## Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro
Volume 12, Number 02, Oktober 2022 e-ISSN: 2830-3512X https://doi.org/10.47709/elektriese.v12i2.1685

## Implementasi Sistem Monitoring pada Panel Listrik
Author: Andrian Dwi Dharmawan 1 , Lilik Subiyanto 2 , Anggara Trisna Nugraha 3

## Afiliation:
Marine Electrical Engineering,
Shipbuilding Institute
of Polytechnic Surabaya
Corresponding email adwi@student.ppns.ac.id llksubiyanto@ppns.ac.id anggaranugraha@ppns.a c.id
Histori Naskah: Submit: 2022-11-10 Accepted: 2022-11-11 Published: 2022-11-16
This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## Abstrak :
Sistem  monitoring  panel  tegangan  listrik  merupakan  sebuah  sistem pemantau  panel  tegangan  listrik.  Sistem  pemantau  ini  dibuat  untuk memantau  data  yang  terdapat  pada  panel  listrik  yaitu  berupa  tegangan, arus,  dan  frekuensi.  Pemantauan  panel  tegangan  listrik  menggunakan beberapa  sensor  untuk  membaca  data  yang  ada  pada  panel  tegangan. Sensor  PZEM-004T  digunakan  untuk  membaca  arus  dan  tegangan  yang melewati  setiap  fasa  pada  panel  tegangan,  Rangkaian  sensor  frekuensi digunakan  untuk  membaca  frekuensi  pada  salah  satu  fasa  setiap  panel tegangan  yang  dipantau.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara melakukan  pengamatan  dan  pendataan  terhadap  objek  yang  diteliti. Pengumpulan  data  secara  spesifik  tentang  peralatan  yang  akan  dibahas dapat  dilakukan dengan  mencari  informasi  dari  literatur  yang  terpercaya yakni  melalu  situs web yang  memuat  bahan  atau  informasi  materi  yang berhubungan  dengan  peralatan  yang  akan  dibahas  dan  melakukan konsultasi terhadap teknisi perusahaan yang ahli dan berpengalaman dalam bidang pemeliharaan listrik dan instrumentasi. Nilai yang ditunjukan oleh alat  ukur  terhadap  media monitoring memiliki  selisih  yang  cukup  besar pada hasil pembacaan daya. Selisih tersebut disebabkan karena nilai faktor daya yang kurang baik
Kata kunci : Implementasi; Listrik; Monitoring; Panel; Sistem.

## Pendahuluan
Dalam  penyaluran  energi  listrik  sangat  dibutuhkan  stabilitas  sistem  agar   pendistribusian  energi  listrik tetap terjaga ke konsumen. Untuk menjaga stabilitas sistem pendistribusian tersebut diperlukan kualitas daya  dan  pembebanan pada  transformator  distribusi. Namun  dalam  pendistribusian  daya  ke  konsumen harus  diperhatikan  juga  ketidak  seimbangan  beban  yang  digunakan  oleh  konsumen  agar  tidak  terjadi kegagalan  dan  problem  pada  transformator  daya.  Karena  ketidak  seimbangan  beban  antara  tiap  phase (phase R, phase S, phase T).
Pada kondisi saat ini teknisi hanya mengatahui ada salah satu fasa yang h ilang dalam sistem tiga fasa, akan  tetapi  tidak  megetahui  fasa  manakah  yang  hilang  apakah  itu  fasa  R,  S  atau  T.  Alat  monitoring

## Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro
Volume 12, Number 02, Oktober 2022 e-ISSN: 2830-3512X https://doi.org/10.47709/elektriese.v12i2.1685
kegagalan  salah  satu  fasa  pada  kabel  R,  S,  T  atau  sistem  tiga  fasa  dan  alat  monitoring  daya  dapat digunakan  sebagai  pengaman  yang  bekerja  untuk  memproteksi  fasa  supaya  selalu  dalam  monitoring. Hilangnya salah satu fasa akan menimbulkan tegangan yang tidak simetris dan dapat merusak peralatan yang memakai sistem tiga fasa. Sehingga apabila terjadi gangguan terhadap sistem, maka alat ini akan memonitoring  fasa  dan  mengirimkan  notifikasi  kepada  pengguna  melalui  smartphone  android  dan kegagalan pada fasa tesebut dapat segera diperbaiki oleh teknisi.

