## ANALISIS JARINGAN PERPIPAAN DISTRIBUSI AIR BERSIH DENGAN PROGRAM WATERCAD DAERAH LAYANAN KOTABARU KECAMATAN MARTAPURA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Amelia Rajela*, Robi Sahbar** *Dosen Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas IBA *Dosen Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas IBA email : ameliarajela@iba.ac.id

## ABSTRAK
Tingkat  pemakaian  air  per  orang  sangat  bervariasi  antara  suatu  daerah  dengan  daerah  lainnya,  sehingga secara  keseluruhan  penggunaan  air  dalam  suatu  sistem  penyediaan  air  minum  juga  akan  bervariasi. Bervariasinya pemakaian air ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: iklim, standar hidup, aktivitas masyarakat, tingkat sosial dan ekonomi dan pola serta kebiasaan masyarakat dan hari libur. Hasil proyeksi penduduk  untuk  daerah  layanan  Ibukota  Kabupaten  Martapura  pada  tahun  2020  yaitu  46.776  jiwa, sedangkan untuk proyeksi kebutuhan pada tahun 2025 sebesar 51.015 Jiwa dan tahun 2035 sebesar 60.679 jiwa. Hasil perhitungan kebutuhan air pada tahun 2035 adalah 110,87 lt/dtk, kebutuhan maksimum 121,96 lt/dtk, dan kebutuhan total pada jam puncak adalah 194,02 lt/dtk. Dari simulasi untuk pengembagan sistem jaringan  distribusi  air  bersih  didapatkan  kondisi  hidrolis  debit  50  lt/dtk  untuk  beberapa  daerah  prioritas layanan  di  Kecamatan  Martapura,  khusunya  Desa  Kota  Baru,  dengan  tekanan  pompa  61,29  m  dan direncanalan dengan menggunakan jaringan pipa HDPE diameter 6 Inc.
Kata Kunci: Jaringan Perpipaan, standar kebutuhan air bersih, proyek, unit air baku, WaterCAD

## 1. PENDAHULUAN
Sebagai salah satu wilayah penyangga bagi pengembangan Desa Kota Baru Kecamatan Martapura. Kecamatan  Martapura menjadi  daerah dengan perkembangan yang sangat   pesat baik    di    bidang    permukiman,    perdagangan    dan    industri.    Pesat  pertumbuhan  tersebut memberikan dampak meningkatnya berbagai kebutuhan pokok, termasuk kebutuhan air minum yang merupakan salah satu kebutuhan utama manusia. Pemenuhan akan kebutuhan air minum yang memenuhi syarat kesehatan akan memberikan pengaruh kepada peningkatan kualitas hidup manusia
Sebagai  penyelenggara  SPAM,  sarana  yang  dikelola  oleh  PDAM  Way  Komering Kabupaten OKU Timur belum mampu untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat perkotaan secara  menyeluruh,  ditambah  dengan  laju  pertambahan   penduduk perkotaan yang demikian pesat    serta  aktivitas  perkotaan  yang  tinggi    sehingga  pelayanan  air  bersih  perkotaan  yang dikelola PDAM tidak dapat  dinikmati  oleh sebagian besar masyarakat baik dari segi kualitas maupun  kuatintas.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  PDAM  Way  Komering  berencana  untuk melakukan perluasan akses penduduk untuk memperoleh air minum dengan cara membangun SPAM pada wilayah yang belum memperoleh pelayanan.
aaaHal  itulah  yang  mendasari  penulis  untuk  melakukan  penelitian  ini  yaitu  dengan mengkaji  dan  menganalisis  rencana  pengembangan  jaringan  perpipaan  distribusi  air  bersih daerah layanan Desa Kota Baru Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur.

## 1.1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu kajian yang bersifat terperinci dari segi rancang bangun mengenai sistem penyediaan air bersih yang juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan didalam pelaksanaan kegiatan pada tahap pengembangan

## 1.2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian di Desa Kota Baru Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur Provinsu Sumatera seperti ditunjuk pada gambar 1.1 di bawah ini,
Gambar 1.1.  Lokasi penelitian kajian jaringan pipa air bersih

