Sungkono, Indrawan Nugrahanto, Zulmy Faqihuddin Putera

## PEMASANGAN ALAT KONTROL KELEMBABAN PADA USAHA BUDIDAYA TANAMAN ANGGREK SKALA KECIL
Sungkono 1 , Indrawan Nugrahanto 2 , Zulmy Faqihuddin Putera 3
Politeknik Negeri Malang e-mail: sungkono@polinema.ac.id 1 , indrawan.nugrahanto@polinema.ac.id 2 , zulmy@polinema.ac.id 3

## ABSTRACT
The installation of this equipment can help control the humidity process for orchid cultivation in small-scale greenhouses by entering the humidity values that have been determined, with values of  60%, 70%, and 80%. After that, it is  processed  by  the  ESP32  as  the  controller  center,  then  the  LCD  (Liquid
Crystal  Display)  will  show  the  current  humidity  display,  then  the  sensor (SHT11)  will  read  the  humidity  value  if  the  humidity  setpoint  is  below  a predetermined value then the motor is on and the nozzle is working, humidity has reached the desired setpoint then the motor will turn off and the nozzle will stop. The goal to be achieved is to maintain the humidity of orchids in the  greenhouse  so  that  it  remains  stable  according  to  standards  and regulations, because in this greenhouse,  to maintain plant humidity is a very crucial  thing  for  orchid  cultivation  because  at  the  time  it  was  still  using human power manually with a water hose. We developed this tool to keep the humidity steady by using a nozzle that makes it a mist of water. By using a system that runs automatically, making it easier for business actors to use this tool and has time efficiency. In its installation, the tool is able to generate humidity through the nozzle using a reference to increase the hysteresis value in the control circuit and get an output that oscillates in the setting point area so that the humidity rises according to the setting point, this is because the water misting process in the test conditions cannot be immediately lost, thus affecting the test results.
Keywords: Greenhouse, ESP32, SHT11, Nozzle, Humidity
Pemasangan Alat Kontrol Kelembaban Pada Usaha Budidaya Tanaman Anggrek Skala Kecil

## ABSTRAK
Pemasangan alat  ini  dapat  membantu  proses  kontrol  kelembaban  budidaya anggrek  pada greenhouse skala  kecil  dengan  cara  memasukkan  nilai kelembaban yang sudah di tentukan dengan nilai 60%,70%, dan 80%. Setelah itu  diproses  oleh  ESP32  sebagai  pusat  kontroler,  kemudian  LCD (Liquid Crystal  Display )  akan  menunjukkan  tampilan kelembaban  saat  ini, selanjutnya  sensor  (SHT11)akan  membaca  nilai  kelembapaan  apabila setpoint kelembaban dibawah nilai yang sudah ditentukan maka maka motor nyala dan nozzle bekerja, apabila nilai kelembaban sudah mencapai setpoint yang  di  inginkan  maka  motor  akan  mati  dan nozzle akan  berhenti.  Tujuan yang  ingin  dicapai  adalah  untuk  menjaga  kelembaban  anggrek  pada greenhouse  agar  tetap  stabil  sesuai  dengan  standard  dan  ketentuan, dikarenakan  pada greenhouse ini  untuk  menjaga  kelembaban  tanaman menjadi  hal  yang  sangat  krusial  untuk  budidaya  anggrek  karena  pada  saat masih menggunakan tenaga manusia secara manual dengan selang air. Kami kembangkan  alat  ini  untuk  menjaga  kelembaban  agar  tetap  stabil  dengan menggunakan nozzle yang menjadikannya air kabut. Dengan menggunakan sistem  yang  berjalan  secara  otomatis  sehingga  memudahkan  bagi  pelaku usaha  untuk  menggunakan  alat  ini  serta  memiliki  efisiensi  waktu.  Dalam pemasangannya,  alat  mampu  menghasilkan  kelembaban  melalui nozzle menggunakan acuan peningkatan nilai histerisis pada rangkaian kontrol dan didapat hasil luaran yang berosilasi diarea setting point sehingga terkadang ada nilai error yang dapat ditoleransi, hal ini dikarenakan proses pengabutan air  dalam  kondisi  pengujian  tidak  dapat  langsung  hilang  sehingga mempengaruhi hasil pengujian.
Kata Kunci : Greenhouse, ESP32, SHT11, Nozzle, kelembaban

