Volume 16, Nomor 1 (2021), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v16i1.25362

## Efektivitas  sistem penyediaan  air bersih  Perusahaan  Daerah Air Minum  (PDAM) di kawasan  permukiman  sekitar  Universitas Sebelas Maret,  Surakarta
Effectiveness of Municipal Waterworks Water Supply Systems in settlement areas around Universitas Sebelas Maret, Surakarta
M Ulfarina 1 , G Yudana 1 , I Aliyah 1
1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret
Corresponding author’s email: murena.ulfarina@gmail.com
Abstrak. Penyediaan  air  bersih  kawasan  permukiman  sekitar  kampus  Universitas Sebelas  Maret  (UNS)  Surakarta  dilayani  oleh  Instalasi  Pengolahan  Air  (IPA)  Jurug dengan  air  baku  berasal  dari  Sungai  Bengawan  Solo.  Sistem  penyediaan  air  bersih Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  terdiri  dari  lima  unit  yaitu  unit  air  baku, transmisi,  produksi,  distribusi,  dan  pelayanan.  Pola  persebaran  permukiman  juga memiliki  keterkaitan  terhadap  sistem  penyediaan  air  bersih.  Efektivitas  sistem penyediaan  air  terbagi  menjadi tiga kategori, yaitu tidak efektif, kurang efektif dan efektif.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  data  sekunder  yang didapat dari survey data ke PDAM dan BAPPPEDA Surakarta, sedangkan data primer didapat dari wawancara dan kuesioner pelanggan PDAM. Penelitian ini menggunakan metode  kuantitatif.  Data  primer  dan  sekunder  diolah  menggunakan  teknik  analisis skoring,  sedangkan  pola  persebaran  permukiman  dianalisis  menggunakan  analisis tetangga tedekat pada software ArcGIS 10.1 kemudian didapatkan pola persebaran permukiman  yaitu  mengelompok.  Pola  persebaran  permukiman  mengelompok mempermudah  dalam  pendistribusian  air  bersih.  Hasil  penelitian  ini  menyatakan bahwa  sistem  penyediaan  air  bersih  di  kawasan  permukiman  di  sekitar  Kampus Kentingan UNS Surakarta kurang efektif namun sudah mendekati efektif.
Kata Kunci : Efektivitas; IPA Jurug; Permukiman; Sistem Penyediaan Air
Abstract. Water supply systems in settlement areas around Sebelas Maret University have served by Water Treatment Plant Jurug with the raw water from Bengawan Solo river. The water supply of Municipal Waterworks (PDAM) systems consist of 5 units,
M Ulfarina  et al . , REGION: Jurnal Pembangunan  Wilay ah dan Perencanaan Partisipatif,  Vol. 16(1) 2021, 29-44
there  are  raw  water,  transmission,  production,  distribution,  and  service  unit. Settlement pattern also has relevance with water supply systems. The effectiveness of  the  water  supply  system  is  devided  into  3  categories:  ineffective,  less  effective, and  effective.  The  data  used  in  this  study  is  secondary  data formed by Surakarta’s Municipal  Waterworks  and  Regional  Development  Planning  Agency,  while  the primary  data  is obtained by interviews and questionnaires for customers. This study used  a  quantitative  method.  Primary and secondary data were analyzed by scoring analysis  techniques,  while  the  settlement  pattern  was  analyzed  using  Average Nearest  Neighbor  analysis  on  GIS  and  then  categories  as  a  clustered  pattern.  The clustered settlement pattern makes the distribution of water are easier. The result of this  study  state  that  water  supply systems in the settlement areas around the UNS Surakarta campus are less effective but have approached an effective level
Keywords : Effectiveness; Settlement; Water Supply System; WTP Jurug System

## 1. Pendahuluan
Kawasan  pendidikan  di  Kota  Surakarta  menjadi  salah  satu  prioritas  pengembangan  yaitu meliputi  kawasan  UNS  dan  Techno  Park  yang  termasuk  dalam  SPK  (Sub  Pusat  Pelayanan Kota) Kawasan V. Selain itu Kelurahan Jebres, Jagalan, dan Pucangsawit termasuk dalam PL (Pusat  Lingkungan)  Kawasan  V  yang memiliki fungsi sebagai pariwisata, pendidikan tinggi, dan industri kreatif. Kampus UNS yang memiliki aktivitas terpadat adalah kampus pusat yang terdapat di Kentingan karena merupakan kampus induk UNS. Di  sekitar kawasan pendidikan mengalami  peningkatan  kebutuhan  ruang  untuk  permukiman  serta  sarana  prasarana penunjangnya [1]. Salah satu prasarana yang sangat berhubungan dengan keberlangsungan kehidupan manusia adalah air bersih. Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan adanya peningkatan  kebutuhan air bersih. Sumur di Kota Surakarta pada tahun 2015 sebanyak 80% mengalami  pencemaran  bakteri  Eschericia  Coli.  Kelurahan  Jebres  termasuk  dalam  zona merah  atau  sangat  tinggi  tingkat  pencemarannya.  Bakteri  tersebut  mencemari  sumur  dan sumber  air  dangkal  yang  dikonsumsi  warga.  Hampir  seluruh  sungai  di  Kota  Surakarta juga tercemari  oleh  bakteri  tersebut  [2].  Padahal  Sungai  Bengawan  Solo  menjadi  s alah  satu pemasok sumber air untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kawasan Timur Surakarta dan kawasan UNS pada khususnya.
Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan dan kunci kesuksesan suatu organisasi, efektivitas sistem harus ditunjang dengan kualitas layanan sistem [3]. Kualitas layanan akan mempengaruhi  tingkat  kepuasan  dari  pengguna  suara  prasarana.  Dalam  penyediaan  air bersih terdapat 2 jenis jaringan yaitu jaringan perpipaan dan jaringan non perpipaan. Sistem Penyediaan Air Bersih terdiri dari 5 unit yaitu unit air baku, unit transmisi, unit produksi, unit distribusi,  dan  unit  pelayanan [4]. Masing-masing unit dalam sistem penyediaan air bersih saling terkait dan saling berpengaruh terhadap unit lainya. Dalam pendistribusian air bersih di  kawasan  permukiman  sekeliling  Kampus  Kentingan  UNS  juga  dipengaruhi  oleh  pola permukiman.  Menurut  Petter  Hagget  terdapat  3  pola  yaitu  seragam (uniform), acak (random) ,  mengelompok (clustered) [5].  Perhitungan  pola  persebaran  permukiman  dapat
M Ulfarina  et al . , REGION: Jurnal Pembangunan  Wilay ah dan Perencanaan Partisipatif,  Vol. 16(1) 2021, 29-44
dilakukan menggunakan software ArcGIS 10.1  yang kemudian akan didapatkan nilai T apabila menggunakan Average Nearest Neighbor Analysis .
Kawasan permukiman di sekitar Kampus UNS dilayani oleh 1 IPA, yaitu Instalasi Pengolahan Air  Jurug  yang  terdapat  di  Kelurahan  Jebres  yang  memanfaatkan  air  baku  dari  Sungai Bengawan  Solo.  Berdasarkan  impresi  awal  ditemukan  beberapa  rumah  yang  memiliki kualitas air bersih yang kurang, seperti air berwarna kecoklatan dan air tidak mengalir pada jam-jam  tertentu.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  efektivitas  sistem penyediaan  air  bersih  PDAM  di  kawasan  permukiman  sekitar  kampus  UNS  Surakarta  dan sebagai bahan masukan kepada PDAM Kota Surakarta dalam penyediaan jaringan air bersih dan bahan pertimbangan penyediaan prasarana dalam SPPIP serta dokumen terkait lainnya.

