JImeD, Vol. 2, No. 2                                                                                                             ISSN 2356-301X

## ANALISIS KUALITAS UDARA DI KAMAR GELAP YANG MENGGUNAKAN PENGOLAHAN FILM SECARA MANUAL DAN OTOMATIS

## ANALYSIS OF AIR QUALITY IN THE DARK ROOM WITH MANUAL AND AUTOMATIC FILM PROCESSING
Ary Kurniawati 1) , Dartini 2) , Asri Indah Aryani 3) 1,2,3,) Health Polytechnics of Semarang-Indonesia e-mail: ary.kurniawati@poltekkes-smg.ac.id

## ABSTRACT
Backgroun: Dark room is the room where the film is being processed as the final stage of the radiographic process, beside its function as a place of handling film and film storage. According to the MSDS, chemical liquid used in film processing can affect human health. It’s spill can cause irritation and burns on skin and eyes, irritation and injury to the digestive tract, while its  mist or dried residue can cause irritation of the respiratory tract. Good dark room air circulation is required.
Methods: The study was observational study with measurement data retrieval techniques in the darkroom of four hospitals. The collected data then compared to the air quality requirement according Kepmenkes RI No.1204/Menkes/SK/X/2004 and No.1405/Menkes/SK/XI/2002. Result: The results showed that the physical air quality  including temperature and humidity in the 1 st , 2 nd , 3 rd and 4 th darkroom  was higher than the standards. The average air flow in the 1 st , 2 nd and 3 rd darkroom were up to standards, but there was no airflow in the 4 th darkroom. Results of ambient air quality measurements  in the 1 st , 2 nd , 3 rd and 4 th including CO, NO 2 , SO 2 and T.VOC did not meet the standards, while the presence of H2S and NH3 were not detected.
Conclusion: Total dust levels in the 1 st , 3 rd and 4 th darkroom did not exceed the maximum concentration in indoor air (< 0.15 mg/m 3 ), while the 2 nd darkroom exceed the standard (> 0, 15 mg/m 3 ). Using of air-conditioning and a dehumidifier with periodic maintenance is needed to resolve the discrepancy physical air quality, beside periodic cleaning and indoor air excahnge maintenance to resolve high levels of dust and gas pollutants.
Key word: dark rooms, air quality

## PENDAHULUAN
Pengolahan  film radiografi adalah sebuah kegiatan  yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata yang permanen pada  film  dan  dapat  dilihat  oleh  mata  pada  kondisi  umum. Sebuah film yang terkena eksposi belum dapat dilihat hasilnya jika belum diproses. Proses pengolahan film dilakukan dengan teknik manual maupun automatic processing melalui beberapa tahapan yaitu pembangkitan ( developing ), pencucian ( rinshing ),  penetapan  ( fixing ),  pembilasan  ( washing ),  dan pengeringan ( drying ) (Bushong, 2001).
Larutan developer tersusun dari pengembang ( developing atau reducing  agents ),  pengawet  ( Preservatives ), akselerator atau aktivator ( accelerators atau activators agent ), restrainer,  regulator,  anti  kabut  ( antifoggant atau starter ), pengeras  ( hardener ),  pelarut  ( solvent ),  agen  eksekutor ( sequestering agent ), yang mana semua berpengaruh terhadap film (Papp, 2006).  Komponen larutan fixer antara lain fixing agent ,  asam  ( acid ),  stabiliser  ( preservative ), buffer ,  pengeras ( hardener ) dan pelarut ( solvent) . Menurut Material  Safety  Data  Sheet (MSDS)  larutan pengolahan  film  dapat  memberikan  dampak  bagi  kesehatan manusia.  Apa  bila  bahan  tersebut  mengenai  mata  dan  kulit dapat  menyebabkan  iritasi  dan  luka  bakar,  apabila  tertelan dapat menyebabkan iritasi dan cidera pada saluran pencernaan dan  bila  menghirup  kabut  atau  residu  kering  dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan.