## 2. LANDASAN TEORI

## 2.1. Standar Kebutuhan Air
Tingkat  pemakaian  air  per  orang  sangat  bervariasi  antara  suatu  daerah  dengan  daerah lainnya, sehingga secara keseluruhan penggunaan air dalam suatu sistem penyediaan air minum juga  akan  bervariasi.  Bervariasinya  pemakaian  air  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  antara lain:
• Iklim,
• Standar hidup,
• Aktivitas masyarakat,
• Tingkat sosial dan ekonomi,
• Pola serta kebiasaan masyarakat dan hari libur.
Berhubungan dengan fluktuasi pemakaian air ini, terdapat tiga macam pengertian, yaitu: a.  Kebutuhan rata-rata
Pemakaian air rata-rata dalam satu hari adalah pemakaian air dalam setahun dibagi dengan 365 hari.
b.  Kebutuhan maksimum (Qmax)
Fluktuasi pemakaian air dari hari ke hari dalam satu tahun sangat bervariasi dan terdapat satu hari dimana pemakaian air lebih besar dibandingkan dengan hari lainnya. Kebutuhan air pada hari maksimum digunakan sebagai dasar perencanaan untuk menghitung kapasitas bangunan penangkap air, perpipaan transmisi dan Instalasi Pengolahan Air (IPA). Faktor hari maksimum (fm) berkisar antara 1,1 sampai 1,5 (Lampiran III Permen PU NO. 18 Tahun 2007).
c.  Kebutuhan Puncak (Qpeak)
Faktor jam puncak (fp) adalah suatu kondisi dimana pemakaian air pada jam tersebut mencapai maksimum.  Faktor  jam  puncak  biasanya  dipengaruhi  oleh  jumlah  penduduk  dan  tingkat perkembangan  kota,  dimana  semakin  besar  jumlah  penduduknya  semakin  beraneka  ragam
aktivitas penduduknya. Dengan bertambahnya aktivitas penduduk, maka fluktuasi pemakian air semakin kecil.
Kebutuhan air ditentukan berdasarkan: a.  Proyeksi penduduk
Proyeksi penduduk harus dilakukan untuk interval 5 tahun selama periode perencanaan b.  Pemakaian air (l/o/h)
Laju pemakaian air diproyeksikan setiap interval 5 tahun c.  Ketersediaan air
Perkiraan kebutuhan air hanya didasarkan pada data sekunder sosial ekonomi dan kebutuhan air diklasifikasikan berdasarkan aktifitas perkotaan atau masyarakat

## 2.2. Kebutuhan Domestik
Merupakan  kebutuhan  air  yang  berasal  dari  rumah  tangga  dan  sosial.  Standar  konsumsi pemakaian domestik ditentukan berdasarkan rata-rata pemakaian air perhari yang diperlukan oleh setiap orang. Standar konsumsi pemakaian air domestik dapat dilihat dari tabel berikut.
Tabel. 2.1. Tingkat Konsumsi/Pemakaian Air Rumah Tangga Sesuai Kategori Kota
No. Kategori Kota Jumlah Penduduk Sistem Tingkat Pemakaian Air (liter) 1 Kota Metropolitan >1.000.000 Non Standar 190 2 Kota Besar 500.000 – 1.000.000 Non Standar 170 3 Kota Sedang 100.000 – 500.000 Non Standar 150 4 Kota Kecil 20.000 – 100.000 Standar BNA 130 5 Kota Kecamatan <20.000 Standar IKK 100 6 Kota Pusat Pertumbuhan <3.000 Standar DPP 60
Sumber: SK-SNI Air Minum 2001
Kebutuhan  air  untuk  rumah  tangga  (domestik)  dihitung  berdasarkan  jumlah  penduduk tahun perencanaan. Kebutuhan air minum untuk daerah domestik ini dilayani dengan sambungan rumah  (SR)  dan  hidran  umum  (HU).  Kebutuhan  air  minum  untuk  daerah  domestik  ini  dapat dihitung berdasarkan persamaan berikut:
Kebutuhan air = % pelayanan x a x b ........................................................................(Pers. 1)
Dimana : a = jumlah pemakaian air (liter/orang/hari) b = jumlah penduduk daerah pelayanan (jiwa)

## 2.3. Kebutuhan Non Domestik
Kegiatan  non  domestik  adalah  kegiatan  penunjang  kota  terdiri  dari  kegiatan  komersil berupa  industri,  perkantoran,  perniagaan  dan  kegiatan  sosial  seperti  sekolah,  rumah  sakit  dan tempat ibadah. Penentuan kebutuhan air non domestik didasarkan pada faktor jumlah penduduk pendukung  dan  jumlah  unit  fasilitas  yang  dimaksud.  Fasilitas  perkotaan  tersebut  antara  lain adalah fasilitas umum, industri dan komersil. Perhitungan kebutuhan air non domestik di Kota Prabumulih diasumsikan sebesar 15-20%.

## 2.4. Unit Air Baku
Unit  air  baku  dapat  terdiri  dari  bangunan  penampungan  air,  bangunan  pengambilan /penyadapan,  alat  pengukuran  dan  peralatan  pemantauan,  sistem  pengadaan,  dan/atau  sarana pembawa serta perlengkapannya. Unit air baku merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.
Kebutuhan air baku berdasarkan :
a. Proyeksi  penduduk,  harus  dilakukan  untuk  interval  5  tahun  selama  periode  perencanaan untuk perhitungan kebutuhan domestik
b. Identifikasi jenis penggunaan non-domestik sesuai RSNI T-01-2003 butir 5.2 tentang Tata Cara Perencanaan Plambing
c. Pemakaian air untuk setiap jenis penggunaan sesuai RSNI T-01-2003 butir 5.2 tentang Tata Cara Perencanaan Plambing
d. Perhitungan kebutuhan air domestik dan non-domestik berdasarkan perhitungan butir a, b dan c
e. Kehilangan  air  fisik/teknis maksimal  15%  dengan  komponen  utama  penyebab  kehilangan atau kebocoran air sebagai berikut:
• Kebocoran pada pipa transmisi dan pipa induk
• Kebocoran dan luapan pada tangki reservoir
• Kebocoran pada pipa dinas hingga meter pelanggan
Sedangkan  kehilangan  nonteknis  dan  konsumsi  resmi  tak  berekening  diminiminalkan hingga mendekati nol.
Kebutuhan  air  baku  rata-rata  dihitung  berdasarkan  jumlah  perhitungan  kebutuhan  air domestik,  non  domestik  dan  air  tak  berekening.  Rencana  alokasi  air  baku  dihitung  130%  dari kebutuhan air baku rata-rata.

