## Analisis ketahanan pompa dengan penggerak arus listrik direct current
Rahmad Samosir 1 , Medyawanti Pane 1 , Kimar Turnip 1 , Rio Parluhutan 1
1 Fakultas Teknik Mesin, Universitas Kristen Indonesia Jl. Mayjen Sutoyo No.2, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13630 Email korespondensi: medyawanti.pane@uki.ac.id

## Abstrak
Saat pompa air DC sudah banyak diproduksi, namun masih jarang digunakan masyarakat umum. Penggunaan dengan  arus  DC  sangat  potensial  karena  dapat  menggunakan  listrik  langsung  dari  panel  surya,  akan  tetapi masyarakat umum belum mengetahui keandalan pompa tersebut. Untuk mengetahui keandalan pompa tersebut, dilakukan kajian ini. Berdasarkan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ketahanan pompa menggunakan pompa DC dengan spesifikasi sebagai berikut: daya masimum 180 W, head maksimum 15 m, kapasitas maksimum 1,5 m 3 /jam dengan 12 V. Dari hasil pengujian selama 5 x 24 jam dengan head 4,9 m diperoleh hasil yaitu pada voltage 12,04 V dan 4,09 A didapat kapasitas pompa yaitu 23 liter/menit, daya pompa 50,7 W. Pada tegangan 7,7 V dan 6,02 A didapatkan kapasitas pompa yaitu 10 liter/menit, daya pompa 46,4 W. Pada tegangan 12,06 V dan 4,1 A didapatkan kapasitas pompa yaitu 20 liter/menit daya pompa 49,4 W. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dari hari pertama sampai hari ke tujuh, performa pompa dapat dinilai hanya mengalami sedikit perubahan dari 23 liter/menit menjadi 20 liter/menit.
Kata kunci : pompa, arus DC, ketahanan.

## Abstract
When DC water pumps have been widely produced, they are still rarely used by the general public. The use of DC current is very potential because it can use electricity directly from solar panels, but the general public does not yet know the reliability of the pump. To determine the reliability of the pump, so this research were conducted. The maximum capacity is 1.5 m 3 /hour with 12 V. From the test results for 5 x 24 hours with a head of 4.9 m, the results obtained are at a voltage of 12.04 V and 4.09 A, the pump capacity is 23 liters/minute, pump power is 50.7 W. At a voltage of 7.7 V and 6.02 A, the pump capacity is 10 liters/minute, the pump power is 46.4 W. At a voltage of 12.06 V and 4.1 A, the pump capacity is 20 liters/minute, the pump power is 49.4 W. So it can be concluded that from the first day to the seventh day the pump performance can be judged to have only experienced a slight change from 23 liters/minute to 20 liters/minute.
Keywords: pump, direct current (DC), endurance.

## 1. Pendahuluan
Di era baru ini banyak perkembangan dalam bidang keteknikan, termasuk perkembangan industri pompa. Indonesia  sebagai  negara  dengan  jumlah  penduduk yang besar, sangat membutuhkan pompa yang banyak dan  juga  karakteristik  pompa  yang  berbeda-beda, tergantung kondisi daerah. Pada penggunaan air skala rumah  tangga,  terutama  pada  daerah  perkotaan  atau daerah  yang  sudah  dialiri  listrik  umumnya menggunakan  pompa  dengan  penggerak  arus  listrik AC,  bahkan  dapat  dikatakan  sebagian  besar penggerak  pompa  rumah  tangga  didominasi  oleh pompa  dengan  penggerak  motor  listrik  DC  [1],[2]. Sejalan  dengan  kemajuan  zaman,  terutama  dengan pesatnya  perkembangan  sumber  listrik  tenaga  surya yang menghasilkan listrik arus DC, maka pompa air dengan  motor  penggerak  arus  listrik  DC  juga  mulai berkembang  [3].  Indonesia  dengan  wilayah  yang sangat luas, belum seluruhnya mendapat pasokan arus listrik  dari  PLN,  terutama  daerah  pedalaman  yang letak rumahnya berjauhan,  sementara sinar matahari di Indonesia relatif baik sehingga sangat efisien jika memanfaatkan panel surya sebagai sumber arus listrik [4],  dengan  alasan  untuk  menguji  ketahanan  pompa
air  yang  menggunakan  motor  listrik  DC  sebagai penggerak.  Masalah  yang  akan  ditangani  adalah pengujian  ketahanan  pompa  pada  arus  DC  dengan volume tetap, mencari komponen yang paling lemah agar  dapat  diantisipasi  pada  pengunaan  pompa  di pedalaman  dan  menganalisis  performa  pada  pompa setelah  penggunaan  tanpa  henti  selama  24  jam. Potensi  tersebut  sangat  dilakukan  bertujuan  sejauh mana pompa bertahan.