Kamar  gelap  merupakan  ruangan  dimana  tahap  akhir dari  proses  pembuatan  radiograf  dilakukan  (Septiadi  dkk, 2008).  Di  dalam  kamar  gelap  terjadi  proses  penanganan  film baik  pengisian  film  ke  dalam  kaset  ( loading )  maupun pegeluaran  film  dari  kaset  ( unloading )  untuk  selanjutnya dilakukan  pengolahan  film.  Selain  itu,  kamar  gelap  juga berfungsi  sebagai  tempat  penyimpanan  film  yang  belum terekspose,  sehingga  membutuhkan  sirkulasi  udara  yang  baik agar tidak rusak.
Menurut Ball dan Price (1989), luas sebuah kamar gelap kamar gelap idealnya adalah 10 m 2 dengan tinggi langit-langit sekitar  2.5  m  sampai  3  m.  Kamar  gelap  harus  memiliki ventilasi yang baik. Ventilasi pada kamar gelap sangat penting karena  dalam  kamar  gelap  memiliki  ukuran  kecil  serta terdapat  cairan  pengolahan  film  yang  memiliki  aroma  yang menyengat  sehingga  perlu  adanya  sirkulasi  udara  yang  baik. Kelembaban  relatif  di  kamar  gelap  sekitar  40-60%,  dan  suhu ruangan antara 18 0 dan 20 0 C.
Udara,  sebagai  salah  satu  komponen  lingkungan merupakan kebutuhan yang paling utama untuk mempertahankan  kehidupan.  Metabolisme  dalam  tubuh makhluk  hidup  tidak  mungkin  dapat  berlangsung  tanpa oksigen  yang  berasal  dari  udara.  Selain  oksigen  terdapat  zat- zat  lain  yang  terkandung  di  udara,  yaitu  karbon  monoksida, karbon  dioksida,  formaldehid,  jamur,  virus,  dan  sebagainya. Zat-zat  tersebut  jika  masih  berada  dalam  batas-batas  tertentu

## JImeD, Vol. 2, No. 2                                                                                                             ISSN 2356-301X
masih dapat dinetralisasi, tetapi jika sudah melampaui ambang batas  maka  proses  netralisasi  akan  terganggu.  Peningkatan konsentrasi  zat-zat  di  dalam  udara  tersebut  dapat  disebabkan oleh aktivitas manusia.
Udara dapat dikelompokkan menjadi, udara luar ruangan ( outdoor air ) dan udara dalam ruangan ( indoor air ). Kualitas udara  dalam  ruang  sangat  mempengaruhi  kesehatan  manusia karena  hampir  90%  hidup  manusia  berada  dalam  ruangan. Sebanyak  400  sampai  500  juta  orang  khususnya  di  negara yang sedang berkembang sedang berhadapan dengan masalah polusi udara dalam ruangan.
Kualitas  udara  dalam  ruangan  ( indoor  air  quality )  juga merupakan  masalah  yang  perlu  mendapat  perhatian  karena akan  berpengaruh  terhadap  kesehatan  manusia.  Timbulnya kualitas  udara  dalam  ruangan  umumnya  disebabkan  oleh beberapa  hal,  yaitu  kurangnya  ventilasi  udara  (52%)  adanya sumber kontaminasi di dalam ruangan (16%) kontaminasi dari luar  ruangan  (10%),  mikroba  (5%),  bahan  material  bangunan (4%) , lain-lain (13%).
Perwujudan  kualitas  lingkungan  yang  sehat  merupakan bagian  pokok  di  bidang  kesehatan.  Udara  sebagai  komponen lingkungan  yang  penting  dalam  kehidupan  perlu  dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan daya dukungan bagi mahluk hidup untuk hidup secara optimal.
Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin meneliti lebih  lanjut  tentang  kualitas  udara  fisik  dan  kualitas  udara ambient  di  kamar  gelap  yang  menggunakan  pengolahan  film secara manual dan otomatis, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksesuaian kualitas udara di kamar gelap.
Manfaat  riset  ini  yaitu  memberi  masukan  pada  Rumah Sakit khususnya mengenai kualitas udara di kamar gelap serta dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya untuk mengatasi ketidaksesuaian  kualitas  udara  di  kamar  gelap  serta peningkatan  pelaksanaan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja terutama di kamar gelap  yang  menggunakan pengolahan  film secara manual dan otomatis.

## METODE
Jenis  penelitian  adalah  observasional  dengan  teknik pengambilan data pengukuran.
