## Sistem Monitoring dan Control Suhu Kelembapan Pada Jamur Tiram Berbasis Internet Of Thing(IOT)
1 Arif Setiawan Penulis, 2 Untung suryadhianto,³Charis Fathul Hadi
1 Program Studi Teknik Eelektro, Universitas PGRI Banyuwangi
2 Program Studi Teknik Eelektro, Universitas PGRI Banyuwangi ³ Program Studi Teknik Eelektro, Universitas PGRI Banyuwangi
1 arifsetiawan.1796@gmail.com 2 u.suryadhianto@gmail.com 3 chariselektro@gmail.com
Abstract—The  results  of  a  survey  I  conducted  by  oyster mushroom  cultivators  in  the  Perangan  Hamlet,  Purwoharjo District,  were  still  manual  in  controlling  and  controlling  room temperature.  The  optimal  temperature  in  the  growth  phase  of mushrooms  requires  temperatures  between  26°C-28°C  with humidity  between  70%  RH-90%  RH.  Along  with  the  rapid development  of  technology,  temperature  and  humidity  regulation and  monitoring  can  be  done  automatically  remotely  with  the concept  of  Internet  Of  Thing  (IOT)  Measuring  temperature  and humidity using the DHT22 sensor. The acquisition of measurement data is sent to the web using the ESP8266 which is connected to the internet
Keywords  — oyster  mushroom  cultivation ,  Internet  Of  Thing, ESP8266 , DHT22
Abstrak — Hasil survey yang saya lakukan para pembudidaya jamur  tiram  di  Dusun  Perangan  Kecamatan  Purwoharjo  masih secara  manual  dalam  pengendalian  dan  pengontrolan  suhu ruangan.  Suhu  optimal  pada  fase  pertumbuhan  jamur memerlukan suhu antara 26°C-28°C dengan kelembapan antara 70%RH-90%RH. Seiring pesatnya perkembangan teknologi saat ini  pengaturan  dan  pemantauan  suhu  dan  kelembapan  dapat dilakukan  secara  otomatis  secara  jarak  jauh  dengan  konsep Internet  Of  Thing  (IOT )  Pengukuran  suhu  dan  kelembapan menggunakan sensor DHT22. Akuisi data pengukuran dikirimkan  ke  web  menggunakan  ESP8266  yang  terhubung  ke internet .
Kata  Kunci—Budidaya  jamur  tiram,  Internet  Of  Thing, ESP8266 , DHT22

## I. Pendahuluan
Sumber alam yang berlimpah serta kondisi alam Indonesia yang  menunjang  menjadikan  Negara  Indonesia  memeliki peluang  yang  besar  bagi  kemajuan  agroindustry[1]  Sektor usaha  tani  yang  saat  ini  berkembang  dan  diminati  adalah tanaman  Jamur  tiram  ( Pleurotus  Ostreatus )[2]  Namun pembudidayan jamur tiram sangat mempengaruhi iklim cuaca, Salah satunya petani jamur di Kota Banyuwangi, hasil survey yang  saya  ketahui  masih  secara  manual  dalam  pengendalian suhu ruangan.
Pesatnya  perkembangan  teknologi  saat  ini,  dalam kemudahan perawatan budidaya jamur tiram sangat diperlukan untuk  menghemat  waktu  dan  tenaga.  Seperti  penelitian[3] merancang  sistem  monitoring  suhu  dan  kelembapan menggunakan  protokol  MQTT,  dengan  kisaran  suhu  25-30°C dan  kelembapan  udara  berkisar  60-90%,  dalam  sistem  ini
dilakukan  pengujian delay dengan  menghitung  waktu  yang dibutuhkan  sistem  dari  proses  sensor  membaca  data  hingga data  dikirim  dan  ditampilkan  pada server  Thingsboard ,  dari hasil  pengujian delay membutuhkan  waktu  rata-rata  1,20 detik  dalam  satu  kali  pengiriman  data.  Penelitian[4] merancang  sistem  pengaturan dan  pemantauan  suhu  dan kelembapan yang dapat melalui aplikasi blynk , dengan metode kontrol on-off pada relay dan  didapatkan  hasil  suhu  0,28°C dan kelembapan 2,66%RH.
Berdasarkan  latarbelakang  di  atas  penulis  tertarik merancang  Sistem  monitoring  dan  control  suhu  kelembapan jamur  tiram  berbasis Internet  Of  Thing  (IoT).  S ensor  DHT22 yang  terhubung  Arduino  dengan  koneksi WiFi ESP8266 sehingga sistem bekerja dan ditampilkan menggunakan web di handphone