## Ketentuan Teknis
1. Air Baku
Sumber air yang dapat digunakan sebagai sumber air baku meliputi: mata air, air tanah, air permukaan dan air hujan.
2. Dasar-Dasar Perencanaan Bangunan Pengambilan Air Baku :
a) Survei  dan  identifikasi  sumber  air  baku,  mengenai  :  mata  air,  debit,  kualitas  air, pemanfaatan.
b) Perhitungan debit sumber air baku
1. Pengukuran debit mata air, menggunakan:
a. Pengukuran debit dengan pelimpah.
Alat ukur pelimpah yang dapat digunakan. Alat ukur Thomson berbentuk V dengan sudut celah 30º, 45º, 60º, 90º. Alat ukur Thomson sudut celah 90º dengan rumus:
Q   =   1,417. H 3/2 ...........................................................................(Pers. 2) dimana: Q = debit aliran (m³/detik) H = tinggi muka air dari ambang
1,417  = konstanta konversi waktu (perdetik)
b. Penampung  dan  pengukuran  volume  air  dengan  mengukur  lamanya  (t)  air mengisi penampungan air yang mempunyai volume tertentu:
𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡 𝑎𝑖𝑟 (𝑄) = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡 (𝐿 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 ⁄ ) ........................................Pers. 3)
Dengan mengukur perubahan tinggi muka air (H) dalam penampangan yang mempunyai luas tertentu (A) dalam jangka waktu tertentu maka dapat dihitung:
𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡 𝑎𝑖𝑟 (𝑄) = 𝐻 𝑥 𝐴 𝑡 (𝐿 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 ⁄ ) .......................................Pers. 3)
2. Potensi Air Tanah
a) Perkiraan potensi air tanah dangkal dapat diperoleh melalui survei terhadap 10 buah sumur gali yang bisa mewakili kondisi air tanah dangkal di desa tersebut.
b) Perkiraan potensi sumur tanah dalam dapat diperoleh informasi data dari instansi terkait, meliputi: kedalaman sumur, kualitas air dan kuantitas serta konstruksinya.
3. Perhitungan debit air permukaan terdiri dari: Pengukuran debit sungai dilakukan dengan mengukur luas potongan melintang penampang basah sungai dan kecepatan rata-rata alirannya, dengan rumus: 𝑄 = 𝑉. 𝐴 ..............................................(Pers. 4.a) 𝑉 = 𝐶. √𝑅. 𝑆 .............................................(Pers. 4.b) 𝐶 = 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝐶ℎ𝑒𝑧𝑦 = 157,6 1 + 𝑚 √𝑅 ...............................................Pers. 4.c) Dimana: Q = debit (m³/detik) A = luas penampang basah (m²)
R = jari-jari hidrolik (m) S = Kemiringan/slope m= koefisiesn Bazin Selain pengukuran perlu diperoleh data-data lain dan informasi yang dapat diperoleh dari penduduk. Data-data yang diperlukan meliputi debit aliran, pemanfaatan sungai, tinggi muka air minimum dan tinggi muka air maksimum.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Adapun langkah-langkah yang dilakuakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Gambar 3.1. Diagram Alur Penelitian