Lokasi  pengambilan  data  pada  riset  ini  adalah  di  kamar gelap  yang  menggunakan  pengolahan  film  secara  manual: RSUD  Ajibarang,  RS  Sinar  Kasih  Purwokerto  dan  kamar gelap  yang  menggunakan  pengolahan  film  secara  otomatis: RS  Wijaya  Kusuma  Purwokerto,  Laboratorium  Klinik  Prodia Purwokerto.
Metode pengumpulan data dengan melakukan pengukuran  dan  pengamatan  hasil  pengukuran  kualitas  udara di  kamar  gelap  yang  menggunakan  pengolahan  film  secara manual dan otomatis. Pengukuran dilakukan terhadap kondisi udara  di  kamar  gelap  yang  menggunakan  pengolahan  film secara  manual  dan  otomatis.  Data  yang  terkumpul  kemudian disajikan  dalam  susunan  yang  baik  dan  rapi.  Kemudian dibandingkan  dengan  kualitas  udara  menurut  Kepmenkes  RI No.1204/MENKES /SK /X /2004 dan No 1405/MENKES /SK /XI /2002.

## HASIL
Berikut  ini  data  mengenai  kondisi  kamar  gelap  di beberapa  rumah  sakit  yang  meliputi  ukuran  ruangan  kamar gelap,  jenis  pengolahan  film  yang  digunakan  dan  tanggal terakhir penggantian larutan pencucian
Tabel 1. Tabel Kondisi Kamar Gelap No Keterangan RS 1 RS 2 RS 3 RS 4 1 Ukuran Kamar Gelap a. Panjang b. Lebar
c. Tinggi d. Luas 3 m 3 m 3,3 m 9 m 2 5,1 m 4 m 4 m 20 m 2 1,75 m 1,5 m 3,2 m 2,6 m 2 2,5 m 1,5 m 3 m 3,75 m 2 2 Jenis pengolahan film Otomati s & manual manual manual otomati s 3 Tgl penggantian larutan pengolahan film
a. Develope r b. Fixer c. Air 18 Okt 18 Okt Setiap hari air mengali r 3 Okt 7 Okt Setiap hari air mengali r 6 Okt 6 Okt Setiap hari air mengali r 22 Nop 22 Nop Setiap hari air mengal ir 4 Exshousefan Ada, rusak Ada, baik Ada, rusak Ada, baik 5 Jenis pintu kamar gelap Labirin dan pintu geser Labirin dan pintu berdaun Pintu berdaun Pintu berdau n 5 Rata-rata jumlah pasien  setiap hari 16 pasien 26 pasien 8 pasien 8 pasien 6 Rata penggunaan film setiap hari 20 lembar 30 lembar 10 lembar 10 lembar 7 Pengambilan sampel 15  Nop 2014 15  Nop 2014 15  Nop 2014 3 Des 2014
Kamar  gelap  merupakan  ruangan  dimana  tahap  akhir dari proses pembuatan radiograf dilakukan. Kamar gelap pada RS  1  memiliki  luas  9  m 2 ,  kamar  gelap  RS  2  dengan  luas  20 m 2 , kamar gelap RS 3 dengan luas 2,6 m 2 dan kamar gelap RS 4  dengan  luas  3,75  m 2 .  Menurut  Ball  dan  Price  (1989)  luas sebuah kamar gelap idealnya 10 m 2 dengan tinggi langit-langit 2,5 – 3 m. Dari keempat kamar gelap hanya satu kamar gelap yang memiliki luas mendekati 10 m 2 yaitu kamar gelap RS 1. Tinggi  langit-langit  pada  keempat  kamar  gelap  lebih  dari  2,5 m.
Pengukuran  kualitas  udara  dilakukan  pada  kamar  gelap di  empat  rumah  sakit  menggunakan  EPAS,  EPAM,

## JImeD, Vol. 2, No. 2                                                                                                             ISSN 2356-301X
anemometer  dan  gas  alert.  Hasil  pengukuran  kualitas  udara pada masing-masing kamar gelap adalah sebagai berikut.