## Studi Literatur
Perancangan Alat Detektor Kegagalan Fasa Sebagai Proteksi Beban 3 Fasa. (M. Khadafi Alkandi, 2018) Membahas mengenai suatu alat yang dapat mendeteksi serta mengamankan motor induksi tiga fasa dari gangguan  tegangan.  Tegangan  yang  diamankan  pada  pengaman  ini  adalah  kegagalan  fasa  pada  motor induksi tiga fasa yang dapat menyebabkan gulungan motor terbakar.
Rancang  Bangun  Sistem  Monitoring  Fasa  dan  Daya  berbasis  Internet  of  Things  (IoT)  menggunakan Smartphone. (Laras  Indah Sucita1,  Yayuk  Suprihartini,  2021)    Membahas  tentang  Prototype  sistem monitoring Panel distribusi jaringan tegangan rendah terdiri dari sensor tegangan dan arus PZEM- 004T untuk  pengukuran  tegangan  dan  arus,  arduino  mega  2560  sebagai  mikrokontroller  yang  berfungsi mengkonversi  data  masukan  sensor  menjadi  keluaran  digital  dan  modul  Wemos  D1  Mini  untuk mengirim data-data yang telah diolah oleh arduino kesistem penerima.
Proyek  akhir  “ UNDER/OVER  VOLTAGE RELAY  BERBASIS MIKROKONTROLER  ATMEGA328” (Situmeang,  2018)  Disusun  oleh  Benny  Situmeang  mahasiswa  D3  Teknik  Elektronika  menjelaskan Sistem pengaman untuk under/over voltage saat ini masih sangat terbatas digunakan dikarenakan biaya yang mahal untuk membeli alat tersebut. Oleh karena itu penulis membuat alat ini sebagai proyek tugas akhir. Dalam pembuatan proyek tugas akhir ini digunakan sebuah mikrokontroler ATMEGA328 sebagai pusat kontrol dalam sistem under/over voltage relay.

## Metode Penelitian

## Sistem 3 Fasa Dalam Kelistrikan
Sistem listrik 3 fasa umumnya diterapkan pada jaringan listrik yang disalurkan langsung oleh PLN mulai dari  pembangkit  listrik  sampai  ke  jaringan  distribusi  hingga  ke  konsumen.  Pada  sistem  3  fasa  ini menggunakan 3 kawat penghantar dengan gelombang sinus yang berbeda sudut  fasanya masing-masing 120° (AmaniTekno, 2021).
Menurut  istilah,  listrik  3  fasa  terdiri  dari  3  kawat  penghantar  listrik (R,S,T)  dan  1  kawat  netral  (N). Tegangan listrik dalam sistem 3 fasa terdiri dari 2 macam yaitu:
1. Tegangan antar fasa terhadap fasa. Umumnya listrik 3 fasa yang digunakan PLN bertegangan 380V- 400V.
2. Tegangan  fasa  terhadap  netral.  Tegangan  fasa  ke  netral  yang  digunakan  PLN  sebesar  220V-240V (Arief Muhammad, 2018).
Pada sistem tenaga listrik tiga fasa, daya yang dibangkitkan, disalurkan dan didistribusikan menggunakan

## Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro
Volume 12, Number 02, Oktober 2022 e-ISSN: 2830-3512X https://doi.org/10.47709/elektriese.v12i2.1685
sistem  yang  seimbang.  Jumlah  daya  yang  diserap  oleh  beban  listrik  tiga  fasa  diperoleh  dengan menjumlahkan  daya  dari  tiap  –  tiap  fasanya.  Pada  sistem  yang  seimbang,  daya  total  tersebut  sama dengan tiga kali daya pada satu fasanya, dengan asumsi daya pada tiap fasa sama, tapi itu berdasarkan teori,  secara  kenyataan  mesin  –  mesin  listrik  yang  mengkonsumsi  daya  berbeda  –  beda  tiap  fasanya tergantung pada mesin listriknya. Semakin baik mesin listrik tersebut maka konsumsi daya  tiap fasanya hampir sama sehingga mesin listrik tersebut dapat bekerja secara maksimal tiap fasanya.
Sebagai contoh, mesin Air Conditioning tiga fasa menyerap arus pada fasa R = 20 A; S = 19,5 A; T = 20,25  A.  Ini  menandakan  kondisi  mesin  masih  baik,  sehingga  6  menyerap  energi  listrik  yang  hampir seimbang, sehingga mesin bekerja secara optimal. Contoh lain, AC menyerap arus pada fasa R = 23A; S = 17 A; T = 19 A. Jelas terlihat bahwa selisih konsumsi arus sangat besar, sehingga ada fasa yang sudah bekerja  maksimal,  tapi  ada  fasa  yang  bekerja  kurang  optimal,  apabila  dibebani  yang  lebih  besar  lagi maka fasa yang mengkonsumsi arus yang lebih besar, dan dapat membahayakan mesin tersebut. Selain gangguan  yang  berasal  dari  mesin,  terdapat  pula  gangguan  –  gangguan  yang  berasal  dari  luar  yang menyebabkan  sistem  tenaga  listrik  tiga  fasa  menjadi  terganggu.  Gangguan  –  gangguan  tersebut  dapat diakibatkan oleh hubung singkat, penghantar – penghantar yang terbuka atau kegagalan fasa, perubahan suplai  tegangan,  dan  perbedaan  suplai  tegangan  tiap  fasa. Dipandang  dari  sisi  keselamatan  kerja  dan keandalan  sistem  pada  peralatan  yang  menggunakan  sistem  tenaga  listrik  tiga  fasa,  maka  sangat diperlukan  pengamanan  peralatan  tiga  fasa  dari  gangguan  –  gangguan  tersebut  (S.  Nasrullah, Muhammad Hadin, 2018).

## Internet of Things
Secara  umum  internet  of  things  merupakan  suatu  konsep  dimana  sebuah  objek  memiliki  kemampuan untuk mentransmisikan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan dari perangkat komputer atau manusia. Sebagai  metode  10  komunikasi  internet  of  things  juga  mencakup  teknologi  berbasis  sensor, seperti teknologi nirkabel (Adani Muhammad Robith, 2020)
MCB ( Miniature Circuit Breaker )
MCB ( Miniature Circuit Breaker ) merupakan komponen kelistrikan yang bertugas untuk memutus aliran listrik ketika terjadi arus berlebih ataupun konsleting. Pemutusan alur listrik dilakukan secara otomatis dan  ditujukan  untuk  memberi  keamanan  terhadap  pemakai  listrik  dirumah,  kantor  maupun  tempat lainnya.
Penggunaan  MCB  ini  sama  persis  seperti  yang  ada  pada  Sekring  (Fuse)  sebagai  komponen  keamanan listrik.  Perbedaannya  adalah  di  Sekring ketika  terjadi  beban  berlebih  atau  konslet  maka  aliran  daya  akan diputus dan otomatis Sekring diganti dengan yang baru, sedangkan pada MCB bisa diaktifkan lagi setelah masalah sudah diatasi.

## Arduio Mega 2560
Board Arduino  Mega  2560  adalah  sebuah Board Arduino  yang  menggunakan  IC  Mikrokontroler ATmega  2560 .  Board ini  memiliki  Pin  I/O  yang  relatif  banyak,  54  digital Input  /  Output ,  15  buah  di antaranya  dapat  digunakan  sebagai output PWM,  16 buah  analog Input ,  4  UART.  Arduino  Mega2560

## Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro
Volume 12, Number 02, Oktober 2022 e-ISSN: 2830-3512X https://doi.org/10.47709/elektriese.v12i2.1685
dilengkapi  Kristal  16.  Mhz  Untuk  penggunaan  relatif  sederhana  tinggal  menghubungkan power dari USB ke PC / Laptop atau melalui Jack DC pakai adaptor 7-12 V DC. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari spesifikasi Arduino. (Dicky FF, 2019)
Modul Liquid Crystal Display (LCD)
LCD  ( Liquid  Cristal  Display )  adalah salah  satu jenis display elektronik  yang  dibuat  dengan  teknologi CMOS logic yang  bekerja dengan tidak menghasilkan  cahaya tetapi memantulkan cahaya yang ada  di sekelilingnya  terhadap front-lit atau  menyalurkan  cahaya  dari back-lit . LCD  ( Liquid  Cristal  Display ) berfungsi sebagai penampil data baik dalam bentuk karakter, huruf, angka ataupun grafik.
LCD  adalah  lapisan  dari  campuran  organik  antara  lapisan  kaca  bening  dalam  bentuk  tampilan  tujuh segmen  dan  lapisan  elektroda  pada  kaca  belakang.  Ketika  elektroda  diaktifkan  dengan  medan  listrik (tegangan),  molekul  organik  yang  panjang  dan  silindris  menyesuaikan  diri  dengan  elektroda  dari segmen.  Lapisan sandwich memiliki polarizer cahaya  vertikal  depan  dan polarizer cahaya  horisontal belakang yang diikuti dengan lapisan reflektor. Cahaya yang dipantulkan tidak dapat melewati molekul- molekul  yang  telah  menyesuaikan  diri  dan  segmen  yang  diaktifkan  terlihat  menjadi  gelap  dan membentuk karakter data yang  ingin ditampilkan. contoh gambar LCD 20x4