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Proyeksi Perkembangan Penduduk
Tabel. 4.1. Jumlah penduduk kabupaten OKU Timur Tahun 2004-2013
No. Tahun Jumlah Penduduk (jiwa) Pertumbuhan Pnduduk (%) 1 2004 547,995 2 2005 556,631 1,55 3 2006 564,824 1,45 4 2007 576,699 2,06 5 2008 584,834 1,39 6 2009 590,092 0,89 7 2010 609,715 3,22 8 2011 619,46 1,57 9 2012 628,827 1,49 10 2013 642,200 2,08 Rata-rata 1,75
Sumber: Martapura Dalam Angka 2004 s.d. 2009 (RTRW Kab. OKU Timur 2012-2022)
Metoda proyeksi penduduk yang umum digunakan dlm melakukan perhitungan adalah : a. Metoda Arimetika
b. Metoda Geometrik
c. Metoda Regresi Linier
d. Metoda Regresi Logaritmik
Dengan ke empat metoda tersebut dilakukan pendekatan terhadap jumlah penduduk yang sebenarnya dengan melihat grafik perhitungan penduduk kebelakang/mundur (dengan data dasar penduduk  alamiah),  untuk  setiap  metoda  yang  dibandingkan  terhadap  jumlah  penduduk sebenarnya.  Metoda  yang  mempunyai  nilai  standar  deviasi  yang  paling  kecil  dan  koefisien korelasi dengan nilai mendekati angka satu dipilih sebagai metoda proyeksi penduduk terpilih
Tabel. 4.2. Proyeksi Penduduk IKK Martapura 2014-2035
No.  DESA / KELURAHAN Jumlah 2015 2020 2025 2030 2035 1 Bukit Sari 2.035 2.220 2.421 2.640 2.880 2 Dusun Martapura 3.710 4.046 4.412 4.812 5.248 3 Keromongan 2.860 3.119 3.401 3.709 4.046 4 Kota Baru 5.304 5.784 6.309 6.880 7.504 5 Kota Baru Barat 3.590 3.916 4.271 4.658 5.080 6 Paku Sengkunyit 5.788 6.313 6.885 7.509 8.189 7 Pasar Martapura 3.112 3.394 3.702 4.037 4.403 8 Sungai Tuha Jaya 3.586 3.911 4.266 4.652 5.074 9 Tanjung Kemala 3.369 3.674 4.007 4.370 4.766 10 Tanjung Kemala Barat 985 1.074 1.171 1.277 1.393 11 Terukis Rahayu 5.066 5.525 6.025 6.571 7.167 12 Veteran Jaya 3.485 3.801 4.145 4.521 4.930 Jumlah Total  42.890  46.776  51.015  55.638  60.679

## 4.2. Proyeksi Kebutuhan Air
Perencanaan  Kebutuhan  Air  merupakan  salah  satu  tahap  awal  dan  mendasar  dalam perencanaan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum  agar  investasi  yang  disediakan  sesuai  kebutuhan.
Kegiatan  perencanaan  kebutuhan  air  terdiri  dari  kegiatan  Analisa  Kependudukan  dan  Analisa Kebutuhan Air.
Beberapa asumsi dan kriteria yang digunakan adalah adalah:
a. Konsumsi Pemakaian air
Konsumsi Pemakaian air untuk sambungan rumah dibedakan berdasarkan sistem yang akan diterapkan, yaitu sistem Ibukota Kabupaten, Sistem Ibukota Kecamatan dan sistem perdesaan yang  diperkirakan  mengalami  peningkatan  sesuai  peningkatan sosial  ekonomi  masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel. 4.3.  Konsumsi Pemakaian air Kabupaten OKU Timur
Periode Sistem Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan Perdesaan 2015 – 2020 100 90 60 2021 – 2025 100 90 70 2026 – 2030 110 100 80 2031 – 2035 120 110 80 Sumber: Hasil Analisa

## b. Kehilangan Air
Kehilangan air sistem eksisting saat ini, masih cukup tinggi namun demikian akurasi nilai kehilangan air tidak dapat ditentukan karena tidak adanya meter air unit produksi dan bebul tersedia data kubikasi pencatatan penjualan air. Diperkirakan tingkat kehilangan air melebihi 30%. Diharapkan pada periode 2015-2020 tingkat kehilangan air berada pada kisaran 25%, selanjutnya setiap periode mangalami penurunan sehingga periode 2021-2025 sebesar 27%, periode 2026-2030 sebesar 29% dan periode 2031-2035 menurun sesuai standar perencanaan menjadi 30%.
Tabel. 4.4. Proyeksi Kebutuhan Air Minum
NO URAIAN SATUAN PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM PERTAHUN 2015 2020 2025 2030 2035 1 Jumlah Penduduk Jiwa 42.890 46.776 51.015 55.638 60.679 Persentase Pelayanan % 14,32 42 57 72 85 Pendudk Terlayani Jiwa 6.142 19.646 29.078 40.059 51.577 2 Sambungan Rumah (SR) - Persen SR % 90 90 93 95 95 - Jml.Penduduk SR Terlayani Jiwa 5.528 17.681 27.043 38.056 48.999 - Jiwa/Unit SR Jiwa/Unit 5 5 5 5 5 - Jumlah SR Unit 1.106 3.536 5.409 7.611 9.800 - Tambahan SR Pertahun Unit 1.106 309 427 443 395 - Kebutuhan Air L/Org/hr 100 100 110 120 120 - Debit (Q) SR Ltr/dtk 6,4 20,46 34,43 52,86 68,05 3 Hidran Umum (HU) - Persen Hidran Umum % 10 10 7 5 5 - Jml.Penduduk Terlayani HU Jiwa 614 1.965 2.035 2.003 2.579 - Jiwa/Unit HU Jiwa/Unit 50 50 50 50 50 - Jumlah HU Unit 12 39 41 40 52 - Kebutuhan Air L/Org/hr 30 30 30 30 30 - Debit (Q) SR Ltr/dtk 0,21 0,68 0,71 0,7 0,9 4 Total Kebutuhan Domestik 6,61 21,15 35,14 53,55 68,95
NO URAIAN SATUAN PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM PERTAHUN 2015 2020 2025 2030 2035 5 Kebutuhan Non Domestik (ND) - Persentase % 20 20 20 20 20 - Debit (Q) ND Ltr/dtk 1,32 4,23 7,03 10,71 13,79 6 Keb.Domestik + ND Ltr/dtk 7,93 25,38 42,16 64,26 82,74 7 Kehilangan Air % 60,78 30 33 34 34 Ltr/dtk 4,82 7,61 13,91 21,85 28,13 8 Kebutuhan Air Rata-rata Ltr/dtk 12,75 32,99 56,08 86,11 110,87 Faktor 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 9 Kebutuhan Air Maksimum Ltr/dtk 14,03 36,29 61,69 94,72 121,96 m3/hari 1.212,23 3.135,26 5.329,63 8.183,93 10.537,08 Faktor 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 10 Kebutuhan Air Jam Puncak Ltr/dtk 22,32 57,73 98,14 150,69 194,02 m3/hari 1.928,54 4.987,92 8.478,96 13.019,89 16.763,54