## Pompa
Pompa berfungsi untuk memindahkan fluida cair air suatu  tempat  satu  ke  tempat  yang  lain,  baik dengan elevasi  yang  sama  atau  ke  tempat  yang  lebih  tinggi [5],[6].  Umumnya  pompa  selalu  dirangkai  dengan sistem  perpipaan.  Pada  instalasi  pompa  terdapat kerugian head diantara kerugian gesek pada pipa lurus (Persamaan 1).
(𝐻 ) = 𝑓 × 𝐿 𝐷 × 𝑉 2 𝑔 (1)
Kerugian  gesek  pada  bahan  penolong  atau  bahan aksesoris (Persamaan 2) [6],[7].
(𝐻 ) = 𝑛 × 𝑓 × 𝑉
2 𝑔
(2)
Kerugian head total  yang  merupakan  penjumlahan dari  seluruh  kerugian head (𝐻 ) = 𝐻 + 𝐻 + 𝐻 ,  dimana f adalah  koefisien  gesek  bahan assesoris, n adalah jumlah assesoris [8].

## Putaran spesifik
Putaran  spesifik  adalah  suatu  istilah  yang  dipakai untuk  memberikan  klasifikasi impeller yang berdasarkan prestasi proporsinya tanpa memperhatikan ukuran aktual dan kecepatan impeller [9].  Dalam  persamaan  di  tulis  sesuai  dengan Persamaan 3 berikut.
n = n × Q . H . (3)
Di mana 𝑛 adalah putaran spesifik, n adalah putaran poros penggerak (rpm), Q adalah kapasitas (m 3 /s), H adalah head (m).

## Daya pompa
Untuk menggerakan sebuah pompa dibutuhkan energi [10],[11], ditunjukkan pada Persamaan 4 berikut.
𝑃 = × × × (4)
Di mana P adalah daya pompa (W), ρ adalah massa jenis fluida (kg/m 3 ), Q adalah debit aliran air (m 3 / s), g adalah kecepatan gravitasi (m/s 2 ).

## 2. Metode
Tahap  pengujian  pada  analisis  pompa  DC  dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.
Gambar 1. Diagram alir pengujian.
Sebelum  dilakukan  pengujian,  terlebih  dahulu diketahui spesifikasi pompa yaitu Solar Pump dengan model LSWQB 12V. Kemudian dilakukan pengujian di  laboratorium  milik  Fakultas  Teknik  Mesin, Universitas  Kristen  Indonesia,  dengan  instalasi  pipa ditunjukkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Instalasi pompa.
Dalam  desain  ini,  data  awal  diperoleh  dari perhitungan  desain,  maka  beberapa  bahan  penolong untuk perancangan dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Bahan penolong yang diperlukan.
Bahan Ukuran Jumlah Pipa PVC 3/4 inc 2 buah Pipa AQR 1/2 in 1 buah Elbow 45 1/2 in 3 buah Valve 3/4 in 2 buah Elbow 45 3/4 in 6 buah Sambungan Pipa 3/4 in 2 buah Sock drat luar 1 in 3 buah Sock drat luar 3/4 in 2 buah Sock drat (Keni) 3/4 in 4 buah
3. Hasil dan Pembahasan Instalasi Pompa Pengujian analisis ketahanan pompa DC menggunakan  pompa  dengan  jenis Solar  Pump dengan  model  LSWQB  12  V,  sementara  instalasi pompa  dirancang  berdasarkan  perhitungan  sebagai berikut.