## 2. Metode
Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deduktif dengan metode penelitian kuantitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  survey  sekunder  ke  beberapa  instansi pemerintahan  terkait,  sedangkan  survey  primer  didapat  melalui  kuesioner  kepada responden  yaitu  pelanggan  PDAM  kategori  rumah  tangga  (SR).  Teknik  sampling  yang digunakan yaitu menggunakan rumus Slovin pada pelanggan PDAM kategori rumah tangga. Sampel dalam penelitian ini yaitu 98 sampel. Data yang didapat kemudian di kompilasi dan dianalisis. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis skoring dan analisis tetangga terdekat untuk analisis pola persebaran permukiman. Penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan dalam kerangka analisis dalam Gambar 1.
Gambar 1. Kerangka analisis penelitian.
Kriteria penilaian sistem penyediaan air bersih PDAM dapat dilihan pada Tabel 1.
Dihubungkan Pola persebaran permukiman Komponen  sistem penyediaan air
bersih: - Air Baku
- Transmisi - Produksi - Distribusi - Pelayanan Efektivitas Sistem Penyediaan Air Bersih Analisis Skoring INPUT PROSES OUTPUT Analisis tetangga terdekat
ArcGIS 10.1
- Peta Persebaran Permukiman - Kepadatan permukiman Sintesa Literatur
M Ulfarina  et al . , REGION: Jurnal Pembangunan  Wilay ah dan Perencanaan Partisipatif,  Vol. 16(1) 2021, 29-44
Tabel 1. Indikator efektivitas sistem penyediaan air bersih PDAM [6-13].
Variabel Sub Variabel Indikator Sumber Skor 1 Skor 2 Skor 3 Ketercapaian Tujuan Penyediaan Air Bersih Unit Air Baku Kapasitas Air Baku Kapasitas air baku sama dengan kebutuhan rata- rata air bersih Kapasitas air baku 130 % dari kebutuhan rata- rata air bersih Kapasitas air baku >130% dan kelebihan air dapat dijadikan cadangan [6,7] Kontinuitas Air Baku Debit air selalu berkurang Debit  air berkurang hanya pada bulan tertentu Debit air tetap sepanjang tahun [7] Kualitas Air Baku Tidak diuji di laboratorium secata rutin Telah diuji secara rutin dan tingkat pencemaran rendah-sedang Telah diuji secara rutin dan tidak terjadi pencemaran air [7] Unit Transmisi Pengaliran Air Baku - Stasiun pompa terletak di daerah banjir - Tidak mudah dijangkau Stasiun pompa terletak di elevasi paling atas dari pengalaman waktu banjir, mudah dijangkau, dan jalur pipa sependek mungkin - Tidak terletak di daerah banjir - Mudah dijangkau - Menghindari jalur yang mengakibatkan konstruksi sulit dan mahal - Jalur pipa sependek mungkin [8] Unit Produksi Produktivitas Pemanfaatan Instalasi Produksi Produktifitas pemanfaatan instalasi produksi <50% Produktifitas pemanfaatan instalasi produksi 50-<70% Produktifitas pemanfaatan instalasi produksi 70-90% [9] Bangunan Pengolahan Air Baku Kurang dari 6 unit pada proses pengolahan air Dilengkapi dengan 6 unit pada proses pengolahan air - Dilengkapi dengan 6 unit pada proses pengolahan air dan kondisi baik - Dilengkapi sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan air baku dan berfungsi dengan baik [7,10] Unit Distribusi Sarana Pengaliran Air Bersih - Tersedia sistem pemompaan dan kondisi kurang baik - Tersedia pipa induk saja - Menggunakan sistem cabang - Tersedia sistem pemompaan dan kondisi baik - Tersedia pipa induk dan distribusi - Mengguna-kan sistem melingkar - Menggunakan percampuran sistem pemompaan dan gravitasi dan kondisinya baik
- Tersedia pipa distribusi dan pipa induk - Menggunakan sistem grid [7,11] Reservoir Tidak tersedia Tersedia reservoir - Reservoir penyeimbang  [8]
M Ulfarina  et al . , REGION: Jurnal Pembangunan  Wilay ah dan Perencanaan Partisipatif,  Vol. 16(1) 2021, 29-44
Variabel Sub Variabel Indikator Sumber Skor 1 Skor 2 Skor 3 reservoir penyeimbang dan pelayanan penyeimbang terletak di dekat instalasi pengolahan air/ Tersedia reservoir pelayanan terletak di dekat instalasi pengolahan air dan kondisi baik - Reservoir pelayanan berada di dekat lokasi pusat daerah pelayanan dan masing- masing zona dilengkapi 1 reservoir apabila elevasi muka tanah wilayah pelayanan bervariasi Kualitas Air Bersih Kondisi air keruh/ berbau/ berwarna/ atau berasa Air tidak keruh, berbau, berwarna,atau berasa dan Air teruji laboratorium namun tidak berkala - Air tidak keruh, berbau, berwarna,atau berasa - Air telah diuji di laboratorium secara rutin [6] Kontinuitas Air Bersih Air mengalir > 16jam/hari Air  mengalir16- 18  jam/hari Air dapat mengalir selama <18-24 jam/hari [12] Tingkat Kehilangan Air Tingkat kehilangan air > 40% - > 60 % Tingkat kehilangan air ≤ 20% - ≤ 40 % Tingkat kehilangan air < 20 % [9,13] Konsumsi Air Bersih Konsumsi air  < 90 liter/orang/hari Konsumsi air antara 90-100 liter/orang/hari Konsumsi Air > 100 liter/orang/hari [9] Unit Pelayanan Cakupan Pelayanan Cakupan pelayanan air bersih < 60% Cakupan pelayanan air bersih 60% - 80% Cakupan pelayanan air bersih > 80% [7] Kualitas Pelayanan Air Bersih Unit Distribusi Kualitas Air Bersih Kepuasan Pelanggan PDAM terhadap Kulaitas Air Bersih rendah Kepuasan Pelanggan PDAM terhadap Kualitas Air Bersih sedang Kepuasan Pelanggan PDAM terhadap Kulaitas Air Bersih tinggi Peneliti, 2018 Kontinuitas Air Bersih Kepuasan Pelanggan PDAM terhadap Kontiuitas Air Bersih rendah Kepuasan Pelanggan PDAM terhadap Kontinuitas Air Bersih sedang Kepuasan Pelanggan PDAM terhadap Kontinuitas Air Bersih tinggi Peneliti, 2018