## Sensor PZEM 004T
Sensor PZEM-004T adalah sensor yang dapat mengukur Arus, Tegangan, Power dan Energi dari listrik AC. Sensor ini mengeluarkan output dengan komunikasi serial. Jika kita ingin menghubungkan dengan Arduino  maka  komunikasi  yang  digunakan  adalah  komunikasi  serial.  Sensor  ini  cukup  mudah digunakan,  karena  output  nya  langsung  bisa  di baca,  baik  berupa  arus,  tegangan,  daya,  power  maupun energi,  tapi  sayang  nya,  sensor  ini  tidak  10  mampu  membaca  arus  AC  dengan  ketelitian  mili Ampere.(Indiatama, 2019)

## SSR (Solid State Relay)
Solid State Relay adalah saklar elektornik menggunakan semikonduktor yang bisa mengendalikan aliran arus  listrik  lebih  besar dengan  kontrol  hanya  menggunakan  arus  listrik  yang  kecil.  Dari  pengertiannya memang sama dengan komponen relay seperti pada umumnya.
Perbedaanya  dengan  relay  biasa  adalah  jika  pada  relay  biasa  terdapat  coil  untuk  membentuk  medan magnet tuas pada relay bisa berubah posisi maka pada SSR tidak terdapat komponen mekanis atau tidak ada komponen yang bergerak (Trikueni Dermanto, 2018)

## RPF (Relay Phase Failure)
RPF  (Relay  Phase  Failure)  adalah  sebuah  Relay  atau  komponen  yang  sering  digunakan  untuk mengawasi perubahan kondisi tegangan listrik 3 fasa yang bekerja pada suatu rangkaian listrik. Ditarik dari  prinsip  dasarnya  RPF  ini  mempunyai  prinsip  kerja  yang  menyerupai  dengan  pengamanan  beban lebih yang biasa digunakan untuk merngamankan motor listrik dari kemungkinan beban lebih. Di dalam alat  ini  dilengkapi  sebuah  relay  yang  berkerjanya  apabila  ada  beberapa  atau  satu  Fasa  yang  lepas

## Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro
Volume 12, Number 02, Oktober 2022 e-ISSN: 2830-3512X https://doi.org/10.47709/elektriese.v12i2.1685
maupun  kurang  kencang  dan  membuat  pendistribusian  tegangan  dan  arus  menjadi  tidak  Signifikan. Walaupun  begitu  RPF  ini  masih  terdapat  sistem  toleransinya  jadi bilamana  ada  satu  fasa  yang  lepas maupun kurang kencang alat ini tidak akan langsung berkerja melainkan akan membaca seberapa besar drop tegangan atau selisih tegangan antara fasa satu dengan  yang lainnya atau bisa disebut ada jangka waktunya (Sapto Triwibowo, 2020)

## Kontaktor
Kontaktor  adalah  peralatan  listrik  yang  bekerja  berdasarkan  prinsip induksi  elektromagnetik.  Pada kontaktor terdapat sebuah belitan yang mana bila dialiri arus listrik akan timbul medan magnet pada inti besinya, yang akan membuat kontaknya tertarik oleh gaya magnet yang timbul tadi. Kontak Bantu  NO (Normally Open) akan menutup dan  kontak Bantu NC (Normally Close) akan membuka. Kontak pada kontaktor  terdiri  dari  kontak  utama  dan  kontak  Bantu.  Kontak  utama  digunakan  untuk  rangkaian daya sedangkan kontak Bantu digunakan untuk rangkaian kontrol. (Fitri, 2010)