## Pipa Tekan
Pada sisi tekan diperlukan panjang pipa tegak 290 cm dan  panjang  pipa  mendatar  55  cm,  sehingga  total panjang pipa sisi tekan ditunjukkan pada Persamaan 5 [12],[13].
H tekan = H tegak + H mendatar = 3,5m (5)
Selanjutnya  pipa  yang  digunakan  adalah  pipa  jenis PVC dengan diameter 0,75 inch atau ¾ inch, sehingga luas penampang pipa ditunjukkan pada Persamaan 6.
A = × d = × 0,75 = 0,037 dm 2 . (6)
Mulai Tinjauan pustaka Gambar Perakitan Instalasi Pengujian Ya Tidak Data Analisa Hasil Selesai

## Pipa Hisap
Pada  sisi  hisap,  total  tinggi  hisap  adalah  selisih ketinggian pompa dan permukaan air. Pada pipa sisi hisap  diperlukan  panjang  pipa  hisap  tegak  ( H s1 ) adalah 67 cm dan panjang pipa hisap mendatar ( H s2 ) 67  cm,  sehingga  total  panjang  pipa  sisi  hisap ditunjukkan pada Persamaan 7 [12],[13],[14].
H  hisap = H + H = 1,34 m
(7)
Selanjutnya  pipa  yang  digunakan  adalah  pipa  jenis PVC dengan diameter 0,84 inch atau 1 inch, sehingga luas penampang pipa seperti Persamaan 8.
A = × d = 0,049 dm 2 . (8)

## Data Hasil Pengujian
Berdasarkan data hasil perancangan dan instalasi alat, maka  dilakukan  pengujian  untuk  analisis  ketahanan pompa  DC.  Hasil  pengujian  tersebut  diperlihatkan pada Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3.
Tabel 1. Hasil pengujian pengamatan per 2 jam.
No  Waktu Debit (LPM) Kuat Arus (A) Tegangan (V) 1 8:00 10 4,81 8,82 2 10:00 15 4,71 9,9 3 12:00 15 4,81 8,81 4 14:00 15 4,81 8,81 5 16:00 13 4,78 8,74 6 18:00 23 4,09 12,4 7 20:00 23 4,09 12,4 8 22:00 17 4,08 10,2 9 24:00 16 5,1 9,9 10 2:00 16 5,1 9,9 11 4:00 0 0,77 5,82 12 6:00 15 5,6 9,86
Tabel 2. Hasil pengujian pengamatan per 3 jam.
No Waktu Debit (LPM) Kuat Arus (A) Tegangan (V) 1 2:00 10 6,02 7,7 2 5:00 10 6,02 7,7 3 8:00 0 0,68 6,67 4 11:00 20 6,9 11,23 5 14:00 20 6,9 11,23 6 17:00 15 7,1 9,5 7 20:00 21 4,09 12,7 8 23:00 21 4,09 12,7
Tabel 3. Hasil pengujian pengamatan per 12 jam dalam 7 x 24 jam. No Waktu Debit (LPM) Kuat Arus (A) Tegangan (V) 1 8:00 10 4,81 8,82 2 20:00 23 4,09 12,4 3 8:00 15 5,6 9,86 4 20:00 14 7,2 9,77 5 8:00 16 4,12 10,28 6 20:00 14 6,66 9,45 7 8:00 0 0,68 6,67 8 20:00 21 4,09 12,7 9 8:00 13 6,03 8,75 10 20:00 13 6,43 8,84 11 8:00 14 7,15 9,39 12 20:00 12 6,4 8,58 13 8:00 20 4,2 12,29 14 20:00 20 4,1 12,06