## A. PENDAHULUAN
Di  era  sekarang  banyak  orang  yang  minat  dengan  budidaya tanaman. Peminatnya baik itu di kalangan muda ataupun tua. Tanaman yang  sedang  trend  yaitu  tanaman  anggrek.  Tanaman  anggrek  juga memiliki banyak jenis diantaranya: anggrek dendrobium, anggrek bulan, anggrek  vanda,  anggrek  tebu,  anggrek  emas  kinabalu,  dan  lain-lain. Tanaman  anggrek  juga  banyak  yang  di  budidayakan  oleh  seorang

## Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Sungkono, Indrawan Nugrahanto, Zulmy Faqihuddin Putera
pengusaha.  Salah  satu  tempat  budidaya  anggrek  yaitu  di greenhouse , dimana pada greenhouse harus terkontrol untuk intensitas cahaya suhu, dan  kelembaban..  Anggrek  Vanda  3  warna  sebenarnya  cukup  mudah untuk dibudidayakan, namun demikian tetap membutuhkan keterampilan  dalam  proses  budidya.  Ada  beberapa  cara  yang  dapat dilakukan  untuk  memperbanyak  tanaman  anggrek  Vanda  Tricolor, namun  secara  garis  besar  perbanyakan  anggrek  Vanda  Tricolor dibedakan  menjadi  dua  cara,  yaitu  perbanyakan  generatif  dan perbanyakan  vegetatif.  Perbanyakan  generatif  pada  anggrek  Vanda Tricolor  ialah  dengan  menggunakan  biji.  Secara  alami  tempat penyebaran  biji  anggrek  Vanda  Tricolor ini  hanya  di  sekitar  akar  atau tempat  tumbuh  ketika  buah  terbelah  dan  biji-biji  bertebaran,  namun terkadang anggrek Vanda Tricolor bisa tumbuh di tempat yang agak jauh ketika  biji-biji  anggrek  Vanda  Tricolor  Indonesia  terbawa  oleh  angin, serangga,  atau  hewan  lainnya.  Biji  anggrek  Vanda  Tricolor  yang dihasilkan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk tumbuh sebagai bibit.  Sementara  itu  penyebaran  biji  dengan  teknologi  yang  cukup modern bisa dilakukan, seperti yang dilakukan di laboratorium khusus .
Perbanyakan  vegetatif  dilakukan  dengan  cara  megambil  bagian tanaman lalu menanamnya secara terpisah dari induknya. Perbanyakan ini dapat menghasilkan keturunan yang sifatnya sama dengan induknya. Beberapa  cara  perbanyakan  vegetatif  yang  biasa  dilakukan  ialah pemisahan  rumpun,  menggunakan  keiki  (anakan  yang  tumbuh  liar  di ujung umbi), menggunakan stek, dan kultur in vitro. Perbanyakan secara in  vitro  dapat  digunakan  untuk  perbanyakan  generatif  dan  juga perbanyakan vegetatif.
Pemasangan Alat Kontrol Kelembaban Pada Usaha Budidaya Tanaman Anggrek Skala Kecil
Perbanyakan  secara  kultur in  vitro dapat  menghasilkan  bibit anggrek  Vanda Tricolor dalam  jumlah  yang  lebih  banyak  dibanding perbanyakan dengan cara lain (Republika, 2003). Pada penelitian yang dilakukan oleh Dwiyani, dkk  yaitu penelitian tentang induksi kalus pada tanaman  anggrek  Vanda Tricolor Indonesia  untuk  upaya  penyediaan target transformasi melalui Agrobacterium Tumefaciens , hasil penelitian yang didapat menunjukkan perlakuan menggunakan eksplan batang dan medium  tanpa  sukrosa  memberikan  hasil  yang  lebih  baik  untuk pembentukan kalus secara kuantitatif maupun kualitatif.
Gambar 1 .