## Modul ESP8266
NodeMCU  merupakan  papan  pengembangan  produk  Internet  of  Things  (IoT)  yang  berbasiskan Firmware  eLua  dan  System  on  a  Chip  (SoC)  ESP8266-12E.  ESP8266  sendiri  merupakan  chip  WiFi dengan  protocol stack TCP/IP  yang lengkap.  NodeMCU dapat dianalogikan sebagai  board  arduino-nya ESP8266.  Program  ESP8266  sedikit  merepotkan  karena  diperlukan  beberapa  teknik  wiring  serta tambahan  modul  USB  to  serial  untuk  mengunduh  program.  Namun  NodeMCU  telah  me-package ESP8266  ke  dalam  sebuah  board  yang  kompak  dengan  berbagai  fitur  layaknya  mikrokontroler  + kapabilitas  akses  terhadap  Wifi juga  chip komunikasi  USB to  serial.  Sehingga  untuk  memprogramnya hanya  diperlukan  ekstensi  kabel  data  USB  persis  yang  digunakan charging  smarphone .  (Kurniawan, 2017)

## Arduino IDE
IDE  Arduino  adalah  software  yang  sangat  canggih  ditulis  dengan  menggunakan  Java.  IDE  Arduino terdiri dari:
a. Editor program,  sebuah  window  yang  memungkinkan  pengguna  menulisdan  mengedit  program dalam bahasa Processing.
b. Compiler , sebuah modul yang mengubah kode program (bahasa Processing) menjadi kode biner. Bagaimanapun sebuah microcontroller tidak akan bisa memahami bahasa Processing. Yang bisa dipahami oleh microcontroller adalah kode biner. Itulah sebabnya compiler diperlukan dalam hal ini.
c. Uploader ,  sebuah  modul  yang  memuat  kode  biner  dari  Jomputer  ke  dalam  memory di  dalam papan Arduino (Djuandi, 2011).

## Blynk
Blynk adalah aplikasi untuk iOS dan OS Android untuk mengontrol

## Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro
Volume 12, Number 02, Oktober 2022 e-ISSN: 2830-3512X https://doi.org/10.47709/elektriese.v12i2.1685
Arduino,NodeMCU, Raspberry Pi dan sejenisnya melalui Internet. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengendalikan  perangkat  hardware,menampilkan data  sensor,  menyimpan  data,visualisasi,  dan  lain- lain. Aplikasi Blynk  memiliki 3 komponen utama.yaitu Aplikasi, Server, dan Libraries. Blynk server berfungsi  untuk  menangani  semua  komunikasi  diantara  smartphone  dan  hardware.  Widget  yang tersedia  pada  Blynk  diantaranya  adalah  Button,  Value  Display,  History Graph,  Twitter,  dan  Email. (Kurniawan, 2017).

## Flow Chart
Identifikasi  masalah  merupakan  dilakukan  dengan  membaca  jurnal  dari  penelitian  terdahulu  untuk mengetahui  kelemahan  dari  alat hasil  penelitian  yang  dilakukan.  Identifikasi  masalah  juga  dijadikan sebagai acuan untuk mencari data awal yang diperlukan  untuk menambah referensi.
Studi  literatur  dilakukan  untuk  mengumpulkan  data  yang  diperoleh  berdasarkan  referensi  buku  atau laporan  yang  tersedia,  sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  dalam  pembuatan  Tugas  Akhir. Referensi/sumber yang diperoleh berupa artikel, laporan penelitian sebelumnya dan jurnal ilmiah yang diperoleh dari media internet atau buku.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara  melakukan pengamatan  dan pendataan terhadap objek yang diteliti.  Pengumpulan  data secara spesifik tentang peralatan  yang akan dibahas dapat dilakukan dengan mencari  informasi  dari  literatur  yang  terpercaya  yakni  melalu  situs web yang  memuat  bahan  atau informasi  materi  yang  berhubungan  dengan  peralatan  yang  akan  dibahas  dan  melakukan  konsultasi terhadap teknisi  perusahaan  yang  ahli  dan  berpengalaman  dalam  bidang  pemeliharaan  listrik  dan instrumentasi. Selain itu, data dapat diambil dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis  terhadap  masalah  atau  objek  yang  diteliti  serta  mewawancarai  pihak-  pihak  yang dianggap

## Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro
Volume 12, Number 02, Oktober 2022 e-ISSN: 2830-3512X https://doi.org/10.47709/elektriese.v12i2.1685
mampu dan paham mengenai objek yang diangkat.