## Rugi Head pada Sisi Tekan
Rugi head terjadi karena adanya gesekan antara fluida dengan  permukaan  pipa  pada  saat  fluida  mengalir. Aliran  fluida  atau  kecepatan  air  diperoleh  dengan Persamaan 9.
V = Q A (9)
Di  mana  pada  pengujian  yang  telah  dilakukan diperoleh debit air Q adalah 23 liter/menit atau 0,38 dm 3 /detik,  sehingga  kecepatan  air  dapat  diperoleh dengan Persamaan 10.
V = , / , = 1,2 m/det. (10)
Rugi head yang terjadi pada sisi tekan baik pada pipa, kran, elbow dan  katup  saringan  dapat  diperoleh dengan Persamaan 11 [15],[16].
H = f × L × V D × 2 × g = 0,026 m (11)
Rugi head pada  satu  buah valve atau  kran  dengan f sebesar 0,2 dapat diperoleh dengan Persamaan 12 [8].
H = n × f × V 2 × g = 0,014 m (12)
Rugi head pada satu buah elbow sudut 90 0 dengan f sebesar  0,15  dapat  diperoleh  dengan  Persamaan  13 [8].
H = n × f × V 2 × g = 0,011m (13)
Rugi head pada katup saringan pipa dengan f sebesar 2,04 dapat diperoleh dengan Persamaan 14.
H = n × f × V 2 × g = 0,014 m (14)
Sehingga  total  rugi head pada  sisi  tekan  dihitung dengan Persamaan 15.
H = H + H + H + H = 0,19 m (15)
Rugi head yang diizinkan pada empat bahan penolong (aksesoris)  diatas  dengan  koefisien  pipa k =  0,19 yakni ditunjukkan dengan Persamaan 16.
H = n × k × V 2 × g = 0,06 m (16)
Berdasarkan perhitungan di atas disimpulkan bahwa rugi head yang terjadi pada sisi tekan lebih kecil dari pada rugi head yang diizinkan (aman), sehingga total head pada sisi tekan diperoleh dengan Persamaan 17.
H = H + H + H = 3,22 m (17)

## Rugi Head pada Sisi Hisap
Kecepatan  air  pada  sisi  hisap  ditunjukkan  oleh Persamaan 18 berikut [17].
V = = ,
/
, = 0,77 m/det (18)
Dengan  memperoleh  kecepatan  air,  maka  rugi head akibat  gesekan  fluida  pada  pipa  hisap  baik  di  pipa hisap, valve , elbow dan saringan ditunjukkan dengan Persamaan 19 [6].
H = f × L × V
D × 2 × g = 0,05 m (19)
Rugi head pada  satu  buah valve atau  kran  dengan f sebesar 0,25 diperoleh dengan Persamaan 20 [8].
H = n × f × × = 0,12 m . (20)
Rugi head pada satu buah elbow sudut 90 0 dengan f sebesar 0,15 ditunjukkan dengan Persamaan 21 [8].
H = n × f × V 2 × g = 0,05 m (21)
Rugi head pada katup saringan pipa dengan f sebesar 2,04 ditunjukkan dengan Persamaan 22 [6],[8].
H = n × f × V 2 × g = 0,06 m (22)
Sehingga total rugi head pada sisi hisap ditunjukkan dengan Persamaan 23.
H = H + H + H + H = 0,23 m (23)
Maka  total head pada  sisi  hisap  dan  sisi  tekan ditunjukkan pada Persamaan 24.
H = H + H = 0,23 + 0,19 = 0,43 m (24)
Sehingga total head dihitung dengan Persamaan 25.
Hd total  + rugi head (Hdt  + Hst) = 4,1 m (25)

## Daya pompa
Daya pompa adalah besaran energi untuk melakukan kerja [11] ditunjukkan oleh Persamaan 26 [18],[19].
P = ρ × g × H × Q η (26)
Pompa  yang  digunakan  adalah  pompa  DC  dengan model  LSWQB  12  V  dengan  maksimum flow 1,5 M 3 /H  atau  0,42  liter/detik,  daya  pompa  sebesar  180 W,  dan head maksimum  15  m,  sehingga  diperoleh efisiensi pompa dengan Persamaan 27 [20],[21].
η = × × × = 0,34 = 34% (27)
Berdasarkan pengujian yang ditunjukkan pada Tabel 1,  besar  debit  adalah  23  liter/menit  atau  0,38 liter/detik,  sehingga  daya  pompa  berdasarkan  rugi head total 0,43 m diperoleh dengan Persamaan 28.
P = × × × = = 48,24 Watt. (28)