Tabel 2. Tabel hasil pengukuran kualitas udara fisik
No Parameter Standar & satuan RS 1 RS 2 RS 3 RS 4 1 Suhu 18  –  20 0 C 27 27 27 24 2 Kelembaba n 40 – 60 % 65 68 77 48 3 Aliran udara 0,15 – 0,25 m/detik 0,16 0,63 0,0 0,73
Hasil  pengukuran  kualitas  udara  secara  fisik  di  kamar gelap  RS  1  yaitu,  suhu  udara  27 0 C,  kelembaban  65  %  dan rata-rata  kecepatan  aliran  udara  0,16  m/detik.  Pada  kamar gelap  RS  2  yaitu,  suhu  udara  27 0 C,  kelembaban  68  %  dan kecepatan  aliran  udara  0,63  m/detik.  Pada  kamar  gelap  RS  3 yaitu,  suhu  udara  27 0 C,  kelembaban  77  %  dan  kecepatan aliran udara 0,73 m/detik. Pada kamar gelap RS 4 yaitu, suhu udara  24 0 C,  kelembaban  48  %  dan  kecepatan  aliran  udara  0 m/detik.
Tabel 3. Tabel hasil pengukuran kualitas udara ambien
No Parameter Standar & satuan RS 1 RS 2 RS 3 RS 4 1 Karbon monoksida (CO) 25 ppm 0 0 0 0
2 Nitrogen
dioksida (NO 2 ) 3,0 ppm 0,044 0,084 0 0,044 3 Sulfur dioksida
(SO 2 )
2 ppm 0 0 0 0,048 4 Total senyawa organik  yang mudah menguap (T.VOC) 1 ppm 0 0 0 0,011
5 Hidrogen sulfida (H 2 S) - ppm Tidak terdet eksi Tidak terdet eksi Tidak terdet eksi Tidak terdet eksi 6 Amonia (NH 3 ) 25 ppm 0 0 0
0 7 Debu total 0,15 mg/m 3 0,034 0,314 0,032 0,115 8 Kadar debu PM 2,5 µg/m 3 23 29 15 30 9 Kadar debu PM 10 µg/m 3 14 31 29 54

## DISKUSI
Kamar  gelap  harus  memiliki  ventilasi  yang  baik. Ventilasi  pada  kamar  gelap  sangat  penting  karena  dalam kamar  gelap  memiliki  ukuran  kecil  serta  terdapat  cairan pengolahan  film  yang  memiliki  aroma  yang  menyengat sehingga  perlu  adanya  sirkulasi  udara  yang  baik.  Semua kamar gelap memiliki exshousefan tetapi hanya 2 rumah sakit yang masih berfungsi. Pintu kamar gelap juga dapat berfungsi sebagai  ventilasi  udara.  Jenis  pintu  kamar  gelap  yang
digunakan pada rumah sakit 1 adalah labirin dengan tambahan pintu geser di bagian luar. Pada rumah sakit 2 digunakan pintu labirin  dengan  bagian  luar  ditambah  pintu  berdaun.  Pada rumah  sakit  3  dan  4  kamar  gelapnya  menggunakan  pintu berdaun dan menghadap ruang pemeriksaan.
Pada  kamar  gelap  RS  1,  2  dan  3  suhu  udara  mencapai 27 0 C  dan  RS  4    24 0 C  lebih  tinggi  dari  suhu  udara  yang direkomendasikan  yaitu  antara  18 0 dan  20 0 C.  Hal  ini  terjadi karena  kamar  gelap  tidak  dilengkapi  dengan  pendingin  udara ( air  conditioner )  sehingga  suhunya  tidak  dapat  dikendalikan. Pada  kamar  gelap  RS  4  pintu  kamar  gelap  menghadap  ruang pemeriksaan  yang  dilengkapi  dengan  AC.  Pada  saat  tidak digunakan,  pintu  kamar  gelap  dibuka  sehingga  suhu  udara  di kamar  gelap  menjadi  lebih  rendah.  Kelembabaan  udara  pada RS 1, 2 dan 3 lebih dari standar yang direkomendasikan yaitu 60%,  sedangkan  kamar  gelap  RS  4  masih  dalam  batas  yang direkomendasikan.