## II. Metode Penelitian

## A. Blok Diagram Sistem

## Gambar 1 Blok Diagram Sistem
Berdasarkan  blok  diagram  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa sistem ini terdiri dari tiga subsistem, yaitu (1) Input terdiri dari satu  komponen  yaitu  pendeteksi  suhu  dan  kelembapan.(2) Pemroses  terdiri  dari  Arduino  dan  ESP8266  yang  berfungsi sebagai  pusat  pengolahan  data  dan  interkoneksi  antara  sistem yang satu dengan sistem yang lain. (3) Output terdiri dari LCD yang  berfungsi  menampilkan  data.  Relay  berfungsi  sebagai saklar,  Pompa  air  sebagai  penyiram,  Kipas  sebagai  sembur angin,  Lampu  sebagai  pemana,  dan  Server  adalah  data  yang diakses oleh pengguna melalui web
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  labolatorium  Universitas PGRI  Banyuwangi  dan  berlangsung  dari  bulan  Agustus sampai September 2020.

## B. Perancangan Alat
Gambar  2 Skema Rangkaian Sistem Gambar  diatas  adalah  skema  rangkain  yang  digambar menggunakan Software Proteus Professional Suite 8 .
Gambar 4 Diagram alir cara kerja perangkat keras
Alat dan bahan  yang digunakan dalam penelitian ini ialah pada tabel dibawah ini:
Tabel 1. Alat dan Bahan No Nama Alat dan Bahan Jumlah 1 Solder 1 2 Tang 1 3 Cutter 1 4 Miniatur rumah jamur 1 5 Mutimetter 1 6 Obeng 1 7 Arduini 1 8 Sensor DHT 22 1 9 Kipas 1 10 Rellay 1 11 Modul ESP 8266 1 12 Lampu 1 13 Pompa Air 1 14 Powes Supllay 1 15 Kabel secukupnya

## C. Desain Miniatur Kumbung Jamur
Pembuatan miniatur kumbung jamur digunakan untuk mempermudah proses uji coba dan analisis alat, untuk desainya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
Gambar  5  Desain kumbung Jamu r

## III. Hasil dan Pembahasan

## A. Hasil Pembuatan Instrumen
Gambar  6 Hasil pembuatan instrument
Pada  gambar  6  Merupakan  hasil  pembuatan  instrument, dalam  Rancang  bangun    sistem  monitoring  dan  control  suhu kelembapan  pada  jamr  tiram  dibuat  sedemikian  rupa menyerupai  kumbung  pembudidaya  jamur  dengan  alir perngoperasian  intrumen  ini  dimulai  dari  power  supply  yg diberi  tegangan  listrik  PLN  ssehingga  akan  mengoperasikan alat  berjalan  sesuai  perintahnya,  tamoilan  layar  LCD  akan tertulis connection!! Yang  dimana  menunggu  adanya  akases internet  yang  terhubung  ke  ESP8266,  ketika  sudah  terhubung sensor  DHT22  akan  membaca  suhu  dan  kelembapan  pada miniatur kumbung jamur yang akan ditampilkan di layar LCD dan  tampilan  pada  web  dengan  menggunakan  link https://ardirjs.github.io/arif/web/.

## B. Uji Akurasi Sensor DHT22
Hasil pengambilan data berdasarkan tingkat akurasi sensor dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2 Hasil Uji Akurasi Sensor
No Suhu DHT 22 ( O C) Kelembapan DHT 22 ( % ) Suhu Thermo hygrometer ( O C) Kelembapan Thermo hygrometer ( % ) 1 20,48 80,38 20,05 80,83 2 21,79 81,58 21,50 81,30 3 22,01 82,42 22,55 82,72 4 23,69 83,90 23,20 83,34 5 24,47 84,69 24,20 84,23 6 25,47 85,27 25,12 85,60 7 26,48 86,01 26,04 86,42 8 27,94 87,67 27,94 87,05 9 28,72 88,67 28,82 88,47 10 29,57 89,29 29,40 89,57
Pada  gambar  di  atas  terlihat  bahwa  hasil  pengambilan data tingkat akurasi dari sensor DHT22 dengan Thermohygrometer baik  akurasi  dari  suhu  dan  kelembapan sama-sama berfungsi dengan baik.
C. Hasil Error Akurasi Sensor DHT22
Untuk mengetahui akurasi error sensor dapat diuji dengan Rumus Error sebagai berikut.
ER = RK – RB x 100%
RB
ER    = Error Relatif (%) RK   = Nilai Sensor RB   = Nilai Thermohygrometer Hasil error akurasi  sensor  DHT22  dapat  dilihat  pada  tabel  di bawah ini:
Tabel 3  Hasil Error Akurasi Sensor DHT22
No Error Temperratur (%) Error Kelembapan (%) 1 0,021446 0,00631 2 0,013488 0,003444 3 0,023947 0,003627 4 0,021121 0,006719 5 0,011157 0,005461 6 0,016322 0,003855 7 0,016897 0,004744 8 0 0,00046 9 0,00347 0,002261 10 0,005782 0,003126 Min 0 0,00046 Max 0,023947 0,006719 Rata - Rata 0,013363 0,004001
Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa hasil error akurasi sensor  dengan  rata-rata  temperatur  0,01%  RH  dan  rata-rata kelembapan 0,04%RH.