## Hasil Pengujian
Data hasil perhitungan berdasarkan  pengujian untuk ketahanan  pompa  DC  diperlihatkan  pada  Tabel 4,Tabel 5 dan Tabel 6.
Tabel 4. Hasil perhitungan pengamatan per 2 jam.
No  Waktu Debit (LPM) Kuat Arus (A) Tegangan (V) Daya (W) 1 8:00 10 4,81 8,82 42,4242 2 10:00 15 4,71 9,9 46,629 3 12:00 15 4,81 8,81 42,3761 4 14:00 15 4,81 8,81 42,3761 5 16:00 13 4,78 8,74 41,7772 6 18:00 23 4,09 12,4 50,716 7 20:00 23 4,09 12,4 50,716 8 22:00 17 4,08 10,2 41,616 9 24:00 16 5,1 9,9 50,49 10 2:00 16 5,1 9,9 50,49 11 4:00 0 0,77 5,82 4,4814 12 6:00 15 5,6 9,86 55,216
Tabel 5. Hasil perhitungan pengamatan per 3 jam. No  Waktu Debit (LPM) Kuat Arus (A) Tegangan (V) Daya (W) 1 2:00 10 6,02 7,7 46,354 2 5:00 10 6,02 7,7 46,354 3 8:00 0 0,68 6,67 4,5356 4 11:00 20 6,9 11,23 77,487 5 14:00 20 6,9 11,23 77,487 6 17:00 15 7,1 9,5 67,45 7 20:00 21 4,09 12,7 51,943 8 23:00 21 4,09 12,7 51,943
Tabel 6. Hasil perhitungan pengamatan per 12 jam dalam 7 x 24 jam.
No Waktu Debit (LPM) Kuat Arus (A) Tegangan (V) Daya (W) 1 8:00 10 4,81 8,82 42,4242 2 20:00 23 4,09 12,4 50,716 3 8:00 15 5,6 9,86 55,216 4 20:00 14 7,2 9,77 70,344 5 8:00 16 4,12 10,28 42,3536 6 20:00 14 6,66 9,45 62,937 7 8:00 0 0,68 6,67 4,5356 8 20:00 21 4,09 12,7 51,943 9 8:00 13 6,03 8,75 52,7625 10 20:00 13 6,43 8,84 56,8412 11 8:00 14 7,15 9,39 67,1385 12 20:00 12 6,4 8,58 54,912 13 8:00 20 4,2 12,29 51,618 14 20:00 20 4,1 12,06 49,446
Berdasarkan  hasil  perhitungan  tersebut,  sehingga dapat  dibandingkan  hasil  antara  pengujian  setiap  2 jam,  3  jam,  dan  12  jam  selama  7  hari  seperti  yang ditunjukkan pada Gambar 3,4 dan 5 berikut.
Gambar 3. Grafik waktu vs daya pengamatan setiap 2 jam.
Gambar 4. Grafik waktu vs daya pengamatan setiap 3 jam.
Gambar 5. Grafik waktu vs daya pengamatan setiap 12 jam x 24 jam.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  dari  hasil  perhitungan  yang  diperoleh, dapat  disimpulkan  bahwa  daya  tertinggi  50,7  W dengan kapasitas 23 liter/menit, dengan efisiensi 34%. Penggunaan  pompa  tanpa  henti  selama  1  x  24  jam pertama  diamati  setiap  2  jam,  1  x  24  berikutnya diamati setiap 3 jam dan pengujian selama 7 x 24 jam diamati  setiap  12  jam  dengan head 4,9  m  diperoleh hasil  bahwa  pada  tegangan  12,04  V  dan  4,09  A, didapatkan kapasitas pompa yaitu 23 liter/menit, daya pompa  50,7  W,  pada  tegangan  7,7  V  dan  6,02  A, didapatkan kapasitas pompa yaitu 10 liter/menit, daya pompa 46,35 W. Pada tegangan 12,06 V dan 4,1 A, didapatkan kapasitas pompa yaitu 20 liter/menit daya pompa  49,4  W.  Dapat  disimpulkan  bahwa  dari  hari pertama hingga hari ke tujuh performa pompa dapat dinilai  hanya  mengalami  sedikit  perubahan  dari  23 liter/menit menjadi 20 liter / menit.

