif
Bulan Ketersediaan Air Bulanan (m 3 ) Kebutuhan Air Bulanan (m 3 ) Kumulatif Ketersediaan Air Bulanan (m 3 ) Kumulatif Kebutuhan Air Bulanan (m 3 ) November 291,5387 68,2464 291,5387 68,2464 Desember 195,2689 70,5212 486,8075 138,7676 Januari 322,5534 70,5212 809,3609 209,2888 Februari 620,0469 63,6966 1429,4078 272,9854 Maret 85,8488 70,5212 1515,2566 343,5067 April 271,4411 68,2464 1786,6977 411,7530 Mei 187,0810 70,5212 1973,7787 482,2743 Juni 111,6531 68,2464 2085,4318 550,5206 Juli 0,0000 70,5212 2085,4318 621,0419 Agustus 0,0000 70,5212 2085,4318 691,5631 September 0,0000 68,2464 2085,4318 759,8094 Oktober 29,7742 70,5212 2115,2060 830,3307 Total 2115,21 830,33 15732,67 4690,80
Contoh perhitungan pada bulan Desember:
𝐾𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 = 291,5387 + 195,2685 = 486,8075 𝑚 3
𝐾𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛      = 70,5212 + 68,2464 = 138,7676 𝑚 3
Dengan menggunakan metode kumulatif maka didapat grafik seperti pada Gambar 7. sebagai berikut.
Gambar 7. Perbandingan Ketersediaan dan Kebutuhan Air Metode Kumulatif 0 500 1000 1500 2000 2500 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus Ketersediaan Air Bulanan (m3) Kebutuhan Air Bulanan (m3)
Dari Gambar 5 membuktikan bahwa ketersediaan masih melebihi dari kebutuhan, grafik menjadi rawan ketika garis biru  atau  ketersediaan  berada  dibawah  garis  merah  atau  kebutuhan  yang  artinya  kebutuhan  lebih  tinggi  dari ketersediaan.

## Perhitungan Penampungan Air Hujan
Metode  pemenuhan  kebutuhan  adalah  metode  penampungan  air  hujan  untuk  memenuhi  kebutuhan  air.  Ini  dapat dilakukan dengan mengatur kapasitas tangki penampungan air hujan dengan memperhitungkan jumlah orang, luas taman, kebutuhan air untuk taman dan toilet, dan jumlah hari kemarau (dari juni hingga oktober, yang menghasilkan 11 hari hujan). Contoh perhitungan volume penampungan dilakukan sesuai dengan persamaan.
𝑉𝑏 = 214,29 𝑥 111 𝑥 5 1000 + 1203.45 𝑥 111 𝑥 1 1000 = 252,5115 𝑚 3
Luas penampungan hujan ruangan yang tersedia pada denah berdimensi panjang 26,8 meter x lebar 8,45 meter seperti pada Gambar 8, maka penampungan air hujan menggunakan bak beton bawah tanah berdimensi panjang 8,5 meter x lebar 8 meter x tinggi 1,25 meter sebanyak 3 buah dengan volume total penampungan sebesar 255 m 3 .
Gambar 8. Denah Ruangan Ground Tank dan Ruangan Pompa

## Neraca Air
Untuk mengetahui jumlah air hujan yang dapat digunakan setiap bulan, perhitungan volume penampungan air hujan dan perbandingan kebutuhan air dengan ketersediaan air di atas dapat digunakan untuk menghitung neraca air bulanan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan volume penampungan air hujan 283,075 meter kubik.
Tabel 6. Neraca Air Bulan I n (m 3 ) O n (m 3 ) S n+1 (m 3 )  S n+1 Terjadi (m 3 )  Lebih yang dibuang (m 3 )  Keterangan
November 0,0000 291,5387 68,2464 223,2923 68,2464 223,2923 Desember 223,2923  195,2689 70,5212 348,0399 70,5212 255,0000 Januari 255,0000  322,5534 70,5212 507,0322 70,5212 255,0000 Februari 255,0000  620,0469 63,6966 811,3503 63,6966 255,0000 Maret 255,0000 85,8488 70,5212 270,3276 70,5212 255,0000 April 255,0000  271,4411 68,2464 458,1947 68,2464 255,0000
Bulan I n (m 3 ) O n (m 3 )
S n+1 (m 3 )  S n+1 Terjadi (m 3 )  Lebih yang dibuang (m 3 )  Keterangan Mei 255,0000  187,0810 70,5212 371,5597 70,5212 255,0000 Juni 255,0000  111,6531 68,2464 298,4067 68,2464 255,0000 Juli 255,0000 0,0000 70,5212 184,4788 70,5212 184,4788 Agustus 184,4788 0,0000 70,5212 113,9575 70,5212 113,9575 September  113,9575 0,0000 68,2464 45,7112 68,2464 45,7112 Oktober 45,7112 29,7742 70,5212 4,9641 70,5212 4,9641
Tabel 6. menunjukkan bahwa volume penampungan air hujan yang digunakan adalah 255 m 3 karena dianggap sudah efektif dalam menampung air hujan dalam 1 tahun, yang akan diletakkan dibawah permukaan tanah dengan ukuran 8,5 m × 8 m × 1,25 m dengan tinggi jagaan 0,25 m sebanyak 3 buah yang apabila air pada penampungan penuh, akan didistribusikan ke sumur resapan dan kemudian akan diserap ke tanah.