## Hasil
Pengujian Pengukuran Tegangan
Pengujian  tegangan  merupakan  proses  membandingkan  hasil  dari  sensor  tegangan  dengan multimeter digital. Berikut hasil pengujian pengukuran tegangan:
Tabel 1. Pengujian Pengukuran Tegangan
Pengukuran Error Persentase Error (%) Multimeter Arduino 208,2 208,4 0,2 0,10 207,7 207,9 0,2 0,10 209,2 210,12 0,92 0,44 208,7 208,8 0,1 0,05 208,6 209,2 0,6 0,29 207,4 207,97 0,57 0,27 208 207,92 0,08 0,04 207,5 207,54 0,04 0,02 209,2 208,4 0,8 0,38 209,3 208,83 0,47 0,22 208,9 207,54 1,36 0,65 207,8 207,54 0,26 0,13 206,4 206,68 0,28 0,14 206,5 207,11 0,61 0,30 207,1 208,4 1,3 0,63 207 207,97 0,97 0,47 Rata-rata 0,55 0,26
Pengujian Pengukuran Arus

## Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro
Volume 12, Number 02, Oktober 2022 e-ISSN: 2830-3512X https://doi.org/10.47709/elektriese.v12i2.1685
Pengujian  pengukuran  arus  dilakukan  bertujuan  untuk  membuktikan  bahwa  komponen  sensor  arus yang  digunakan  mampu  membaca  arus  yang  akan  dipantau  dan  memiliki  nilai  toleransi  yang diinginkan. Berikut hasil pengujian pengukuran arus:
Tabel 2. Pengujian Pengukuran Arus Pengukuran Error Presentase Error (%) Multimeter Arduino 1,8 1,82 0,02 1,11 1,8 1,81 0,01 0,56 1,8 1,79 0,01 0,56 1,8 1,82 0,02 1,11 1,8 1,76 0,04 2,22 1,8 1,8 0 0 1,8 1,78 0,02 1,11 1,8 1,77 0,03 1,67 1,8 1,79 0,01 0,56 1,8 1,8 0 0 1,9 1,86 0,04 2,11 1,9 1,86 0,04 2,11 1,8 1,76 0,04 2,22 1,8 1,8 0 0,00 1,8 1,78 0,02 1,11 1,8 1,75 0,05 2,78 Rata - rata 0,02 1,20

## Pembahasan
Nilai yang ditunjukan oleh alat ukur terhadap media monitoring memiliki selisih yang cukup besar pada hasil pembacaan daya. Selisih tersebut disebabkan karena nilai faktor daya yang kurang baik.

## Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro
Volume 12, Number 02, Oktober 2022 e-ISSN: 2830-3512X https://doi.org/10.47709/elektriese.v12i2.1685

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal seperti berikut:
1. Monitoring  Panel  Tegangan  Listrik  dengan  Media  Penyimpanan  dapat  memberikan kemudahan  petugas  pemantau  panel  tegangan  listrik.  Apabila  terjadi  gangguan  pada  panel tegangan listrik, petugas maintenance akan dengan sigap menangani masalah tersebut. Selain itu  sistem  ini  juga  memberikan  data  pengukuran  secara  digital  sehingga  petugas  pemantau dengan  mudah  mencatat  hasil  pengukuran  berkala  dengan  akurat,  dibandingkan  dengan menggunakan alat pengukur yang masih menggunakan analog.
2. Dengan adanya sistem Monitoring Panel Tegangan Listrik dengan Media Penyimpanan petugas pemantau lebih dimudahkan dalam memantau ketiga panel bisa langsung dilihat pada komputer