## Tanaman Anggrek Vanda
Greenhouse adalah  sebuah  bangunan  tempat  budidaya  tanaman dengan  pengaturan  beberapa  variable  di  dalamnya  agar  sesuai  dengan kebutuhan  tumbuh  kembang  tanaman  yang  di  inginkan. Greenhouse atapnya  terbuat  dari  paranet  yang  dapat  menyaring  sinar  ultraviolet, supaya  suhu  dan  kelembaban  dapat  terjaga.Dengan  melihat  kondisi  di

## Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Sungkono, Indrawan Nugrahanto, Zulmy Faqihuddin Putera
atas,  untuk  mempermudah  proses  pembersihan  maka  Pada  sebuah greenhouse ini kelembabannya masih sangat kurang karena banyaknya intensitas  cahaya  yang  masuk.  Maka  diperlukan  alat  penyemprot  yang berguna untuk menjaga kelembaban anggrek. Oleh karena itu, diberikan solusi  “Pemasangan  Alat  Kontrol  Kelembaban  Pada  Usaha  Budidaya Tanaman Anggrek Skala Kecil”.
.Dari  observasi  lapangan  yang  dilakukan  pada  mitra  yaitu “Anggrek Candi” milik ibu Lilik Maslichah yang beralamat di Jl. Candi Mendut  Utara  I/17  RT06  RW02  Kelurahan  Mojolangu  Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, untuk menjaga kelembaban ruang greenhouse dengan  nilai  rerata  antara  60%  -  80%  maka  di  lakukan  penyemprotan secara  manual  pada  waktu  tertentu  dikarenakan  cahaya  matahari  yang masuk ruang greenhouse dengan durasi lama menyebabkan kelembaban ideal bagi tanaman anggrek menurun.
Dari  permasalahan  tersebut  dalam  kegiatan  pengabdian masyarakat ini, maka akan dilakukan beberapa hal sebagai berikut:
a. Penyediaan alat kontrol kelembaban otomatis yang dapat operasikan sesuai  dengan  waktu  yang  di  butuhkan  dalam  menjaga  nilai kelembaban ruang greenhouse .
b. Pengaturan  volume  air  dan  posisi  peletakan  nozzle  yang  akan disemprotkan  sehingga  memiliki  daya  penyebaran  yang  maksimal dan efisien.
c. Melakukan  bimbingan  teknis  kepada  pegawai  sehingga  bisa melakukan operasi pada mesin kontrol kelembaban otomatis ini.
d. Menampilkan  nilai  presentase  kelembaban  pada  alat  tersebut  dan dapat  di  monitoring  berdasarkan  fluktuasi  kelembaban  pada  area greenhouse .
Pemasangan Alat Kontrol Kelembaban Pada Usaha Budidaya Tanaman Anggrek Skala Kecil

## B. PELAKSANAAN DAN METODE
Ada beberapa permasalahan yang muncul pada mitra PKM, yaitu permasalahan  pada  penggunaan  Teknologi  Elektronika  terutama otomatisasi mesin skala industri kecil diantara sebagai berikut:
➢ Dengan  penggunaan  mesin  pengatur  kelembaban  ini  tidak  lagi menngandalkan tenaga manusia dalam proses budidaya anggrek.
➢ Dengan  penggunaan  teknologi  kontrol  alat  ini  dapat  memudahkan proses  budidaya  anggrek  dan  dapat  dioperasikan  oleh  operator dengan mudah user friendly .
➢ Dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang ada di Politeknik Negeri Malang  khususnya  teknik  elektronika  kepada  masyarakat  pelaku usaha.
➢ Mewujudkan hubungan yang erat antara lembaga Politeknik Negeri Malang  dengan masyarakat,  khususnya  “Anggrek  Candi”  milik  Ibu Lililik Maslichah.
Untuk  mencapai  sasaran,  tahapan  yang  dilakukan  dalam  kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