## 3. Hasil dan pembahasan
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  akan  dibahas  mengenai  air  baku,  transmisi,  produksi, distribusi  dan  pelayanan  air bersih, kemudian akan dirangkum menjadi satu yaitu kategori efektivitas sistem penyediaan air bersih di kawasan penelitian.
M Ulfarina  et al . , REGION: Jurnal Pembangunan  Wilay ah dan Perencanaan Partisipatif,  Vol. 16(1) 2021, 29-44

## 3.1 Identifikasi persebaran penduduk
Penggunaan  lahan  di  Kelurahan  Jagalan,  Jebres,  dan  Pucangsawit  mayoritas  digunakan sebagai  permukiman.  Berikut  ini  tabel  luas  wilayah  dan  jumlah  unit  rumah  di  Kelurahan Jagalan, Jebres, dan Pucangsawit tahun 2016  dalam Tabel 2.
Tabel 2. Tingkat kepadatan permukiman di kawasan penelitian (Unit / Km2) [14].
Kelurahan Jumlah Rumah (Unit) Luas Wilayah (Km 2 ) Tingkat Kepadatan Kepadatan (rumah/Ha) Jagalan 2664 0,65 4.098 41 Pucangsawit 1727 1,27 1.360 14 Jebres 3563 3,17 1.124 11
Berdasarakan kriteria kepadatan permukiman, Kelurahan Jagalan merupakan kawasan yang memiliki kepadatan permukiman sedang, sedangkan Kelurahan Jagalan dan Jebres termasuk dalam kategori kepadatan permukiman rendah. Kelurahan Jebres menjadi kelurahan dengan kepadatan terendah dikarenakan pada Kelurahan Jebres terdapat banyak guna lahan selain permukiman  yang  memiliki  luas  yang  besar,  seperti  UNS,  RS  Moewardi,  Kampus  ISI Surakarta, Taman Satwa Taru (TSTJ) Jurug. Sedangkan Kelurahan Kelurahan Jagalan memang hampir semua kawasanya digunakan sebagai lahan permukiman.
Selain  kepadatan  bangunan  permukiman,  dalam  penelitian  ini  juga  terdapat  kepadatan penduduk  bruto  terhadap  lahan  permukiman.  Kepadatan  penduduk  brutto  yang  akan dihitung  yaitu  kepadatan  penduduk  berdasarkan  luasan  lahan  permukiman  di  kawasan penelitian, berikut dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Tingkat kepadatan penduduk brutto terhadap luas permukiman [14].
Kelurahan Jumlah Penduduk Luas Permukiman (Ha) Tingkat Kepadatan Jumlah Rumah Jumlah Pelanggan PDAM (SR) Jagalan 12.194 57,27 212,92 2.664 1.056 Pucangsawit 13.822 45,41 304,38 1.727 1.427 Jebres 33.076 114,89 287,89 3.563 3.396
Berdasarkan  kepadatan  penduduk  bruto  terhadap  lahan  permukiman  di  atas  diketahui bahwa  Kelurahan  Jagalan  memiliki  kepadatan  penduduk  terendah  dibandingkan  dua kelurahan  lainnya,  sedangkan  Kelurahan  Pucangsawit  merupakan  kelurahan  dengan kepadatan  penduduk  bruto  tertinggi  di  kawasan  penelitian.  Kepadatan permukiman serta kepadatan  penduduk  bruto  memiliki  hasil  yang  berbeda.  Berdasarkan  data  di  atas  juga diketahui  bahwa  apabila  dilihat  dari  perbandingan  jumlah  rumah  dan  jumlah  pelanggan PDAM,  Kelurahan  Jebres  memiliki  perbandingan  terendah  yaitu  se kitar  39%,  Kelurahan Jagalan  memiliki  perbandingan  sekitar  82%,  sedangkan  Kelurahan  Jebres  memiliki perbandingan hampir 95% rumah di Kelurahan Jebres menggunakan air PDAM. Hal ini sesuai dengan  teori  menurut  Pranoto  [15]  bahwa  suplai  air  paling  banyak  yaitu  suplai  air  ke Kelurahan Jebres karena Kelurahan Jebres memiliki jumlah pelanggan PDAM terbanyak. Peta persebaran permukiman dapat dilihat pada Gambar 2.
Copy right © 2021, REGION: Jurnal Pembangunan  Wilay ah dan Perencanaan  Partisipatif
Gambar 2. Persebaran permukiman di kawasan penelitian.
Untuk mengetahui jenis pola persebaran permukiman di kawasan penelitian dapat diketahui menggunakan  analisis  tetangga  terdekat  menggunakan  software  Arcgis  10.1,  kemudian  di dapat hasil T yaitu 0,69774. Sehingga berdasarkan teori dari Hagget kawasan permukiman di sekitar  Kampus  UNS  dikategorikan  sebagai  pola mengelompok karena nilai T yang didapat kurang  dari  1  [16].  Sehingga  sesuai  dengan  teori  dari  Pelambi, Sonny, dan Michael bahwa pola persebaran permukiman mengelompok mempermudah distribusi air bersih [17].

## 3.2 Efektivitas sistem penyediaan air bersih
3.2.1 Ketercapaian tujuan penyediaan air bersih. Dalam ketercapaian tujuan penyediaan air bersih akan lima variabel yaitu unit air baku, transmisi, produksi, distribusi, dan pelayanan akan  dibahas  dan  dianalsis  menggunakan  teknik  analisis  skoring  berdasarkan  teori  dan standar yang ada.