## D. Uji Pengiriman Data dari Perangkat  Keras Ke Perangkat Lunak
Hasil dari pengujian pengiriman data dari perangkat  keras ke perangkat lunak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4  Hasil Uji Pengiriman Data dari Perangkat Keras ke
Perangkat Lunak . No Pukul Kecepatan Pengiriman/ detik Kecepatan Bandwidth/Kbps Status 1 20.00 1 122 Terkirim
2 20.05 1 124 Terkirim 3 20.10 1 123 Terkirim 4 20.15 1 125 Terkirim 5 20.20 2 124 Terkirim 6 20.25 2 124 Terkirim 7 20.30 1 121 Terkirim 8 20.35 2 124 Terkirim 9 20.40 1 120 Terkirim 10 20.45 2 121 Terkirim Rata – Rata 1,4 122,8 Terkirim
Pada tabel di atas dapat diketahui hasil dari uji pengiriman data dari perangkat keras ke perangkat lunak  dengan rata-rata kecepatan  pengiriman  data  1,4  detik  dan  rata-rata  kecepatan bandwidth 122,8 kbps.

## E. Uji Pengiriman Data dari Perangkat Lunak Ke Perangkat Keras.
Hasil dari pengujian pengiriman data dari perangkat lunak ke perangkat keras dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 5  Hasil Uji Pengiriman Data dari Perangkat Lunak ke Perangkat Keras .
No Pukul Kecepatan Pengiriman/ detik Kecepatan Bandwidth/Kbps Status 1 20.00 2 125 Terkirim 2 20.05 2 121 Terkirim 3 20.10 2 124 Terkirim 4 20.15 1 120 Terkirim 5 20.20 1 121 Terkirim 6 20.25 1 122 Terkirim 7 20.30 2 122 Terkirim 8 20.35 1 121 Terkirim 9 20.40 1 124 Terkirim 10 20.45 2 124 Terkirim Rata – Rata 1,5 122,4 Terkirim
Pada tabel di atas dapat diketahui hasil dari uji pengiriman data dari perangkat lunak ke perangkat keras dengan rata-rata kecepatan  pengiriman  data  1,5  detik  dan  rata-rata  kecepatan bandwidth 122,4 kbps.

## F. Pengujian Keseluruhan
Pengujian  Keseluruhan  dilakukan  sebanyak  10  kali pengambilan  yang  dilakukan  malam  hari  yaitu  mulai  pukul 20.00  WIB  sampai  dengan  pukul  20.45  WIB  dengan  selisih waktu 5 menit dari setiap variable pengambilan data.
Dalam  pengujian  suhu  ini  peneliti  melakukan  uji  suhu dengan  meletakkan  sensor  DHT22  ke  dalam  ruangan  jamur tiram  dimana  didalam  ruangan  jamur  terpasangnya  lampu untuk memberikan panas, kipas untuk membuang udara panas, dan  pompa  air  untuk  mendinginkan  atau  melembabkan ruangan  yang  panas.  Pengujian  sensor  DHT22  dimulai  dari kondisi  awal  lampu  yang  belum  menyala,  jika  suhu  <  25°C maka  lampu  menyala.  Tetapi  ketika  suhu  >  26-28°C  maka lampu  akan  mati  dan  kipas  dan  pompa  air  akan  menyala  saat kelembapan  <70%RH.  Sensor  DHT22  akan  mencatat  data perubahan  suhu  per auto-refresh yang  ditampilkan  pada web. hasil pengujian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

## Tabel 6 Pengujian  Sensor Suhu
No Pukul Data Sensor Suhu 0 C Konrol Pada Pompa Air dan Kipas Pada Suhu >26-28 0 C Kontrol Pada Lampu Pada Suhu <25 0 C 1 20.00 27, 6 Of Of 2 20.05 27,7 Of Of 3 20.10 28,0 Of Of 4 20.15 28,1 On Of 5 20.20 27,9 Of Of 6 20.25 28,2 On Of 7 20.30 28,0 Of Of 8 20.35 28,1 On Of 9 20.40 27,9 Of Of 10 20.45 28,1 On Of
Tabel 7 Pengujian sensor Kelembapan
No Pukul Data Sensor Kelembapan % Konrol Pada Pompa Air dan Kipas Pada Kelembapan >70-90 % Kontrol Pada Lampu Pada Kelembapan 60 % 1 20.00 91.9 Of Of 2 20.05 92,0 Of Of 3 20.10 91,2 Of Of 4 20.15 91,0 Of Of 5 20.20 91,3 Of Of 6 20.25 91,0 Of Of 7 20.30 90,9 Of Of 8 20.35 91,0 Of Of 9 20.40 91,1 Of Of 10 20.45 91,0 Of Of