## Studi Lapangan
Tahap  ini  ditujukan  untuk  mendapatkan  kebutuhan  dari  ibu  lilik Maslichah  selaku  pemilik  usaha “Anggrek  Candi” .  Pada  tahap  ini dilakukan wawancara dengan ibu lilik maslichah untuk mensinkronkan rencana pengabdian dan kebutuan yang diinginkan. Hasil dari tahap ini berupa kesepakatan alat dan monitoring serta evaluasi hasil.
Pembuatan alat dan desain kontrol
Sungkono, Indrawan Nugrahanto, Zulmy Faqihuddin Putera
➢ Pada tahap ini dilakukan studi pustaka untuk mencari referensi dalam melakukan pengaturan perangkat otomatisasi alat, serta merumuskan dan membuat materi bimbingan teknis sehingga dapat dioperasikan dengan baik oleh operator greenhouse .
➢ Pelaksanaan Pengaturan alat pembersih otomatis.
Pada tahap ini dilakukan pengaturan dan perangkaian dari perangkat- perangkat yang ada seperti kontroller, power supply, kalibrasi sensor dan  kontrol  nozzle  yang  berasal  dari  motor  AC  sehingga  dapat menyesuakan  dengan  waktu  dan  kapasitas  semprotan  air  yang  di inginkan.
➢ Pelaksanaan Bimbingan Teknis
Bimbingan  teknis  dilakukan  dengan  cara  presentasi  dan  praktek langsung.  Komunikasi  dua  arah  (interaksi  tanya  jawab)  dilakukan untuk memperdalam dan lebih menguasai materi.
➢ Evaluasi
Pada tahap ini dilakukan proses pengujian dari pelatihan yang telah dilakukan.  Hal  ini  dilakukan  dengan  menentukan  indikator keberhasilan  dan  mencocokkan  dengan  hasil  pelatihan  dan pemasangan alat yang telah dilaksanaknan.
Urutan metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditunjukkan pada Gambar 2.
Pemasangan Alat Kontrol Kelembaban Pada Usaha Budidaya Tanaman Anggrek Skala Kecil

## Gambar 2
Diagram Alir Kegiatan Pengabdian
Diagram  blok  alat  merupakan  salah  satu  hal  terpenting  dalam perencanaan alat, karena dari diagram blok inilah dapat diketahui cara kerja dari alat
Sungkono, Indrawan Nugrahanto, Zulmy Faqihuddin Putera
MULAI Observasi Desain hardware, sensor, modul dan wiring Desain Mekanik Desain Software A A Perakitan Mekanik Perakitan Hardware, pemasangan sensor, modul dan driver motor serta controller arduino Pembuatan software arduino B Hasil Uji coba BERHASIL GAGAL Perbaikan mekanik, kalibrasi, cek ulang software ANALISA PEMBUATAN LAPORAN Kesimpulan dan saran B SELESAI Analisa kebutuhan Observasi Gambar 3 Diagram Blok Sistem
Pada gambar 3 di atas merupakan diagram blok dari alat dimana masing-masing dijelaskan pada keterangan dibawah ini
1. Mulai,  mempersiapkan  segala  kebutuhan  pada  pengabdian masyarakat.
2. Observasi, Pengamatan objek yang sejauh ini masih manual dengan melihat langsung dan survey lokasi pengabdian.
3. Analisa dan kebutuhan, mendata apa kekurangan dari hasil observasi dan mendata kebutuhan alat apa yang perlu di persiapkan.
4. Desain hardware , sensor, dan rancangan wiring , membuat denah dan memperkirakan tata letak alat secara cermat dan rinci.
Pemasangan Alat Kontrol Kelembaban Pada Usaha Budidaya Tanaman Anggrek Skala Kecil
5. Desain  Sowfware  Arduino  untuk  esp  dan  Arduino  promini, merancang  alur  sofware  danmengumpulkan  data  untuk  keperluan desain rencana sofware yang akan diterapkan.
6. Perakitan  hardware,  merakit  komponen,  pemasangan  sensor  dan controller pada mekanik.
7. Pembuatan  software,  merangkai  software  tiap  sensor  dan keseluruhan, kalibrasi sensor melalui software arduino.
8. Hasil dan pengujian alat, Setelah alat jadi, alat harus di uji kinerja dan efisiensi dari alat tersebut.
9. Apakah alat berjalan baik tanpa kendala ?, jika ada kendala dilakukan perbaikan, kalibrasi dan pengecekan hingga bekerja normal. Setelah pengujian alat, akan mendapatkan hasil yaitu alat berjalan baik atau tidak.
10. Analisa, melakukan anlisa terhadap alat untuk bahan pengujian.
11. Pengerjaan  laporan,  melakukan  pengujian  dan  mencatat  hasil  serta analisa alat yang sudah selesai dalam bentuk laporan.
12. Kesimpulan  dan  saran,  Hasil  dari  penelitian  yang  mencakup  semua aktivitas  penelitian  dan  saran  untuk  pengembangan  atau  perbaikan kedepan.Selesai

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  pengujian  keseluruhan  dan  pemasangan  alat  ini  pada greenhouse, alat ditempatkan pada real plant yaitu bertempat di lokasi rumah  anggrek  candi  kota  malang  milik  ibu  lilik  maslichah.  Dalam pengujian ini box alat ditempatkan didekat pompa dan colokan listrik, sementara  sensor  yang  menggunakan  kabel RS485 sepanjang  10meter

## Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Sungkono, Indrawan Nugrahanto, Zulmy Faqihuddin Putera
ditempatkan  digantung  ditengah  area  plant  sebagaimana  ditunjukkan pada gambar 4 berikut:
Gambar 4.
Penempatan pengujian alat pada greenhouse
Pada  saat  pertama  kali  alat  dinyalakan  kondisi  suhu dilokasi  masih  menunjukkan  suhu  29,6 o Celcius,  dengan  kelembaban terbaca  75.7  %RH,  namun  pada humidity  meter sebagai  pembanding terbaca  suhu  29,5 o Celcius  dan  karena  pada humidity meter  ini  baru dinyalakan,  dibutuhkan  waktu  lama  agar  kelembaban  muncul  pada display LCD.  Pengujian  ini  dilakukan  pada  jam  9:15  sebagaimana terlihat pada gambar 4.
Pada  pengujian  selanjutnya  adalah  pengujian  sistem  dengan seting  kelembaban  60%  sehingga  pada  saat  tersebut  tombol  SET60 ditekan agar system masuk pada seting kelembaban 60%. Saat tombol ditekan. Adapun hasil pengujian ditampilkan pada gambar 5
Pemasangan Alat Kontrol Kelembaban Pada Usaha Budidaya Tanaman Anggrek Skala Kecil

## Gambar 5.
pengujian setting 60% RH
Pada  kondisi  seting  60%  karena  kondisi  saat  pengujian  yang sedang  berlangsung  didapat  kelembaban  59,6  %  maka  motor  pompa pengkabut  langsung  menyala  dan  menyemburkan  butiran  air  sehingga secara bertahap didalam ruangan rumah anggrek berangsur angsur suhu mulai turun dan kelembaban mulai naik. Saat kelembaban mencapai atau melebih  nilai  seting  60%  maka  pompa  akan  mati  sebagaimana ditunjukkan pada hasil pengujian pada gambar 6
Gambar 6.

## Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Sungkono, Indrawan Nugrahanto, Zulmy Faqihuddin Putera
pengujian seting 60% RH Pada  pengujian  ini  kelembaban  tercapai dan  pompa mati  setelah berada diatas 62%. Karena pada sistem dilengkapi dengan histerisis 2% maka  pompa  akan  mati  saat  mencapai  60%  +  2%  dan  kemudian  saat kelembaban turun dibawah 60% – 2% sebagai seting, maka pompa akan menyala  kembali  saat  kelembaban  mencapai  58%,  sementara  saat kelembaban  berada  di  area  58%  hingga  62%  akan  mengikuti  kondisi terakhir  kondisi  pompa.  Dalam  pengujian  dengan  seting  60%  dan histerisis sebesar 2% ini alat bekerja dengan baik. Pengujian selanjutnya dilakukan dengan seting 70% dan didapat hasil sebagaimana gambar 7:
Gambar 7.
pengujian seting 70% RH
Pada  pengujian  dengan  seting  70%,  pompa  menyala  pada  saat kelembaban  terbaca  dibawah  70%  dan  beberapa  menit  kemudian kelembaban  naik  bersamaan  dengan  semakin  banyaknya  semburan  air pada  pompa  yang  mengkabut  diruangan.  Saat  kelembaban  mencapai 72% pompa mati. Pompa menyala lagi saat kelembaban dibawah seting point dan menyentuh nilai 68% dimana histerisis yang digunakan adalah
Pemasangan Alat Kontrol Kelembaban Pada Usaha Budidaya Tanaman Anggrek Skala Kecil
2%  sehingga  pada  seting  70%  sistem  bekerja  mempertahankan  suhu pada area 68% hingga 72%.
Pengujian  terakhir  adalah  menggunakan  seting  80%.  Dengan menekan  tombol  SET80  maka  alat  langsung  bekerja  dan  pompa  ON dibawah nilai 80% kelembaban. Pompa mati pada kondisi kelembaban mencapai 82% dan akan menyala lagi saat kelembaban turun pada nilai 78%. Cara kerja pada seting 80% ini sama dengan seting 60% dan 70% hanya  saja  perbedaannya  adalah  kabut  yang  dihasilkan  dari  pengujian 80%  lebih  banyak  dan  pompa  lebih  lama  menyala.  Adapun  hasil pengujian pada seting 80% didapat sebagaimana gambar 8:
Gambar 8.
pengujian seting 80% RH