## 3.2.1.1  Unit air baku
a) Kapasitas air baku
Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa air baku yang digunakan sebagai di kawasan penelitian  bersumber  dari  tiga  buah  sumber  air,  yaitu  air  Sungai  Bengawan  So lo  dengan kapasitas 100 liter/detik dan dua sumur dalam yaitu sumur dalam (SD) Jurug I dan II dengan kapasitas 10 dan 15 liter/detik. Kebutuhan air bersih terdiri dari kebutuhan dosmestik, niaga kecil dan besar, fasilitas umum fasilias sosial, serta adanya kebocoran air. Pe njelasanya dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Kebutuhan air bersih kawasan penelitian.
Kelurahan Jumlah Penduduk Kebutuhan Domestik Niaga Kecil Niaga Besar Fasilitas Umum Fasilitas Sosial Kebocoran Jumlah Jagalan 16.980 1.698.000 51.300 5000  254700 84900 339600 2.433.500 Jebres 5.280 528.000 279.900  50000 79200 26400 105600 1.069.100
M Ulfarina  et al . , REGION: Jurnal Pembangunan  Wilay ah dan Perencanaan Partisipatif,  Vol. 16(1) 2021, 29-44
Kelurahan Jumlah Penduduk Kebutuhan Domestik Niaga Kecil Niaga Besar Fasilitas Umum Fasilitas Sosial Kebocoran Jumlah Pucangsawit 7.135 713.500 90.900 35000  107025 35675 142700 1.124.800 Jumlah Kebutuhan Total 4.627.400
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  diasumsikan  bahwa  Kelurahan  Jebres,   Jagalan,  dan Pucangsawit memiliki 71,14 % dari seluruh pelanggan PDAM yang bersumber dari IPA Jurug atau  dengan  kapasitas  sekitar  88,92  liter/detik  (didapat  dari  71,14%  dikalikan  dengan kapasitas  IPA  Jurug  yakni  125  liter/detik).  Kebutuhan  air  total  untuk  Kelurahan  Jagalan, Jebres, dan Pucangsawit yaitu 4.627.400 liter/hari atau sekitar 53,55 liter/detik. Kapasitas air baku di IPA jurug yaitu 88,92 liter/detik. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, kapasitas air baku  di  kawasan  perencanaan  mendapat  skor  3  apabila  mecapai  130%  dari  kebutuhan  air bersih  atau  69,62  liter/detik sehingga sub variabel kapasitas air baku mendapat skor 3. Hal ini  dapat  disimpulkan  bahwa  kapasitas  air  baku  mecukupi  karena  lebih  besar  dari  pada kebutuhan air bersih di kawasan penelitian sehingga sesuai dengan teori Asghara [7].
b) Kontinuitas air baku
Sub variabel kontinuitas air baku didapat dari instrumen survey berupa wawancara kepada petugas  IPA  Jurug.  Debit  Sungai  Bengawan  Solo  pada  tahun  2010-2015  dapat  dilihat  pada Tabel 5.
Tabel 5. Debit sungai Bengawan Solo selama tahun 2010-2015  (dalam m3) [18].
Jan Feb Mar
Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des Max 585,28 536,69 253,10 276,83 532,41  161,37 58,38  26,05 142,09  158,62 195,20 266,25 Rerata 335,66 300,29 201,70 202,68 186,63 65,32 30,52  17,03 32,15 35,21 65,13 156,45 Min 146,73 170,96 112,23 95,24 39,71 3,18 9,42 3,00 2,00 2,00 25,00 84,00
Berdasarkan  data  di  atas  dapat  diketahui bahwa debit air Sungai Bengawan Solo fluktuatif tergantung  musim,  saat  musim hujan air akan lebih banyak daripada saat musim kemarau. Namun berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa meskipun debit air fluktuatif, begitu pula dengan air yang diambil juga fluktuatif tergantung musim. Air yang diambil dapat lebih dari  100  liter/detik  maupun  kurang.  Sehingga  hal  ini  kurang  sesuai  dengan  pernyataan Asghara  [7]  karena  debit  air  berkurang  pada  bulan  tertentu/fluktuatif  sehingga  skor kontinuitas air baku yaitu 2.
c) Kualitas air baku
Air  Sungai  Bengawan  Solo  secara  rutin  dilakukan  pemeriksaan  laboratorium  untuk mengetahui kualitas air. Selain diuji di dilaboratorim juga sering dilakukan pemeriksaan oleh petugas.  Sulit  untuk  menemukan  sungai  di  Pulau  Jawa  yang  yang  tidak  mengalami pencemaran. Menurut Wismabrata [19] Sungai Bengawan Solo yang mengalami pencemaran dengan  kadar  sedang  tetapi  masih  dapat  diolah  menjadi  air  bersih  namun  harus  dengan pengecekan  secara  rutin.  Diduga  polutan  logam  berat  berasal  dari  industri  dan  Tempat Pembuangan  Akhir  (TPA).  Hal  ini  kurang  sesuai  dengan  pernyataan  Asghara  [7].  Sehingga berdasarkan penjabaran tersebut maka kualitas air baku mendapatkan skor 2.
M Ulfarina  et al . , REGION: Jurnal Pembangunan  Wilay ah dan Perencanaan Partisipatif,  Vol. 16(1) 2021, 29-44

## 3.2.1.2  Unit transmisi
a) Pengaliran air baku
Pengaliran sistem transmisi pada sistem jaringan air bersih berfungsi untuk mengalirkan air baku menuju ke bagian produksi. Air baku dialirkan dengan pipa yang menghubungkan dari alat pengambil air yang terdapat di dalam Sungai Bengawan Solo menuju ke bagian produksi dengan  bantuan  sistem  pemompaan  sesuai  dengan  teori  dari  Peavy,  Donald,  dan  George karena sesuai dengan kondisi topografi masing-masing IPA (Instalasi Pengolahan Air)  [20]. IPA  Jurug  terdapat  di  tepi  Sungai  Bengawan  Solo  sehingga  jalur  pipa  transmisi  tergolong pendek.  IPA  Jurug  terletak  di  daerah  banjir,  selain  itu    IPA  Jurug  pernah  terendam banjir beberapa  tahun  lalu  karena  air  Sungai  Bengawan  Solo  yang meluap. Namun sangat jarang terjadi  banjir  di  sekitar  IPA  Jurug.  Letak  IPA  Jurug  mudah  dijangkau,  letaknya  berada  di belakang  rusun  Jurug  dan  mudah  diakses  karena  dekat  dengan  jalan  raya. Dalam hal jalur pipa  sudah  sesuai  dengan  standar  dari  SNI  7508  Tahun  2011  [8],  namun  letak  yang  tidak berada pada elevasi banjir belum sesuai dengan standar sehingga mendapatkan skor 2.