Standar kecepatan aliran udara di  dalam  ruangan  adalah 0,15  –  0,25  m/detik.  Pada  RS  1  rata-rata  aliran  udara  sudah memenuhi  standar  minimal  sebesar  0,16  m/detik.  Hal  ini karena adanya mesin pengolahan film otomatis yang memiliki fasilitas pengering film sehingga ada aliran udara yang keluar dari  mesin  pengolahan  film  otomatis.    RS  2  dan  3  memiliki rata-rata  aliran  udara  memenuhi  standar,  bahkan  lebih  yaitu sebesar 0,63 m/detik dan 0,73 m/detik. Pada kamar gelap RS 2 dan  3  memiliki exshousefan yang  masih  berfungsi  dengan baik  sehingga  ada  aliran  udara  yang  cukup.  Sedangkan  pada RS 4 tidak ada aliran udara di kamar gelap. Hal ini disebabkan karena exhousefan dalam kondisi rusak dan letak kamar gelap yang  berhadapan  dengan  ruang  operator  dan  langsung berhubungan  dengan  ruang  pemeriksaan,  ventilasi  udara hanya berasal dari pintu ruang pemeriksaan.
Keadaan  sirkulasi  udara  kamar  gelap  yang  buruk  dapat mengakibatkan  kenaikan  suhu  dan  kelembaban,  hal  itu  dapat meningkatkan  densitas  dan  fog  pada  radiograf.  Menurut  Ball dan  Price  (1989)  untuk  mengatasi  masalah  tersebut  dapat dilakukan dengan memastikan kelembaban relatif kamar gelap sekitar 40-60%, dan suhu ruangan antara 18 0 dan 20 0 C. Salah satu  fungsi  kamar  gelap  adalah  sebagai  tempat  penyimpanan film  sehingga  suhu  dan  kelembaban  udara  di  kamar  gelap perlu diperhatikan.
Kandungan karbonmonoksida (CO) pada keempat kamar gelap  adalah  0  ppm,  tidak  melebihi  konsentrasi  maksimal sebesar  25  ppm,  sesuai  dengan  standar  dari  Kemenkes  no. 1405.  Kandungan  nitrogen  dioksida  (NO 2 )  pada  kamar  gelap RS 1:  0,044 ppm,  RS 2:  0,084 ppm, RS 3: 0 ppm dan RS 4: 0,044  ppm.  kandungan  NO 2 pada  keempat  kamargelap  tidak melebihi  konsentrasi  maksimal  yaitu  3  ppm.  Kandungan sulfur dioksida (SO 2 ) pada kamar gelap RS 1, 2 dan 3 adalah 0 ppm,  pada  RS  4  adalah  0,048  ppm.  nilai  SO 2 ini  tidak melebihi  konsentrasi  maksimal  yaitu  2  ppm.  Tidak terdeteksi adanya  kandungan  Hidrogen  sulfida  (H 2 S)  serta  tidak  ada kandungan Amonia (NH 3 ) di kamar gelap RS 1,2, 3 dan 4.
Karbon  monoksida di lingkungan dapat terbentuk secara alamiah,  tetapi  sumber  utamanya  adalah  dari  kegiatan manusia. Sumber  CO  buatan antara  lain  kendaraan  bermotor, terutama yang menggunakan bahan bakar bensin. Sumber CO
JImeD, Vol. 2, No. 2                                                                                                             ISSN 2356-301X
dari  dalam ruang ( indoor ) termasuk dari tungku  dapur rumah tangga  dan  tungku  pemanas  ruang.  Di  dalam  kamar  gelap tidak  terdapat  aktivitas  pembakaran  atau  mesin-mesin  yang dapat menghasilkan gas karbon monoksida.
Nitrogen monoksida terdapat diudara dalam jumlah lebih besar  daripada  NO 2 .  Pembentukan  NO  dan  NO 2 merupakan reaksi  antara  nitrogen  dan  oksigen  diudara  sehingga membentuk  NO,  yang  bereaksi  lebih  lanjut  dengan  lebih banyak  oksigen  membentuk  NO 2 .  Seperti  halnya  CO,  emisi NO x dipengaruhi  oleh  kepadatan  penduduk  karena  sumber utama NO x yang diproduksi  manusia adalah dari  pembakaran dan  kebanyakan  pembakaran  disebabkan  oleh  kendaraan bermotor, produksi energi dan pembuangan sampah. Sebagian besar  emisi  NO x buatan  manusia  berasal  dari  pembakaran arang, minyak, gas, dan bensin.