## Daftar Pustaka
[1] K. M and Arsyad, “Modul 12 Metode Pengambilan Air Dari Sumur,” 2018. https://webcache.googleusercontent.com/sear ch?q=cache:eXS8MPORjd4J:https://bpsdm. pu.go.id/center/pelatihan/uploads/edok/2018/
07/f13a2_Modul_12_Metode_Pengambilan_ Air_dari_Sumur.docx+&cd=1&hl=id&ct=cl nk&gl=id. [2] D. H. Wibisono, “Rancang Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya Untuk Mengaliri Sawah Menggunakan Pompa DC 250 Watt,” 2019. [3] A. T. Ariawan, “Perbandingan Penggunaan Motor DC Dengan AC Sebagai Penggerak
Pompa Air Yang Disuplai Oleh Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS),” 2013, [Online]. Available: https://webcache.googleusercontent.com/sear ch?q=cache:yB-jzI7P-
REJ:https://ojs.unud.ac.id/index.php/prosidin gcsgteis2013/article/view/7204+&cd=1&hl= id&ct=clnk&gl=id. [4] K. E. dan S. D. Mineral, “Matahari Untuk PLTS di Indonesia,” Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral , 2012. https://webcache.googleusercontent.com/sear ch?q=cache:9NbzkzQMsGsJ:https://www.es dm.go.id/id/media-center/arsip- berita/matahari-untuk-plts-di- indonesia+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id. [5] “Jenis-Jenis Pompa Berdasarkan Cara Kerjanya Mengalirkan Fluida,” Proses Industri , 2014. https://webcache.googleusercontent.com/sear ch?q=cache:qFIBgahj2T8J:https://www.pros esindustri.com/2014/12/jenis-jenis-pompa- berdasarkan-cara-kerjanya-mengalirkan- fluida.html+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id.
[6] Ubaedilah, “Analisa Kebutuhan Jenis Dan Spesifikasi Pompa Untuk Suplai Airbersih
Di Gedung Kantin Berlantai 3 Pt Astra Daihatsu Motor,” J. Tek. Mesin , vol. 5, no. 3, pp. 119–127, 2016, [Online]. Available: https://webcache.googleusercontent.com/sear ch?q=cache:oxKPbapU66sJ:https://media.nel iti.com/media/publications/177037-ID- analisa-kebutuhan-jenis-dan- spesifikasi.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl= id.
[7] R. Y. Pradhana, “Analisa Pengaruh Variasi Diameter Pipa Tekan PVC Pada Pompa Rotari Untuk Kecepatan Gaya Dorong Air,” Rekayasa Energi Manufaktur (REM Jurnal) , vol. 2, no. 1, 2017, [Online]. Available: http://webcache.googleusercontent.com/sear ch?q=cache:BNNdQqjABwwJ:ojs.umsida.ac .id/index.php/rem/article/view/846+&cd=3& hl=id&ct=clnk&gl=id.
[8] sularso, Pompa dan Kompresor . .
[9] A. Rosadi, “Kecepatan Spesifik Dan Efisiensi Pompa,” Scribd .
https://www.scribd.com/presentation/400928 381/Bab-IV-Tugas-Pak-Arif.
[10] M. Hydro, “Pengertian Pompa Hidrolik, Cara Kerja dan Kualitas Pompa,” Hydropower The Art Of Total Service , 2021. https://www.ciptahydropower.com/pompa- hidrolik/.
[11] A. Yulianto, “Teori Dasar Pompa Sentrifugal,” Catatanabimanyu , 2011. https://catatanabimanyu.wordpress.com/2011 /05/07/teori-dasar-pompa-sentrifugal/.
[12] Sularso, Pompa dan Kompresor . .
[13] Anak Agung Adhi Suryawan, “Penentuan dimensi perpipaan sistem pompa paralel,” J. Energi dan Manufaktur , vol. 9, no. 1, 2016, [Online]. Available: https://webcache.googleusercontent.com/sear ch?q=cache:VUIVUzrkWYIJ:https://ojs.unu d.ac.id/index.php/jem/article/download/2553 6/16621/+&cd=5&hl=id&ct=clnk&gl=id.