## 3.2.1.3  Unit produksi
a) Produktivitas pemanfaatan instalasi produksi
Berdasarkan hasil wawancara pengolahan air baku dari Bengawan Solo diolah melalui proses di  atas  dan  berkurang  antara  2-10%  untuk  proses  pembersihan  instalasi  pengolahan  air. Produktivitas  pemanfaatan  instalasi  produksi  bergantung  pada  kapasitas  produksi  dan kapasitas  terpasang.  Kapasitas  produksi  IPA  Jurug  yakni  100  liter/detik  sesuai  dengan anjuran  dari  PSDA,  sedangkan  kapasitas  produksi  di  IPA  Jurug  yakni 70-80 liter/detik yang berasal  dari  Sungai  Bengawan  Solo.  Sehingga  berdasarkan  data  tersebut  dapat  diketahui bahwa  produktivitas  instalasi produksi sekitar 70-80%, sesuai dengan Kepmendagri Nomor 47  Tahun  1999  dalam  Hartono  [9].  Sehingga  mendapatkan  skor  3  karena  standarnya  yaitu 70-90%.  Produktivitas instalasi produksi dapat dihitung menggunakan kapasitas produksi dan kapasitas  terpasang,  sehingga  kedua  hal  tersebut  dapat  dimaksimalkan  lagi  dalam penangangannya.
b) Bangunan pengolahan air baku
IPA  Jurug memiliki enam unit proses pengolahan air yaitu unit pra-sedimentasi, koagulasi, flokulasi,  sedimentasi,  filtrasi,  dan  desinfeksi  sesuai  dengan  SNI  7831  Tahun   2012  dan dikategorikan  dalam  kondisi  baik  karena  adanya perawatan dan pemantauan [10]. Apabila terjadi kerusakan segera dilakukan perbaikan atau penggantian. IPA Jurug dilengkapi dengan sarana  pengolahan  lumpur  sisa  atau Sludge  Drying  Bed (SDB),  namun  karena  terjadi kerusakan pompa maka kolam pengolahan lumpur tidak dapat dimanfaatkan sehingga  hasil pengolahan air sehingga langsung dibuang ke badan sungai. Sehingga kurang sesuai dengan SNI Nomor 6774 Tahun 2008 [12]. Karena tidak difungsikan sehingga mencemari lingkungan sehingga mendapakan skor 2.

## 3.2.1.4  Unit distribusi
a) Sarana pengaliran air bersih
Berdasarkan  hasil  wawancara  diketahui  bahwa  debit  air  yang  keluar  yaitu  sebesar  30 liter/detik dengan menggunakan pipa 6 inch dengan bantuan pompa air bertegangan 45 KW.
M Ulfarina  et al . , REGION: Jurnal Pembangunan  Wilay ah dan Perencanaan Partisipatif,  Vol. 16(1) 2021, 29-44
Air  tersebut  mengalir  ke  kawasan  Kentingan,  Ngoresan,  dan  Gulon  dan  kawasan  Jebres lainnya. Sedangkan debit air 70 liter/detik menggunakan pipa 8 inch dengan bantuan pompa air  bertegangan  90  KW  yang  mengalirkan  air  menuju  ke  Jagalan  dan  Pucangsawit.  Sumur dalam  di  makam  pahlawan  Pucangsawit  hanya  mengalirkan  air  ke  sebagian  Kelurahan Pucangsawit. Jaringan distribusi air bersih di kawasan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3 . Jaringan distribusi air bersih PDAM.
Berdasarkan  peta  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  jaringan  air  bersih  PDAM  di  kawasan permukiman  sekitar  Kampus  UNS  Surakarta  menggunakan  sistem loop (melingkar),  pipa jaringan mengikuti jaringan jalan. Hal ini kurang sesuai dengan teori Al -Layla karena sistem grid lebih  menguntungkan  [11].  Jaringan  utama  atau  pipa  induk  hanya  tersebar  di  sekitar jalan  utama  dan  jalan  besar,  sedangkan  untuk  jalan  kampung  dan  sambungan  ke  rumah - rumah  menggunakan  pipa  yang  lebih  kecil.  Permukiman  yang berada pada tengah-tengah kumpulan permukiman akan kesulitan sehingga menyulitkan proses distribusi. Berdasarkan penjelasan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  air  bersih  yang  sudah  diolah  didistribusikan menggunakan sistem pemompaan karena tidak dimungkinkan menggunakan sistem gravitasi sehingga  kurang  sesuai  dengan  pendapat Asghara [7]. Kondisi pemompaan baik, selain itu pengaliran  air  juga  menggunakan  pipa  induk  dan  pipa  distribusi  untuk  sampai  ke  rumah pelanggan air bersih. Berdasarkan uraian tersebut sarana pengaliran air bersih mendapatkan skor 2.
b) Reservoir
Setelah  air  bersih  selesai  di  olah,  air  selanjutkan  akan  disimpan dalam reservoir sebelum akhirnya  didistribusikan  kepada  penduduk.  Reservoir  distribusi  terletak  di  IPA  Jurug  dan kondisi baik serta berumur ± 5 tahunan. Volume reservoir di IPA Jurug yaitu 500 m3. Jumlah
M Ulfarina  et al . , REGION: Jurnal Pembangunan  Wilay ah dan Perencanaan Partisipatif,  Vol. 16(1) 2021, 29-44
reservoir  yaitu  1  sedangkan  sedangkan  standarnya terdapat 2 reservoir. Daerah pelayanan memiliki elevasi yang beragam sehingga reservoir pelayanan yang hanya berjumlah 1 masih kurang  karena  di  beberapa  tempat  dengan  elevasi  muka  tanah  yang  lebih  tinggi  dari  IPA Jurug sering mengalami permasalahan air yang mati pada jam-jam tertentu sehingga belum sesuai dengan SNI 7508 Tahun 2011  [8]. Sehingga didapatkan skor 2.
c) Kualitas air bersih
Data  kualitas  air  bersih  didapat  dengan  menggunakan  kue sioner,  kualitas  air  bersih  yang ideal yaitu air yang tidak berbau, berasa, dan berwarna. Sebanyak 54 responden atau 55,1% menyatakan  kondisi  air  kurang  baik,  sedangkan  44  responden  atau  44,89%  menyatak an kualitas  air  baik.  Sehingga  persentase  55,1%  dikalikan  dengan  skor  indikator  1  sehingga dihasilkan  skor  0,55.  Selanjutnya  persentase  44,89%  dikalikan  dengan  skor  indikator  3 sehingga didapat skor 1,34. Kedua skor tersebut digabungkan menjadi skor akhir yaitu 1,89. Narasumber  yang  menyatakan  kualitas  air  kurang  baik  dikarenakan  air  yang  mengalir dirumah  mereka  kualitasnya  kadang  kurang  baik,  air  kadang  berwarna kecoklatan, kadang kekuningan,  agak  keruh,  dan  kadang  mengandung  kadar  kaporit  yang  lebih  banyak  dari biasanya sehingga kurang sesuai dengan teori dari Apriyana [6] dan Agustina [21].
d) Kontinuitas air bersih
Data kontinuitas air bersih didapat dengan menggunakan kuesioner. Sebanyak 13 responden atau  13,27%  menyatakan  air  mengalir  16-18  jam/hari,  sebanyak 85 responden atau 86,73% menyatakan air mengalir 18-24 jam/hari. Persentase 13,27% dikalikan dengan skor indikator 2  didapatkan  hasil  0,26.  Selanjutnya  persentase  86,73%  dikalikan  dengan  skor  indikator  3 didapatkan  hasil  2,60.  Kemudian  kedua  skor  dijumlahkan  untuk  mendapatkan  skor  akhir yaitu  2,86.  Narasumber  mengatakan  air  selalu  mengalir  namun  juga  banyak  yang mengatakan  bahwa  pada  jam-jam  tertentu  air  sering  tidak  mengalir.  Berdasarkan  hasil kuesioner diketahui bahwa dalam jam-jam tertentu terutama jam sibuk banyak rumah yang debitnya kecil atau tidak menyala sama sekali. Jam sibuk yaitu jam berangkat sekolah/kantor antara  jam  6-8  pagi,  jam  makan  siang  yaitu  jam  12-  jam  1  siang,  dan  jam  pulang  kantor antara  jam  4  -  jam  5  sore,  sehingga  diasumsikan  jam  sibuk  dalam  sehari  adalah  6  jam. Namun  mayoritas  penduduk  menyatakan  aliran  air  selalu  dapat  menyala  setiap  saat sehingga sesuai dengan standar dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum [4].