Sulfur dioksida mempunyai karakteristik bau yang tajam dan  tidak  mudah  terbakar  di  udara.  Sepertiga  dari  jumlah sulfur  yang  terdapat  di  atmosfir  merupakan  hasil  kegiatan manusia dan kebanyakan dalam bentuk SO 2 . Dua pertiga hasil kegiatan  manusia  dan  kebanyakan  dalam  bentuk  SO 2 .  Dua pertiga  bagian  lagi  berasal  dari  sumber-sumber  alam  seperti vulkano dan terdapat dalam bentuk H 2 S dan oksida. Beberapa penelitian  menunjukkan  bahwa  iritasi  tenggorokan  terjadi pada  kadar  SO 2 sebesar  5  ppm  atau  lebih  bahkan  pada beberapa  individu  yang  sensitif  iritasi  terjadi  pada  kadar  1-2 ppm. SO 2 dianggap pencemar yang berbahaya bagi kesehatan terutama  terhadap  orang  tua  dan  penderita  yang  mengalami penyakit  khronis  pada  sistem  pernafasan  kadiovaskular. Individu  dengan  gejala  penyakit  tersebut  sangat  sensitif terhadap  kontak  dengan  SO 2 ,  meskipun  dengan  kadar  yang relatif rendah.
Kandungan total senyawa organik yang mudah menguap (T.VOC) di kamar gelap RS 1, 2 dan 3 adalah 0 ppm dan RS 4 adalah  0,011  ppm.  Nilai  tersebut  tidak  melebihi  konsentrasi maksimal sebagai standar kualitas udara. Sumber utama VOC buatan  adalah  pelarut,  terutama  cat  dan  lapisan  pelindung. Pelarut  yang  diperlukan  untuk  menyebarkan  film  pelindung atau  dekoratif.  Pelarut  yang  tipikal  adalah  hidrokarbon alifatik,  etil  asetat,  eter  glikol,  dan  aseton  .  Paparan  jangka panjang  dari  VOC  di  lingkungan  indoor  dapat  berkontribusi untuk  sindrom  gedung  sakit  .  Di  kantor,  VOC  hasil  dari perabotan baru, penutup dinding, dan peralatan kantor seperti mesin  fotokopi.  Ventilasi  yang  baik  dan  sistem  pendingin udara  sangat  membantu  mengurangi  emisi  VOC  di  dalam ruangan. Studi juga menunjukkan bahwa relatif leukemia dan limfoma dapat  meningkat melalui pemaparan  berkepanjangan VOC di dalam ruangan.
Konsentrasi  debu  total  di  kamar  gelap  RS  1,  3  dan  4 tidak melebihi konsentrasi maksimal di dalam udara ruangan, yaitu  <  0,15  mg/m 3 .  Sedangkan  konsentrasi  debu  total  di kamar  gelap  RS  2  melebihi  konsentrasi  maksimal  di  dalam udara  ruangan,  yaitu  >  0,15  mg/m 3 .  Menurut  Kepmenkes  RI nomor 1405 tahun 2002, kadar asbes  bebas adalah 5  serat/ml udara  dengan  panjang  serat  5u  (mikron).  Pada  penelitian  ini tidak  dilakukan  pengukuran  menggunakan  partikulat  debu dengan ukuran diameter aerodinamik 5 mikron (PM 5) karena keterbatasan  alat.  Pengukuran  dilakukan  untuk  kadar  debu
dengan PM 2,5 dan PM 10. Hasil pengukuran kadar debu pada PM 2,5 di kamar gelap RS 1, 2, 3, dan 4 adalah 23 µg/m 3 , 29 µg/m 3 ,  15  µg/m 3 dan  30  µg/m 3 .  Kadar  debu  pada  PM  10  di kamar gelap RS 1, 2, 3, dan 4 adalah 14 µg/m 3 , 31 µg/m 3 , 29 µg/m 3 dan 54 µg/m 3 . Partikulat  debu  melayang  ( Suspended  Particulate Matter /SPM)  merupakan  campuran  yang  sangat  rumit  dari berbagai  senyawa  organik  dan  anorganik  yang  terbesar  di udara  dengan  diameter  yang  sangat  kecil,  mulai  dari  <  1 mikron sampai dengan maksimal 500 mikron. Partikulat debu tersebut  akan  berada  di  udara  dalam  waktu  yang  relatif  lama dalam keadaan melayang-layang di udara dan masuk kedalam tubuh  manusia  melalui  saluran  pernafasan.  Secara  alamiah partikulat  debu  dapat  dihasilkan  dari  debu  tanah  kering  yang terbawa oleh angin.