## D. KESIMPULAN
Dari  hasil  pembahasan  dan  hasil  pengujian  sistem  dapat  dibuat kesimpulan, yaitu: SHT 11 sebagai sensor kelembaban yang dirancang mampu  melakukan  pembacaaan  suhu  dan  kelembaban  dengan  selisih pengukuran ±0,5 o Celcius pada suhu dan 5% pada kelembaban terhadap alat ukur pembanding. Sehingga daalam pengujian kesiapan alat mampu

## Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Sungkono, Indrawan Nugrahanto, Zulmy Faqihuddin Putera
menghasilkan  kelembaban  melalui  pompa  pengkabut  menggunakan metode  histerisis  pada  pengontrolan  ON  OFF  sebesar  2%  dan  didapat hasil output yang berosilasi diarea setting point. Dengan penggunaan alat ini  kelembaban  naik  sesuai  seting  point, karena  proses  pengabutan  air dalam  kondisi  pengujian  tidak  dapat  langsung  hilang  sehingga mempengaruhi hasil pengujian. Secara keseluruhan alat sangat dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha
Pemasangan Alat Kontrol Kelembaban Pada Usaha Budidaya Tanaman Anggrek Skala Kecil

## DAFTAR PUSTAKA

## Ayub S. Parnata,. “Panduan Budidaya Dan Perawatan Anggrek”, Agromedia
Pustaka, 2005
Dwiyani,.  R.  2013. Induksi  Kalus  pada  Tanaman  Anggrek  Vanda  tricolor Lindl.  Var.  Suavis  Upaya  Penyediaan  Target  Transformasi  Melalui Argobacterium tumefaciens . Jurnal Agrotropika. 18(2) 73-76.
Haidar, Muhammad. 2014. Rancang Bangun Alat Pengendali Kelembaban Tanah  Buah  Tin  menggunakan  Mikrokontroler  AVR .  Diploma  III.
Palembang :Politeknik Negeri Sriwijaya.
Hakim,  Zainal,  Imamul  Muttaqin,  and  Mudarris  Mudarris.  "Revitalisasi Jembatan  Desa  sebagai  Akses  Aktivitas  Perekonomian  Desa Bangpindah Kecamatan Galis Bangkalan." Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1.1 (2020): 38-48.
Nuswantara,  Dekita.2017. Desain  Sistem  Monitoring  Pengontrolan  Suhu,
Kelembaban  dan  Sirkulasi  Air  Otomatis  Pada  Tanaman  Anggrek Hidroponik  Berbasis  Arduino  Uno .  Jurusan  Teknik  Elektro,  Jember:
Universitas Muhammadiyah Jember
Ramdhani, MohAbabiel.2016. Alat Pengontrol Suhu dan Kelembaban pada Budidaya  Tanaman  Anggrek  Menggunakan  Kontroler  PID  Berbasis Arduino Mega 2560. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Seto,  A.,  Arifin,  Z.  and  Maharani,  S.2015.  “Rancang  Bangun  Sistem
Pengendali  Suhu  dan  Kelembaban  pada  Miniatur  Greenhouse menggunakan  Mikrokontroler  Atmega  8”,  Prosiding  Seminar  Tugas Akhir FMIPA UNMUL Samarinda
Syadza,  Oisthina.2018. Pengontrolan  dan  Monitroring  Prototype  Green House  Menggunakan  Mikrokontroller  dan  Firebase :  Telkom university

## Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Sungkono, Indrawan Nugrahanto, Zulmy Faqihuddin Putera
Trihandoko,  M.  F.  2015. Penggunaan  Sensor  SHT11  sebagai  Pendeteksi Suhu  Ruang  Inkubator  Penetas  Telur  Disertation ,  Dept.  Electrical Engineering., Jakarta : State Polytechnic.
Widodo, Ira Niken. 2013. Prototype Alat Pengontrol dan Monitoring Suhu Serrta Kelembaban Pada Ruang Budidaya Jamur Tiram . Diploma III.
Palembang : Politeknik Negeri Sriwijaya.
Wiyanto,  Ari.2018. Otomatisasi  Alat  Penyemprot  Tanaman  Anggrek Otomatis Berdasarkan Kondisi Suhu Dan Kelembaban, Jurusan Sistem Komputer. Balitar : Universitas Islam Balitar