## e) Tingkat kehilangan air bersih
Tingkat  kehilangan  atau  kebocoran  air  yang  dimaksud  yaitu  kebocoran  air pada distribusi, kebocoran  air  di  kawasan penelitian dapat terjadi karena beberapa sebab, menurut PDAM penyebabnya antara lain yaitu: water meter pelanggan rusak, instalasi distribusi rusak berat/ jaringan  sudah  tua,  tekanan  air  tidak  merata,  administrasi/  kesalahan  pencatatan  meter. Kawasan  penelitian  termasuk bagian dari Kota Surakarta sehingga tingkat kehilangan air di kawasan penelitian diasumsikan sama dengan Kota Surakarta yaitu 44,95% sehingga belum sesuai  dengan  standar  menurut  PP  Nomor  16  Tahun  2005  [13]. Skor tingkat kehilangan air yang didapatkan yaitu 1.
M Ulfarina  et al . , REGION: Jurnal Pembangunan  Wilay ah dan Perencanaan Partisipatif,  Vol. 16(1) 2021, 29-44

## f) Konsumsi air bersih
Konsumsi  air  bersih  di  kawasan  penelitian  dilihat  berdasarkan  pemakaian  air  bersih  oleh pelanggan  PDAM.  Konsumsi  air  bersih  setiap  pelanggan  PDAM  akan  berbeda.  Kawasan penelitian  yang  berada  di  Kota  Surakarta  maka  menggunakan  standar  kebutuhan  100 liter/orang/hari.  Terdapat  98  responden dengan 497 anggota keluarga didapatkan rata-rata pemakaian  air  perbulan  yaitu  2.111  m3/bulan.  Berdasarkan  data  tersebut  dapat  diketahui rata-rata  pemakaian  air  perhari  yaitu  dengan  membagi  pemakaian  air  perbulan  dengan jumlah jiwa sehingga didapatkan hasil 141,5 liter/hari sesuai dengan teori dari Hartono [9]. Konsumsi  air  bersih  di  kawasan  permukiman  sekitar  kampus  UNS  Surakarta  yaitu  sek itar 141,5  liter/orang/hari, dan sambungan rumah yang sudah terlayani yaitu 5.859 unit dengan 29.295  jiwa  yang  terlayani  maka  kebutuhan  air  untuk  sambungan  rumah  yaitu  47,97 liter/detik,  sedangkan  kapasitas  Instalasi  Pengolahan  Air  (IPA)  Jurug  yaitu  125  li ter/detik. Dikarenakan  pelanggan  sambungan  rumah  merupakan  kategori  pelanggan  terbesar  maka IPA  Jurug  dapat  memenuhi  kebutuhan  air  bersih  di  kawasan  penelitian  sehingga  sudah sesuai dengan teori dari Joko [22]. Skor Konsumsi air bersih yang didapatkan yaitu 3.