Ukuran  partikulat  debu  yang  membahayakan  kesehatan umumnya  berkisar  antara  0,1  mikron  sampai  dengan  10 mikron. Pada umunya ukuran partikulat debu sekitar 5 mikron merupakan  partikulat  udara  yang  dapat  langsung  masuk kedalam paru-paru dan mengendap di alveoli.
Upaya  mengatasi  ketidaksesuaian  kualitas  udara  ini adalah  upaya  yang  dilakukan  agar  suhu  dan  kelembaban, debu,  pertukaran  udara  dan  bahan  pencemar  di  ruang  kerja memenuhi persyaratan kesehatan.
Suhu  dan  kelembaban,  agar  ruang  kerja  perkantoran memenuhi persyaratan kesehatan perlu dilakukan upaya-upaya sebagai  berikut  :  Tinggi  langit-langit  dari  lantai  minimal  2,5 m.  Bila  suhu  udara  >  28 0 C  perlu  menggunakan  alat  penata udara  seperti Air  Conditioner (AC),  kipas  angin,  dll.  Bila kelembaban udara ruang kerja > 60 % perlu menggunakan alat dehumidifier.
Pertukaran  udara,  agar  pertukaran  udara  ruang perkantoran dapat berjalan dengan baik maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : Untuk ruangan kerja yang tidak ber AC harus memiliki lubang ventilasi minimal 15% dari luas lantai dengan menerapkan sistem ventilasi silang. Ruang yang menggunakan  AC  secara  periodik  harus  dimatikan  dan diupayakan mendapat pergantian udara secara alamiah dengan cara  membuka  seluruh  pintu  dan  jendela  atau  dengan  kipas angin. Membersihkan saringan/filter udara AC secara periodik sesuai ketentuan pabrik.
Debu,  agar  kandungan  debu  di  dalam  udara  ruang  kerja memenuhi  persyaratan  kesehatan  maka  perlu  dilakukan upaya-upaya  sebagai  berikut  :  Kegiatan  membersihkan  ruang kerja  perkantoran  dilakukan  pada  pagi  dan  sore  hari  dengan menggunakan  kain  pel  basah  atau  pompa  hampa  ( vacuum pump ).  Pembersihan  dinding  dilakukan  secara  periodik  2 kali/tahun  dan  dicat  ulang  1  kali  setahun.  Sistem  ventilasi yang  memenuhi  syarat.  Melengkapi  ruangan  dengan  alat penangkap  debu  ( Electro  Precipitator )  dan water  sprayer pada  cerobong.  Menggunakan  alat  pelindung  diri  seperti masker.
Gas  pencemar,  agar  kandungan  gas  pencemar  dalam udara ruang kerja tidak melebihi konsentrasi maksimum perlu dilakukan  tindakan-tindakan  sebagai  berikut  :  Pertukaran udara  ruang  diupayakan  dapat  berjalan  dengan  baik.  Ruang kerja  tidak  berhubungan  langsung  dengan  dapur.  Dilarang

## JImeD, Vol. 2, No. 2                                                                                                             ISSN 2356-301X
merokok  didalam  ruang  kerja.  Tidak  menggunakan  bahan bangunan  yang  mengeluarkan  bau  yang  menyengat. Memelihara  sistem  ventilasi  agar  berfungsi  dengan  baik. Menggunakan alat pelindung diri seperti masker gas.

## SIMPULAN
Kualitas udara (fisik) di kamar gelap meliputi suhu udara di  kamar  gelap  RS  1,2  dan  3  adalah  27 0 C,  RS  4  24 0 C,  lebih tinggi dari standar. Kelembaban udara di kamar gelap RS 1,2 dan 3 adalah 65%, 68%, 77% > 60% dan RS 4 adalah 48% < 60%  .  Rata-rata  aliran  udara  di  dalam  kamar  gelap  RS  1 adalah  0,16  m/detik  sesuai  standar,  RS  2  dan  3  adalah  0,63 m/detik dan  0,73 m/detik > standar serta RS 4 tidak ada aliran udara.