## Perhitungan Penghematan Air
Dengan jumlah air baku yang dapat dihemat sebanyak 830,3307 m 3 /tahun maka bila dihitung biayanya sesuai dengan simulasi tagihan rekening pada website resmi PAM JAYA, jumlah yang akan dapat dihemat adalah sebesar Rp899.201 per tahun.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dalam  skripsi  ini  dilakukan  analisis  untuk  mengetahui  potensi  penghematan  diterapkannya Rainwater  Harvesting System. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
3. Berdasarkan hasil perhitungan, maka didapat curah hujan harian rata-rata untuk yang tertinggi pada masa hujan sebesar 244,35 mm/bulan pada bulan februari dan terendah pada masa kemarau sebesar 0 mm/bulan pada bulan juli.
4. Berdasarkan perhitungan curah hujan harian rata-rata dan area tangkapan pada atap sebesar 2671,1268 m 2 , maka volume air hujan yang dapat ditampung pada bulan februari adalah 620,0469 m 3 sedangkan pada bulan juli adalah 0 m 3 . Maka diperlukan bak penampungan untuk menyimpan air dari musim hujan untuk digunakan pada musim kemarau.
5. Berdasarkan kebutuhan air menurut SNI 03-7065-2004, dengan kapasitas bangunan sebanyak 800 – 1000 orang didapat kebutuhan  air  bersih per  harinya  adalah  1,0714  m 3 /hari  sedangkan untuk  luas  area  pertamanan  sebesar 1023,45 m 2 didapat kebutuhan air bersih per harinya sebesar 1,02345 m 3 /hari. Sehingga kebutuhan air total perhari adalah 2,2748 m 3 /hari
6. Volume air untuk memenuhi air pada masa kemarau (juli – oktober) adalah 252,5115 m 3 yang akan di desain untuk pemenuhan kebutuhan air selama satu tahun.
7. Untuk menampung air hujan, dibutuhkan 3 buah bak beton yang ditanam dengan dimensi 8,5 m × 8 m × 1,25 m dengan tinggi jagaan 0,25 m dengan volume tampungan sebesar  255 m 3 lebih besar dari volume air kebutuhan pada bulan kemarau yaitu 252,5115 m 3 .
8. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, pemanenan air hujan di Gereja Kalvari Lubang buaya sebanyak Rp.899.201 per tahun.

## Saran
Dari hasil studi yang telah dilakukan, dapat disarankan sebagai berikut:
1. Sistem  pemanenan  air hujan  lebih  baik  direncanakan  dari awal  dan dibangun  bersamaan dengan  pembangunan gedung  agar  fungsinya  dapat  dimaksimalkan.  Ini  akan  mengurangi  biaya  konstruksi  dan  menghasilkan  lebih banyak penghematan.
2. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk membuat desain pemanenan air hujan dari atap menuju penampung air skala non domestik dengan menggunakan berbagai metode penyaringan air.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2005). Tata  Cara  Perencanaan  Sistem  Plambing  SNI  03-7065-2005. Badan Standardisasi Nasional.
European Environment Agency. (2021, May 11). Clean water is life, health, food,  leisure, energy…. Signals 2018 - Water is life . International  Organization  for  Standardization.  (2018).  Occupational  health  and  safety  management  systems— Requirements with guidance for use.
Kusuma, A. C., Pratiwi, N. W., & Ariska, N. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Populis Terhadap. Jurnal Analisis Hukum , 90-104. MLIT.  (2014,  Agustus  7). 2014  edition  of  Japan's  water  resources. Diambil  kembali  dari  MLIT: http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/mizukokudo_mizsei_fr2_000012.html
Putra, J., & Pranoto, W. A. (2019). ANALISIS POTENSI PENERAPAN SISTEM RAINWATER HARVESTING PADA KAMPUS I UNIVERSITAS TARUMANAGARA. Jurnal Mitra Teknik Sipil , 37-46. Rahardjo, P. N. (2007). Kajian Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Aplikasi Konsep Ecopark Pada Taman Kota. Jurnal Teknologi Lingkungan 8.2 . Rudianto,  A.  A.,  Kusumawardhani,  R.  A.,  &  Yuliasari,  I.  (2022).  RE-DESIGN  GEREJA  KATOLIK  PAROKI KALVARI LUBANG BUAYA DENGAN. LAKAR JURNAL ARSITEKTUR , 106-114. Susana, T. Y. (2012, Juni). ANALISA PEMANFAATAN  AIR HUJAN DENGAN MENGGUNAKAN  CISTERN SEBAGAI  ALTERNATIF  PERTAMANAN  PADA  GEDUNG  PERKANTORAN  BANK  INDONESIA. Depok, Jawa Barat, Indonesia.
Susilo,  D.  M.,  Sumarauw,  J.,  &  Hendratta,  L.  A.  (2017).  Analisis  Neraca  Air  Sungai  Tondano  dan  Optimalisasi Pemanfaatannya. Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol.7 No.3 , 920-935.
Tzanakakis, V. A., Paranychianakis, N. V., & Angelakis, A. N. (2020). Water Supply and Water Scarcity. Water 12 no.9 , 2347.