## 3.2.1.5  Unit pelayanan
a) Cakupan pelayanan
Cakupan  pelayanan  dalam  sub  variabel  ini  akan  diberdaskan  pelanggan  PDAM  yang  akan dibandingkan  dengan  penduduk  total/KK  total  di  kawasan  penelitian.  Berdasarakan Kecamatan  Jebres  dalam  Angka  tahun  2017  diketahui  bahwa  jumlah  rumah  di  kawasan penelitian  yaitu  7.954,  sedangkan  jumlah  pelanggan  PDAM  yaitu  sebanyak  5.879  [14]. Sehingga cakupan pelayanan air bersih PDAM nya yaitu dengan membagi jumlah pelanggan PDAM  dengan  jumlah  KK/jumlah  rumah  sehingga  dihasilkan  yang  terlayani  PDAM  yaitu 73,91  %. Sehingga kurang sesuai dengan pendapat dari Asghara [7] serta target pencapaian yang  diharapkan  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat.  Kemudian dilakukan perhitungan untuk menentukan skor sehingga didapat hasil skor 2.
3.2.2  Kualitas pelayanan air bersih 3.2.2.1  Distribusi air bersih
a) Kualitas air
Kepuasan pelanggan terhadap kualitas air didapat dari kuesioner terhadap pelanggan PDAM di kawasan penelitian. Sebanyak 21 responden atau 21,4% menyatakan kepuasan terhadap kualitas  air  rendah.  Sebanyak  49  responden  atau  50%  menyatakan  kepuasan  terhadap kualitas air sedang. Sedangkan sisanya yaitu 28 responden atau 28,6% menyatakan kepuasan terhadap  kualitas  air  tinggi.  Persentase  21,4%  dikalikan  dengan  skor  1  didapat  skor  yaitu 0,21,  selanjutnya  persentase  50%  dikalikan  dengan  skor  2  didapat  nilai  skor  1.  Kemudian persentase  28,6%  dikalikan  dengan  skor  indikator  3  didapatkan  hasil  0,86.  Terakhir  skor diakumulasikan untuk mendapatkan skor untuk sub variabel kualitas air be rsih yaitu 2,07.
b) Kontinuitas air
Kepuasan  pelanggan  terhadap  kontinuitas  air  didapat  dari  kuesioner  terhadap  pelanggan PDAM  di  kawasan  penelitian.  Sebanyak  5  responden  atau  5,1%  menyatakan  kepuasan terhadap kontinuitas air rendah. Sebanyak 14 responden atau 14,29% menyatakan kepuasan
M Ulfarina  et al . , REGION: Jurnal Pembangunan  Wilay ah dan Perencanaan Partisipatif,  Vol. 16(1) 2021, 29-44
terhadap  kontinuitas  air  sedang.  Sedangkan  sisanya  yaitu  79  responden  atau  80,61% menyatakan  kepuasan  terhadap  kontinuitas  air  tinggi.  Persentase  5,1  %  dikalikan  dengan skor  1  didapat  skor  yaitu  0,051  ,  selanjutnya  persentase  14,29%  dikalikan  dengan  skor  2 didapat  nilai  skor  0,28.  Kemudian  persentase  80,61%  dikalikan  dengan  skor  indikator  3 didapatkan  hasil  2,42.  Terakhir  skor  diakumulasikan  untuk  mendapatkan  skor  untuk  sub variabel kualitas air bersih yaitu 2,75.
Setelah  dilakukan  analisis  maka  jumlah  skor  diakumulasi  untuk  mengetahui  kategori efektivitas sistem penyediaan air bersihnya, dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Akumulasi skor analisis skoring.
Variabel Sub Variabel Skor Ketercapaian Tujuan Air Baku Kapasitas Air Baku 3 Kontinuitas Air Baku 2 Kualitas Air Baku 2 Transmisi Pengaliran Air Baku 2 Produksi Produktivitas Instalasi Produksi 3 Bangunan Pengolahan Air Baku 2 Distribusi Sarana Pengaliran Air Bersih 2 Reservoir 2 Kualitas Air Bersih 1,89 Kontinuitas Air Bersih 2,86 Tingkat Kehilangan Air 1 Konsumsi Air Bersih 3 Pelayanan Cakupan Pelayanan 2 Kualitas Pelayanan Distribusi Kualitas Pelayanan Air Bersih 2,07 Kontinuitas Pelayanan Air Bersih 2,75 JUMLAH 33,57
Setelah  masing-masing  variabel  dianalisis  menggunakan  indikator-indiakator  di atas maka skor  akhir  dijumlahkan  untuk  mengetahui  kategori  efektivitas  sistem  penyediaan  air bersihnya,  menggunakan  rumus  interval  untuk  mengetahui  interval  setiap  kelas,  dengan jumlah kelas yaitu tiga didapat kategori seperti pada Tabel 7.
Tabel 7. Kategori tingkat efektivitas sistem penyediaan air bersih PDAM.
Tingkat Efektivitas Jumlah Skor Efektif ≥ 35 Kurang Efektif ≥ 25 - < 34,99 Tidak Efektif < 24,99
Berdasarkan  tabel  kategori  di  atas  maka  sistem  penyediaan  air  bersih  di  kawasan permukiman sekitar Kampus UNS Surakarta termasuk dalam kategori kurang efektif, namun sudah mendekati efektif dengan selisih skor yaitu 1,43 untuk mencapai kategori efektif.
M Ulfarina  et al . , REGION: Jurnal Pembangunan  Wilay ah dan Perencanaan Partisipatif,  Vol. 16(1) 2021, 29-44

## 4. Kesimpulan
Permukiman  di  sekitar  kampus  UNS  Surakarta  memiliki  pola  persebaran  permukiman mengelompok  dengan  tingkat  kepadatan  permukiman  rendah  hingga  sedang.  Sistem penyediaan  air  bersih  perpipaan  terdiri  dari  lima  unit/komponen  yaitu  unit  air  baku, transmisi,  produksi,  distribusi,  dan  pelayanan.  Masing-masing  komponen  tersebut  masih memiliki sub variabel. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem penyediaan air bersih  PDAM/perpipaan  di  kawasan  permukiman  sekitar  kampus  UNS  Surakarta  termasuk kurang  efektif  namun  mendekati  efektif.  Unit  air  baku  termasuk  dalam  kategori  efektif karena komponennya cukup sesuai dengan standar dan teori [7, 8, 9, 10, 17]. Skor tertinggi yaitu skor kapasitas air baku, berbeda dengan unit transmisi termasuk dalam kategori kurang efektif. Pada unit produksi berdasarkan analisis termasuk dalam kategori efektif dengan skor tertinggi yaitu produktivitas instalasi produksi. Unit distribusi termasuk kurang efektif karena beberapa  komponennya  memiliki  skor  yang  rendah  yakni  kualitas  air  bersih  dan  tingkat kehilangan  air.  Sedangkan  pada  unit  pelayanan  termasuk  dalam  kategori  kurang  efektif karena belum mampu mencapai target yang ditentukan. Pada kepuasan pelanggan terhadap kualitas  air  bersih  didapat  hasil  yaitu  sedang/kurang  efektif,  sedangkan  pada  kepuasan pelanggan terhadap kontinuitas air bersih didapat hasil yaitu tinggi/ efektif.