## 4.3. Rencana Pengembangan
Sistem  Ibukota  Kabupaten  Martapura  direncanakan  melayani  Wilayah  Perkotaan Martapura  dan  daerah-daerah  lainnya  di  wilayah  Kecamatan  Martapura.  Rencana  daerah pelayanan sistem Ibukota Kabupaten adalah Desa Bukit Sari, Kelurahan Dusun Martapura, Desa Keromongan,  Kelurahan  Kota  Baru,  Kelurahan  Kota  Baru  Barat,  Kelurahan  Paku  Sengkuyit, KelurahanPasar  Martapura,  Sungai  Tuha,  Desa Tanjung  Kemala,  Desa Tanjung  Kemala  Barat dan  Kelurahan  serta  Veteran  Jaya  dan  Desa    Terukis  Rahayu.  Jumlah  penduduk  administratif daerah pelayanan adalah sebanyak 42.890 jiwa.
Sistem  Ibukota  Kabupaten  merupakan  sistem  yang  masih  berfungsi.  Rencana pengembangan  SPAM  Ibukota  Kabupaten  ini  dengan  memperhatikan  permasalahan  kondisi eksisting  terutama  kehilangan  yang  cukup  tinggi,  kontinuitas  pelayanan  yang  belum  optimal, kualitas air distribusi, tekanan air yang rendah dan sebagainya.
Dengan demikian pengembangan SPAM Ibukota Kabupaten, akan dilakukan dengan strategi:
1.  Kegiatan optimalisasi dan rehabilitasi sistem adalah upaya peningkatan pelayanan sistem penyediaan air minum Ibukota Kabupaten Martapura dengan tujuan untuk menurunkan tingkat  kehilangan  air,  meningkatkan  kontinuitas  atau  jam  pelayanan,  meningkatkan kualitas air distribusi dan meningkatkan tekanan air di sambungan pelanggan.
2.  Kegiatan  Pengembangan  SPAM  adalah  upaya  peningkatan  pelayanan  SPAM  Ibukota Kabupaten  yang  dilakukan  dengan  membangun  sistem  SPAM  baru  mulai dari unit  air baku,  unit  transmisi  air  baku,  unit  produksi,  jaringan  distribusi  air  dan  unit  pelayanan baik untuk memenuhi pelayanan air non domestik khususnya kawasan pemerintahan di Ibukota Kabupaten Martapura dan kebutuhan domestik.
Berdasarkan tahapan kegiatannya, pengembangan SPAM Ibukota Kabupaten Maratapura dapat dibagi dalam pentahapan yaitu:
•  Tahap I (2015-2020)
Kegiatan tahap I Tahun 2015 – 2020 terdiri dari dari dua fase yaitu fase 1 yang merupakan program mendesak dan fase 2 yang merupakan program jangka pendek. Kegiatan program mendesak  berupa  optimalisasi  dan  rehabilitasi  sistem  eksisting  yang  bertujuan  untuk mengoptimalkan  dan  meningkatkan  cakupan  pelayanan  sampai  42  %  diakhir  tahun  2020. Kegiatan yang dilakukan pada tahap I fase 1 (2016-2017) meliputi:
a)  Perencanaan optimalisasi sistem yang ada yaitu studi perbaikan sistem jaringan perpipaan transmisi dan distribusi untuk menekan tingkat kebocoran air (2016).
b)  Kegiatan pemasangan meter induk produksi, meter zona pelayanan (Distrik Meter Area) dan penggantian meter air pelanggan (2017).
c)  Kegiatan  optimalisasi  Sistem  Penyediaan  Air  Minum  (SPAM)  wilayah  pelayanan Ibukota  Kabupaten  Maratapura  berupa  pemasangan  jaringan  perpipaan  baru  dan pemasangan sambungan baru (2017).
Sedangkan  kegiatan  tahap  I  fase  2  Tahun  2018–2020  merupakan  program  jangka pengembangan  sistem  penyediaan  air  minum  IKK  Martapura  yang  bertujuan  untuk melaksanakan pengembangan pelayanan mulai dari air baku sampai unit pelayanan. Kegiatan yang dilakukan meliputi:
a)  Studi Kelayakan  dan  Perencanaan  Sistem  Penyediaan Air  Minum  berupa  perencanaan unit pengambilan air, transmisi aor baku, instalasi pengolahan air minum 60 liter/detik, reservoir distribusi, jaringan distribusi air minum dan sambungan pelanggan (2018).
b)  Pembangunan  /  Pengembangan  SPAM  berupa  perencanaan  unit  pengambilan  air, transmisi  aor  baku,  instalasi  pengolahan  air  minum  60  liter/detik,  reservoir  distribusi, jaringan distribusi air minum dan sambungan pelanggan (2019).
c)  Kegiatan  pemasangan  jaringan  pipa  distribusi  baru  dan  pemasangan  sambungan pelanggan (2020).
•  Tahap II (2021-2025)
Kegiatan tahap II (2021-2025), difokuskan untuk meningkatkan sistem distribusi dan jaringan pelayanan  untuk  mendukung  peningkatan  cakupan  pelayanan  sampai  60%  dari  wilayah pelayanan teknis. Kegiatan yang dilakukan adalah:
a)  Inventarisasi aset dan sistem jaringan perpipaan (2021);
b)  Pembuatan Corperate Plan (2021);
c)  Review  Rencana  Sistem  Penyediaan  Air  Minum  (RISPAM)  Kabupaten  OKU  Timur (2021);
d)  Pengembangan  distribusi  pelayanan  dengan  membangun  pipa  distribusi  di  daerah pengembangan  pelayanan  dan  pengadaan  serta  pemasangan  sambungan  rumah  dan hidran umum (2022);
Pada tahun 2015, total kebutuhan air rata-rata untuk sistem perpipaan Ibukota Kabupaten Martapura sebesar  12,75  liter/detik.  Sedangkan  kebutuhan  hari  maksimum  dan  kebutuhan jam puncak  masing-masing  sebesar  14,03  liter/detik  dan  22,32  liter/detik.  Pada  tahun  2020  total kebutuhan  air  rata-rata  mengalami  peningkatan  yaitu  sebesar  32,99  liter/detik.  Sedangkan kebutuhan hari maksimum dan kebutuhan jam puncak masing-masing sebesar 36,29 liter/detik dan 57,73 liter/detik. Pada akhir perioda perencanaan (tahun 2035) kebutuhan air rata-rata sebesar 110,87  liter/detik.  Sedangkan  kebutuhan  hari  maksimum  dan  kebutuhan  jam  puncak  masing- masing sebesar 121,96 liter/detik dan 194,02 liter/detik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:
Tabel. 4.5.  Rekapitulasi kebutuhan air Ibukota Kabupaten Martapura
No Sistem Satuan Kebutuhan Air (liter/detik) 2015 2020 2025 2030 2035 1 Ibukota Kabupaten Martapura Qrata 12,75  32,99  56,08  86,11 110,87 Qmaks 14,03   36,29   61,69   94,72 121,96 Qpeak 22,32   53,73   98,14   150,69   194,02