Hasil pengukuran kualitas udara (ambien) di kamar gelap RS  1,  2,  3  dan  4  yang  meliputi  karbon  monoksida,  nitrogen dioksida,  sulfur  dioksida  dan  T.VOC  tidak  melebihi  standar. Tidak  terdeteksi  adanya  kandungan  Hidrogen  sulfida  (H 2 S) serta tidak  ada  kandungan  Amonia  (NH 3 )  di  kamar  gelap  RS 1,2,  3  dan  4.  Konsentrasi  debu  total  di  kamar  gelap  RS  1,  3 dan  4    tidak  melebihi  konsentrasi  maksimal  di  dalam  udara ruangan,  yaitu  <  0,15  mg/m 3 ,  sedangkan  RS  2  melebihi standar,  yaitu  >  0,15  mg/m 3 .  Kadar  debu  pada  PM  2,5  di kamar gelap RS 1, 2, 3, dan 4 adalah 23 µg/m 3 , 29 µg/m 3 , 15 µg/m 3 dan 30 µg/m 3 . Kadar debu pada PM 10 di kamar gelap RS 1, 2, 3, dan 4 adalah 14 µg/m 3 , 31 µg/m 3 , 29 µg/m 3 dan 54 µg/m 3 .
Upaya  mengatasi  ketidak  sesuaian  kualitas  udara  fisik dengan menggunakan alat penata udara dan dehumidifier serta merawatnya  secara  periodik.  Upaya  mengatasi  kadar  debu yang  tinggi  dengan  membersihkan  ruangan  dengan  lap  basah atau  pompa  hampa  secara  periodik.  Upaya  mengatasi  adanya gas  pencemar  dengan  adanya  pertukaran  udara  ruang  yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ball,  John,  dan  Tony  Price.  1989.  Chesneys'  Radiographic  Imaging  Fifth Edition. Blackwell Scientific Publication : London.
Bontrager,  K.L,  dan  J.P.  Lampignano.  2010.  Textbook  of  Radiographic Positioning and Related Anatomy Seventh Edition. Mosby Elsevier : St. Louis.
Bushong,  S.C.  2001.  Radiologic  Science  for  Technologist  Physic,  Biology and Protection Seventh Edition. Mosby Inc : USA.
Carroll, Q.B. 1985. Uchs’s Principles  of Radiographic Exposure,  Processing and  Quality  Control  Third  Edition.  Charles  C  Thomas  Publisher  : USA.
Chesney,  D.N,  dan  M.O.  Chesney.  1981.  Radiographic  Imaging  Fourth Edition. Blackwell Scientific Publications : London.
Frank, E.D, B.W. Long, dan B.J. Smith. 2012. Merrill’s Atlas of Radiographic Positioning and Procedures Twelfth Edition Vol. 1. Mosby Elsevier : USA.
Gunn,  Chris.  2002.  Radiographic  Imaging  A  Practical  Approach  Third Edition. Churchil Livingston : London.
Jeffrey, Papp. 2006. Quality Management in The Imaging Science. Mosby Inc : USA.
Jenkins,  David.  1980.  Radiographic  Photography  and  Imaging  Prosesses.
Kluwer Academic Publishers : London.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1204/MENKES/SK/X/2004  tentang  Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1335/MENKES/SK/X/2002 tentang Standar Operasional Pengambilan  dan  Pengukuran  Sampel  Kualitas  Udara  Ruangan Rumah Sakit. Keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan
Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri.
Lloyd,  P.J.  2001.  Quality  Assurance  Workbook  for  Radiographers  and Radiological Technologists. Interprint Limited : Malta.
Rahman,  Nova.  2009.  Radiofotografi.  Padang  :  Penerbit  Universitas Baiturrahmah.
Rasad, Sjahriar. 2009. Radiologi Diagnostik. Jakarta: Balai Pustaka. Widagdo,  Suharyo.  2009.  Kualitas  Udara  Dalam  Ruang  Kerja.  Pusat Teknologi dan Keselamatan Nuklir-BATAN : Jakarta.