## Referensi
[1] Yuliastuti  N  dan  Fatchurochman  A  2012  Pengaruh  Perkembangan  Lahan  Terbangun terhadap  Kualitas  Lingkungan  Permukiman  (Studi  Kasus:  Kawasan  Pendidikan Kelurahan Tembalang) Jurnal
Presipitasi
9 1 pp 10-6 DOI:
10.14710/presipitasi.v9i1.10-16
[2] Sunaryo  A  2015  Bahaya,  80  Persen  Sumur  Warga  di  Solo  Tercemar  Bakteri  E-coli Merdeka.com  Diakses  melalui  https://www.merdeka.com/peristiwa/bahaya-80- persen-sumur-warga-di-solo-tercemar-bakteri-e- coli.html#:~:text=Merdeka.com%20%2D%2080%20Persen%20air,coli%20(E%2Dcoli) .&text=%22Akibatnya%20banyak%20bakteri%20yang%20meresap,Rabu%20(28%2F 1)
[3] Rewah  J  dan  Rotikan  R  2016  Analisa  Efektivitas  Sistem  Informasi  di  Kantor  Badan Kepegawaian  dan  Diklat  Kota Manado Cogito Smart Journal 2 2 pp  180-93 Diakses dari http://cogito.unklab.ac.id/index.php/cogito/article/view/28
[4] Direktorat  Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum 2007  Rencana Program Invesatasi Jangka Menengah Bidang PU/Cipta Karya Diakses dari http://ciptakarya.pu.go.id/dok/rpijm/01.%20PENJELASAN%20UMUM%2017-09- 2007.pdf
[5] Saraswati  D  A,  Subiyanto  S,  dan  Wijaya  A    P  2016  Analisis  Perubahan  Luas  dan  Pola Persebaran  Permukiman  (Studi  Kasus:  Kecamatan  Tembalang,  Kecamatan Banyumanik,  Kecamatan  Gunungpati,  Kecamatan  Mijen  Kota  Semarang  Jawa Tengah) Jurnal Geodesi Undip
5
1 pp
155-63 Diakses dari https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/view/10577
[6] Apriyana  P  2010  Evaluasi  Kinerja  Pelayanan  Air  Bersih  Komunal  di  Wilayah Pengembangan Ujung Berung Kota Bandung Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota
M Ulfarina  et al . , REGION: Jurnal Pembangunan  Wilay ah dan Perencanaan Partisipatif,  Vol. 16(1) 2021, 29-44
21 2 pp 95-110 Diakses dari http://journals.itb.ac.id/index.php/jpwk/article/view/4155/2238
[7] Asghara  A  2007  Strategi  Peningkatan  Kapasitas  Pelayanan  Air  Bersih  di  Kota  Bangko Kabupaten  Merangin Tesis (Semarang:  Universitas  Diponegoro)  Diakses  dari http://eprints.undip.ac.id/16528/
[8] SNI  Nomor  7508  Tahun  2011  tentang  Tata  Cara  Penentuan  Jenis  Unit  Instalasi Pengolahan Air Berdasarkan Sumber
Air
Baku Diakses dari http://nawasis.org/portal/digilib/read/sni-7508-2011-tata-cara-penentuan-jenis- unit-instalasi-pengolahan-air-berdasarkan-sumber-air-baku/51429
[9] Hartono  D  2005  Alternatif  Pemenuhan  Air  Bersih  oleh  PDAM  di Kota Semarang Tesis (Semarang: Universitas Diponegoro) Diakses dari http://eprints.undip.ac.id/14650/
[10] SNI  Nomor  7831  Tahun  2012  tentang  Perencanaan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum. Diakses  dari  http://nawasis.org/portal/digilib/read/sni-7831-2012-perencanaan- sistem-penyediaan-air- minum/51424#:~:text=Standar%20perencanaan%20sistem%20penyediaan%20air,u nit%20distribusi%2C%20dan%20unit%20pelayanan
[11] Al-Layla  M  A,  Ahmad  S,  dan  Middlebrooks  E  J  1977 Water Supply Engineering Design (Michigan: Ann Arbor Science)
[12] SNI  Nomor  6774  Tahun  2008  tentang  Tata  Cara  Perencanaan  Unit  Paket  Instalasi Pengolahan  Air  Diakses  dari  http://nawasis.org/portal/digilib/read/sni-6774-2008- tata-cara-perencanaan-unit-paket-instalasi-pengolahan-air/51431
[13] Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2005  tentang  Pengembangan  Sistem
Penyediaan Air Minum Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49357
[14] Badan  Pusat  Statistik  2018  Kecamatan  Jebres  Dalam  Angka  2017  Diakses  dari https://surakartakota.bps.go.id/publication/2018/01/03/27dd8c7fed05a0ec9ba620 9e/kecamatan-jebres-dalam-angka-2017.html
[15] Pranoto  A  B  2007  Hubungan  Kepadatan  Permukiman  dengan  Ketersediaan Infrastruktur Tesis (Semarang: Universitas Diponegoro) Diakses dari https://core.ac.uk/download/pdf/11716244.pdf
[16] Muta'ali  L 2015 Teknik  Analisis  Regional  untuk  Perencanaan  WIlayah,  Tata  Ruang dan  Lingkungan (Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada)
[17] Pelambi M R, Tilaar S, dan Rengkung M M 2016 Identifikasi Pola Sebaran Permukiman Terencana di Kota Manado Jurnal Spasial: Perencanaan Wilayah dan Kota 3 1 pp 55- 65  Diakses dari https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/11651
[18] Dinas  PUSDATARU  Provinsi  Jawa  Tengah  2017  Data  Debit  Sungai  Bengawan  Solo  - Jurug  Rerata  Bulanan  (m3/det)  Tahun  2010-2015  [Internet]  PUSDATARU  Open Source Provinsi Jawa Tengah Diakses dari https://pusdataru.jatengprov.go.id/data- /data_group=debit-sungai/page-1_kab-surakarta-dbt_Sg-20102015.html
[19] Wismabrata M H 2018 Limbah Pabrik Ancam Ekosistem Sungai Bengawan Solo, Ini Kata
Ahli Kompas.com Diakses dari
https://sains.kompas.com/read/2018/03/10/113154223/limbah-pabrik-ancam- ekosistem-sungai-bengawan-solo-ini-kata-ahli
M Ulfarina  et al . , REGION: Jurnal Pembangunan  Wilay ah dan Perencanaan Partisipatif,  Vol. 16(1) 2021, 29-44
[20] Peavy  H  S,  Donald  R  R,  dan  George  T  1985 Environmental  Engineering (New  York  : McGraw-Hill)
[21] Agustina  D  V  2007  Analisa  Kinerja  Sistem  Distribusi  Air  Bersih  PDAM  Kecamatan Banyumanik  di  Perumnas  Banyumanik  (Studi  Kasus  Perumnas  Banyumanik  Kel. Srondol  Wetan)  Tesis  (Semarang:  Universitas  Diponegoro)  Diakses  dari http://eprints.undip.ac.id/15472/1/Dian_Vita_Agustina.pdf
[22] Joko  T  2010 Unit  Air  Baku  dalam  Sistem  Penyediaan  Air  Minum (Yogyakarta:  Graha Ilmu)