[14] Ikip Suliono NP, “Badan Perencanaan,
Penelitian Dan Pengembangan Kota Malang225perancangan Instalasi Pompa Untuk Kebutuhan Air Bersihdi Wilayah Kota Malang,” J. Pangripta , vol. 1, no. 2, pp. 225–237, [Online]. Available: https://webcache.googleusercontent.com/sear ch?q=cache:xzWSRvjEuqIJ:https://jurnalpan gripta.malangkota.go.id/index.php/PANGRI PTA/article/download/39/23/+&cd=6&hl=id &ct=clnk&gl=id.
[15] Nurnawaty, “Analisis Perubahan Tinggi Tekanan Akibat Sudut Belokan 90 Dan 45 Dengan Menggunakanfluid Friction Apparatus,” J. Tek. Hidro , vol. 13, no. 1, pp. 28–37, 2020, [Online]. Available: https://webcache.googleusercontent.com/sear ch?q=cache:3YnJKD5VzwYJ:https://journal. unismuh.ac.id/index.php/hidro/article/downl
oad/3980/2716+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl= id.
[16] A. Yani, “Analisa Kerugian Head Akibat Perluasan Dan Penyempitan PenampangPada Sambungan 90,” urnal Tek. Juara, Aktif, Glob. Optimis STTI Bontang , vol. 1, no. 1, pp. 46–55, 2021, [Online]. Available: https://webcache.googleusercontent.com/sear ch?q=cache:5d3Zmj9sHnoJ:https://www.stti bontang.ac.id/jurnal/index.php/jago/article/d ownload/10/6/35+&cd=6&hl=id&ct=clnk&g l=id.
[17] Ubaedilah, “Analisa Kebutuhan Jenis Dan Spesifikasi Pompa Untuk Suplai Airbersih Di Gedung Kantin Berlantai 3 Pt Astra
Daihatsu Motor,” J. Tek. Mesin , vol. 05, no. 3, pp. 119–127, 2016, [Online]. Available: https://webcache.googleusercontent.com/sear ch?q=cache:oxKPbapU66sJ:https://media.nel iti.com/media/publications/177037-ID- analisa-kebutuhan-jenis-dan- spesifikasi.pdf+&cd=5&hl=id&ct=clnk&gl= id.
[18] M Fajri Hidayat, “Analisa Perhitungan Daya Pompa Sentrifugal Di Gedung Universitas 17agustus 1945 Jakarta,” J. Kaji. Tek. Mesin UTA ’45 Jakarta , vol. 4, no. 1, 2019, [Online]. Available:
http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/jkt m/article/view/1470.
[19] Tukiman, “Perhitungan Dan Pemilihan Pompa Pad A Instalasi Pengolahanair Bebas Mineral Iradiator Gamma Kapasitas 200
KCi,” in Prosiding Pertemuan IImiah Perekayasaan , 2013, pp. 339–351, [Online]. Available: https://webcache.googleusercontent.com/sear ch?q=cache:w24QY8YIKmQJ:https://inis.ia ea.org/collection/NCLCollectionStore/_Publi c/51/102/51102960.pdf+&cd=9&hl=id&ct=c lnk&gl=id.
[20] Akhmad Muji Hartono, “Evaluasi Efisiensi Pompa Sentrifugal Padaunit Pengolahan Air Minum Pusat Distribusicilincing,” J. Energi dan Lingkung. , vol. 14, no. 1, pp. 1–10, 2018, [Online]. Available: https://webcache.googleusercontent.com/sear ch?q=cache:yCAH1bcYd0QJ:https://ejurnal. bppt.go.id/index.php/Enerlink/article/downlo ad/4274/3586/12816+&cd=10&hl=id&ct=cl nk&gl=id.
[21] Eka Nurdiana, “Analisis Efisiensimesin Pompa Air Untuk Pemanfaatan Rumah Tangga,” in Prosiding Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral , 2021, pp. 819–827, [Online]. Available: https://webcache.googleusercontent.com/sear ch?q=cache:Gn9Ry83kWIMJ:https://akamig as.esdm.go.id/jurnal/index.php/sntm/article/d ownload/552/114+&cd=14&hl=id&ct=clnk
&gl=id.