## Gambar 4.1. Kebutuhan Air Ibukota Kabupaten Martapura

## 4.4. Analisis Hidrolis Jaringan Perpipaan Air Bersih dengan Program WaterCAD
Analisa  jaringan  perpipaan  ini  menggunakan  program  Waterdad.  Hasil  analisa  akan menjadi  acuan  dalam  Perencanaan  sistem  jaringan  distribusi  di  Desa  Kota  baru  Kecamatan Martapura.  Data-data  yang  dipakai  antara  lain:  data  koordinat,  elevasi  tanah  (kontur), ketersediaan/sumber air baku dan kebutuhan air bersih untuk melayani kebutuhan air bersih di Desa Kota baru, dimana jarak antara sumber air baku dengan derah pelayanan desa Kota Baru = 7.106 M = 7,106 Km dengan elevasi rencana pengambilan air baku (reservoir/intake) + 91 dan daerah pelayanan di Desa Kota Baru + 109 m (perbedaan elevasi = 11 m).
Sumber air baku dari Sungai Ogan yang direncanakan masuk melalui intake (di Pompa), selanjutnya air tersebut dialirkan menuju Reservoir dengan kapasitas 1.000 m3  pada elevasi + 109.00,  dimana  Reservoir  difungsikan  sebagai  Water  Settling  Plan  dan  tampungan (pemisahan/pengendapan lumpur dengan air bersih), kemudian dari Reservoir di Alirkan melalui pipa jenis PHDE dengan diameter (6 inc = 15 cm) dengan bantuan Pompa (rumah transfer pump) dengan Kap. Debit 50 Ltr/detik dan Head 61,29 m.
Analisis Jaringan perpiaan di Desa Kota baru bisa dilihat pada gambar di bawah ini:
Tabel 4.6. Input Junction (data di simpul/koordinat) dengan program Watercad
Label Elevation (m) Zone Type Base Flow (l/s) Pattern X (m) Y (m) Pressure Head (m) P1 P1 102 Zone Demand 0 Fixed 426.962 9.522.185 24,92 P2 P2 102 Zone Demand 0 Fixed 426.992 9.522.085 24,21 P3 P3 101,67 Zone Demand 0 Fixed 427.020 9.522.025 24,09 P4 P4 101,33 Zone Demand 0 Fixed 427.039 9.521.997 24,2 P5 P5 101 Zone Demand 0 Fixed 427.057 9.521.987 24,39 P6 P6 101,33 Zone Demand 0 Fixed 427.073 9.521.982 23,95 P7 P7 101,33 Zone Demand 0 Fixed 427.138 9.521.991 23,51 P8 P8 102 Zone Demand 0 Fixed 427.172 9.522.001 22,6 P9 P9 101 Zone Demand 0 Fixed 427.277 9.522.052 22,8 P10 P10 97,5 Zone Demand 0 Fixed 427.315 9.522.056 26,05 P11 P11 94 Zone Demand 0 Fixed 427.410 9.522.000 28,8 P12 P12 96 Zone Demand 0 Fixed 427.524 9.521.938 25,92 P13 P13 97 Zone Demand 0 Fixed 427.555 9.521.919 24,67 P14 P14 97 Zone Demand 0 Fixed 427.673 9.521.846 23,73 P15 P15 97,5 Zone Demand 0 Fixed 427.772 9.521.790 22,46 P16 P16 98 Zone Demand 0 Fixed 427.817 9.521.750 21,55 P17 P17 98 Zone Demand 0 Fixed 427.847 9.521.691 21,1 P18 P18 98 Zone Demand 0 Fixed 427.850 9.521.645 20,79 P19 P19 98 Zone Demand 0 Fixed 427.826 9.521.503 19,82 P20 P20 98 Zone Demand 0 Fixed 427.826 9.521.487 19,71
- 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 K EB U TU H A N A IR ( L/ D ) TAHUN Kebutuhan Air Ibukota Kabupaten Martapura Qrata Qmaks Qpeak