## Referensi
Dermanto,  T.  (2014,  Maret  3). Pengertian  Solid  State  Relay  (Ssr) .  Diambil  Kembali  Dari  Trikueni- Desain-Sistem.Blogspot:
Http://Trikueni-Desain-Sistem.Blogspot.Com/2014/03/Pengertian- Solid- State-Relay.Html
Djuandi, F. (2011). Pengenalan Arduino. 1-24.
Febrianto,  Roby,  And  Anggara  Trisna  Nugraha.  "Perancangan  Battery  Charger  Menggunakan  Energi Penggerak Mikro Hidro Berbasis Arduino Uno." Seminar Master Ppns. Vol. 6. No. 1. 2021.
Ff, D. (2019, Juli 15). Mikrokontroller Arduino Mega 2560 R3 . Diambil Kembali Dari Dickyff.Blogspot: Https://Dickyff.Blogspot.Com/2019/07/Mikrokontroller-Arduino-Mega-2560- R3.Html
Firmansyah,  F.  A.  (2019,  Oktober  8). Pengertian  Mcb  Beserta  Fungsi,  Cara  Kerja  Dan  Macam- Macamnya .  Diambil  Kembali  Dari  Nesabamedia:  Https://Www.Nesabamedia.Com/Pengertian- Mcb/
Fitri  Puspitasari  Putri, U. M. (2010). Perencanaan Dan Pembuatan Alat  Pengaman Untuk  Menghindari Terjadinya Pemadaman Listrik Total Di Laboratorium Reparasi Listrik. 1-15.
Indiatama, R. (2019). Visualisasi Monitoring Performance Pada Motor Listrik Ac 1 Fasa Berbasis Visual Augmented Reality.
Kalam. (2020). Prototipe Pendeteksi Dan Pemutus Gangguan Over Voltage Pada Gardu Distribusi. 95. Kurniawan, I. (2017). Sistem Pengendali Peralatan Rumah Tangga Berbasis Aplikasi Blynk Dan Nodemcu Esp8266. Yogyakarta. Diambil Kembali Dari Https://Eprints.Akakom.Ac.Id/4894/
Nasrullah  Nasrullah,  M.  H.  (2015).  Pemodelan  Unjuk  Kerja  Motor  Induksi  Tiga  Fasa Pada  Kondisi Under Voltage Tidak Seimbang Dengan Menggunakan Matlab/Simulink. 53-58.

## Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro
Volume 12, Number 02, Oktober 2022 e-ISSN: 2830-3512X https://doi.org/10.47709/elektriese.v12i2.1685
Nugraha, Anggara Trisna, And Lailia Nur Safitri. "Optimization Of Central Air Conditioning Plant By Scheduling The Chiller Ignition For Chiller Electrical Energy Management." Indonesian Journal Of Electronics, Electromedical Engineering, And Medical Informatics 3.2 (2021): 76-83.
Rakhman,  A.  (2020,  Desember  18). Sistem  Proteksi .  Diambil  Kembali  Dari  Rakhman.Net: Https://Rakhman.Net/Electrical-Id/Page/3/
Robith, A. M. (2020, November 23). Mengenal Apa Itu Internet Of Things Dan Contoh Penerapannya .
Shiddiq,  Muhammad  Jafar,  Moch  Fadhil  Ramadhan,  And  Anggara  Trisna  Nugraha.  "Perencanaan Pembangkit  Listrik  Energi  Bayu  Kincir  Savonius  Guna  Mewujudkan  Pemanfaatan  Renewable Energy Pada Jembatan Suramadu." Seminar Master Ppns. Vol. 6. No. 1. 2021.
Sitepu, J. (2019, Juni 14). Sensor Suhu Ds18b20 Denga Arduino Dan Menampilkan Nya Di Lcd . Diambil Kembali Dari Mikroavr.Com: Https://Mikroavr.Com/Ds18b20-Arduino/
Tiwana,  Mayda  Zita  Aliem,  Adianto  Adianto,  And  Anggara  Trisna  Nugraha.  "Perancangan  Sistem Monitoring  Dan  Alarm  Berbasis  Logic  Panel  Dan Komunikasi  Modbus."  Seminar Master  Ppns. Vol. 6. No. 1. 2021.
Triwibowo,  S.  (2020,  Mei  12). Pfr  Relay  Phase  Failure  Relay .  Diambil  Kembali  Dari  Blog0listrik: Https://Www.Blog0listrik.My.Id/2017/04/Pfr-Relay-Phase-Failure-Relay.Html
Utomo,  Agung  Prasetyo,  And  Anggara  Trisna  Nugraha.  "Speed  Adjustment  On  Variable  Frequency Induction  Motor  Using  Plc  For  Automatic  Polishing  Machine."  Indonesian  Journal  Of Electronics, Electromedical Engineering, And Medical Informatics 3.2 (2021): 70-75.
Zakariz, Naufal Praska, Joessianto Eko Poetro, And Anggara Trisna Nugraha. "Pengaruh Variasi Inlet Notch  Terhadap  Kecepatan  Dan  Daya  Yang  Dapat  Terbangkitkan  Dari  Generator  Pada Pembangkit Listrik Tenaga Pikohidro." Seminar Master Ppns. Vol. 6. No. 1. 2021.