## G. Tampilan WEB
Pada  pembuatan  tampilan  grafik  pada  web,  penulis menggunakan perpustakaan sumber terbuka dari highcart.com dan perpustakaan JavaScript JQuery . Sehingga pada  tahap  pembuatan  server  yang  akan  digunakan  untuk menyimpan data sementara ataupun  menyimpan data secara permanen,  dalam  penelitian  ini  menggunakan  penyedia  jasa layanan  server  darai Firabase dalam  versi  trial,  merupakan sebuah  anak  dari  perusahaan  termuka Google .  Alasan memilih Firabase karena  pada  versi  trial-nya  Firabase menyediakan  penyimpanan  sebesar  1GB  (Giga  Byte)  dan traffic download sebesar 10GB.
Gambar 12 Tampilan Web Monitoring Inkubator Jamur Tiram
Pengujian  web  ada  beberapa  hal  yang  perlu  dipahami adalah data sensor suhu dan kelembapan DHT22, menampilkan  waktu  terakhir  sensor  diupdate  (jika  data  yang ditampilkan  di  web  monitoring  kumbung  jamur  tidak  sama dengan hasil nilai deteksi pada LCD dikarnakan masalah pada jaringan).  Di  web  juga  bisa  mengatur  setpoint  pada  suhu  dan kelembapan  dengan  proses  sanding  dalam  setiap  ingin melakukan  perubahan.  Pada  tampilan  web  juga  bisa mengetahui  aktuator  dalam  kondisi  on/off  pada  relay. pengujian  dilakukan  pada  setpoint  suhu  26°C-28°C  dan setpoint kelembapan 70% RH-90% RH.

## IV. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  perancangan,  pengujian,  dan  analisis purwarupa  sistem  pengaturan  dan  pemantauan  suhu  dan kelembapan pada ruang budidaya jamur didapatkan kesimpulan:
1. Sistem  monitoring  ini  bekerja  dengan  akses  internet, sehingga hasil data keluaran baik dari tampilan LCD dan web membutuhkan akses internet yang stabil.
2. Sistem  instrument  ini  terdiri  dari  3  aktuator  yang terhubung ke relay.
3. hasil  dari  uji  pengiriman  data  dari  perangkat  keras  ke perangkat  lunak  dengan  rata-rata  kecepatan  pengiriman data  1,4  detik  dan  rata-rata  kecepatan bandwidth 122,8 kbps.
4. hasil  dari  uji  pengiriman  data  dari  perangkat  lunak  ke perangkat  keras  dengan  rata-rata  kecepatan  pengiriman data  1,5  detik  dan  rata-rata  kecepatan bandwidth 122,4 kbps.
5. Hasil pembacaan sensor DHT22 pada 10 uji coba dengan rentang  delay  5  menit  didapatkan  hasil  rata-rata  suhu 27,97°C dan rata-rata kelembapan 91,24%.

## V. Daftar Pustaka
[1] Arafat,  Puspitasari,  D.  I.,  &  Wagino.  (2019).  Sistem Pengendalian  Suhu  dan  Kelembaban  Kumbung Jamur Tiram Secara Realtime
Menggunakan
ESP8266. Jurnal  Fisika  FLUX;  Vol.1;  No.1;  ISSN 1829-796X , 6-12.
[2] Pangestu, N., Maulana, R., & Primananda, R. (2018). Implementasi Sistem Monitoring Pada Rumah Jamur Menggunakan  Jaringan  Nirkabel  Berbasis  Protokol Komunikasi  Message  Queuing  Telemetry  Transport (MQTT). Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi
dan Ilmu Komputer; Vol.2; No.12; ISSN 2548-964X , 7496-7501. Retrieved from http://j-ptiik.ub.ac.id
[3] Sofwan  ,  A.,  Wafdulloh,  Y.,  Akbar,  M.  R.,  & Setiyono,  B.  (2020).  Sistem  Pengaturan  dan Pemantauan  Suhu  dan  Kelembapan  Pada  Ruang Budidaya  Jamur  Tiram  Berbasis  IoT  (Internet  Of Things). Transmisi , 1-5. Retrieved from https;//ejournal.undip.ac.id/index.php/transmisi
[4] Yuniarti,  &  Katu,  U.  (2017).  Implementasi  Sistem Kontrol dan Monitoring Suhu dan Kelembapan Pada Ruang  Budidaya  Jamur  Tiram. Elektrika;NO.1 ,  88- 104.