Label Elevation (m) Zone Type Base Flow (l/s) Pattern X (m) Y (m) Pressure Head (m) P21 P21 99 Zone Demand 0 Fixed 427.836 9.521.416 18,22 P22 P22 99 Zone Demand 0 Fixed 427.901 9.521.197 16,68 P23 P23 102 Zone Demand 0 Fixed 427.994 9.520.923 11,72 P24 P24 97 Zone Demand 0 Fixed 428.073 9.520.694 15,07 P25 P25 99 Zone Demand 0 Fixed 428.100 9.520.630 12,6 P26 P26 101 Zone Demand 0 Fixed 428.129 9.520.540 9,96 P27 P27 100 Zone Demand 0 Fixed 428.178 9.520.292 9,25 P28 P28 104 Zone Demand 0 Fixed 428.192 9.520.219 4,75 P29 P29 105 Zone Demand 0 Fixed 428.195 9.520.180 3,48 P30 P30 108 Zone Demand 0 Fixed 428.195 9.520.129 0,14 P31 P31 101 Zone Demand 0 Fixed 428.196 9.520.043 6,55 P32 P32 103 Zone Demand 0 Fixed 428.198 9.520.011 4,34 P33 P33 101 Zone Demand 0 Fixed 428.230 9.519.884 5,45 P34 P34 99 Zone Demand 0 Fixed 428.273 9.519.823 6,94 P35 P35 97 Zone Demand 0 Fixed 428.386 9.519.657 7,58 P36 P36 95 Zone Demand 0 Fixed 428.530 9.519.457 7,91 P37 P37 103 Zone Demand 0 Fixed 428.675 9.519.244 59,46 P38 P38 103 Zone Demand 0 Fixed 428.792 9.519.075 58,07 P39 P39 102,67 Zone Demand 0 Fixed 428.866 9.518.970 57,53 P40 P40 102,33 Zone Demand 0 Fixed 428.897 9.518.917 57,45 P41 P41 102 Zone Demand 0 Fixed 428.905 9.518.896 57,63 P42 P42 106,33 Zone Demand 0 Fixed 428.930 9.518.806 52,67 P43 P43 110,67 Zone Demand 0 Fixed 428.928 9.518.782 48,16 P44 P44 115 Zone Demand 0 Fixed 428.929 9.518.749 43,61 P45 P45 113 Zone Demand 0 Fixed 428.903 9.518.564 44,34 P46 P46 108,5 Zone Demand 0 Fixed 428.888 9.518.362 47,47 P47 P47 106 Zone Demand 0 Fixed 428.895 9.518.301 49,55 P48 P48 110,33 Zone Demand 0 Fixed 428.901 9.518.171 44,34 P49 P49 110,33 Zone Demand 0 Fixed 428.922 9.518.095 43,81 P50 P50 119 Zone Demand 0 Fixed 428.942 9.517.846 33,44 P51 P51 121 Zone Demand 0 Fixed 428.956 9.517.724 30,61 P52 P52 120,5 Zone Demand 0 Fixed 428.930 9.517.685 30,79 P53 P53 120 Zone Demand 0 Fixed 428.818 9.517.606 30,36 P54 P54 119,33 Zone Demand 0 Fixed 428.676 9.517.493 29,8 P55 P55 118 Zone Demand 0 Fixed 428.621 9.517.434 30,59 P56 P56 121 Zone Demand 0 Fixed 428.534 9.517.102 25,26 P57 P57 121 Zone Demand 0 Fixed 428.493 9.516.931 24,07 P58 P58 121 Zone Demand 0 Fixed 428.430 9.516.676 22,29 P59 P59 121 Zone Demand 0 Fixed 428.324 9.516.535 21,09 P60 P60 121 Zone Demand 0 Fixed 428.324 9.516.535 21,09 P61 P61 122 Zone Demand 0 Fixed 428.301 9.516.506 19,84 P62 P62 123 Zone Demand 0 Fixed 428.273 9.516.458 18,46 P63 P63 122 Zone Demand 0 Fixed 428.235 9.516.373 18,83 P64 P64 124 Zone Demand 0 Fixed 428.233 9.516.341 16,61 P65 P65 126 Zone Demand 0 Fixed 428.218 9.516.103 13 P66 P66 130 Zone Demand 0 Fixed 428.219 9.516.042 8,59 P67 P67 123 Zone Demand 0 Fixed 428.314 9.516.108 14,8 P68 P68 122 Zone Demand 0 Fixed 428.318 9.516.115 15,75 P69 P69 125 Zone Demand 0 Fixed 428.367 9.516.160 12,3 P70 P70 121 Zone Demand 0 Fixed 428.548 9.516.310 14,7 P71 P71 116 Zone Demand 0 Fixed 428.590 9.516.353 19,3 P72 P72 120 Zone Demand 0 Fixed 428.624 9.516.382 14,99 P73 P73 115 Zone Demand 0 Fixed 428.724 9.516.461 19,13 P74 P74 122 Zone Demand 0 Fixed 428.787 9.516.517 11,56 P75 P75 124 Zone Demand 20 Fixed 428.816 9.516.599 8,97
Tabel 4.7. Input (data Pompa) dengan program Watercad
Label Elevation (m) Control Status Intake Pump rade (m) Discharge Pump Grade (m) Discharge (l/s) Pump Head (m) Calculated Water Power (kW) PMP1  PMP1 101,5 On 101,49 127,02 50 25.54 5 PMP2  PMP2 95 On 101,49 164,19 50 61,29 12

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1.  Kesimpulan
1.  Hasil proyeksi penduduk untuk daerah layanan Kecamatan Martapura pada tahun 2035 yaitu 60.679 jiwa, sedangkan untuk proyeksi kebutuhan Air pada tahun 2035 sebesar 110,87 lt/dtk
2.  Hasil  perhitungan  kebutuhan  air  rata-rata  pada  tahun  2035  adalah  110,87  lt/dtk kebutuhan  maksimum  121,96  lt/dtk,  dan  kebutuhan  total  pada  jam  puncak  adalah 194,02 lt/dtk
3.  Dari  simulasi  untuk  pengembagan  sistem  jaringan  distribusi  air  bersih  di  Ibukota Kabuapetn  Martapura  didapatkan  kondisi  hidrolis  debit  50  lt/dtk,  dengan  tekanan pompa 61,29 m dan direncanalan dengan menggunakan jaringan pipa HDPE diameter 6 Inc
5.2.  Saran
1.  Rencana  pengembannan  sistem  jaringan  air  bersih  di  Ibukota  Kabupaten  Martapura kedepan  dapat  mengadakan  perhitungan  untuk  penambahan  kapasitas  tampungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan air kedepan.
2.  Penggunaan program komputer dalam perhitungan jaringan pipa agar lebih digunakan secara  luas  baik  oleh  peneliti,  industry  maupun  instansi  seperti  PDAM  yang berkecimpung dalam bidang jaringan pipa airminum, namun dengan tidak mengabaikan dasar teori analisis.

## DAFTAR PUSTAKA
Triatmadja, R,. 2009, Hidraulika Sistem Jaringan Perpipaan Air Minum, Penerbit Beta Offset, Yogyakarta .
Menteri  Pekerjaan  Umum.  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  :  18/PRT/M/2007 Penyelenggaraan  Pengembangan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum.  Jakarata  :  Kementrian Pekerjaan Umum
Bentley  Methods.  2007.  User’s  Guide  WaterCAD  v8  for  Windows  WATERBUY  CT.  USA: Bentley
Triatmojdo, Bambang. 1996. Hidraulika I. Edisi kedua. Yogyakarta: Beta Offset.
Triatmojdo, Bambang. 1996. Hidraulika II. Edisi kedua. Yogyakarta : Beta Offset.