Abstrak —Pada  tahun  2017,  di  Zona  2  distribusi  PDAM  Kota Surabaya dengan air yang di- supply dari IPAM Ngagel I, Ngagel III  dan  Karang  Pilang  III  telah  mampu  melayani  97% kebutuhan air penduduk. Sesuai dengan RISPAM Tahun 2014- 2035,  per  tahun  2018  sistem  jaringan  perpipaan  yang  ada diharapkan  mampu  melayani  100%.  Permasalahan  yang dialami PDAM Kota Surabaya ada pada jumlah penduduk yang terus  bertambah  dari  tahun  ke  tahun,  dibarengi  dengan bermunculannya  proyek  pembangunan  apartemen  baru. Terdata sebanyak 41,57% pembangunan apartemen berada di Zona  2  dengan  pertumbuhan  15.63%  setiap  tahunnya. Dibutuhkan analisis untuk mengetahui kondisi sistem distribusi eksisting  dan  merencanakan  pengembangan  untuk  dapat melayani  kebutuhan  air  penduduk.  Metode  yang  digunakan dalam  perhitungan  dan  perencanaan  sesuai  dengan  kriteria perencanaan,  RTRW  Kota  Surabaya  dan  RISPAM  Tahun 2014-2035  yang  dikeluarkan  oleh  PDAM  Kota  Surabaya. Analisis  dan  permodelan  dilakukan  menggunakan  aplikasi WaterCAD.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  kurangnya aliran  air  yang  sampai  ke  sambungan  rumah  pelanggan disebabkan oleh kurangnya tekanan pada sistem dan tingginya unit headloss pada pipa. Mengantisipasi hal tersebut, dilakukan program  pengembangan  untuk  jangka  waktu  sepuluh  tahun dan terbagi dalam dua tahap, Tahap I (2018-2022) dan Tahap II  (2023-2027).  Pengembangan  diasumsikan  akan  didukung dengan supply air  tambahan  dari  proyek  SPAM  Umbulan, pemanfaatan  kapasitas idle IPAM  Karang  Pilang  III,  serta proyek  pembangunan  reservoir  baru  Karang  Pilang  IV  pada tahun 2024. Perencanaan pengembangan meliputi penambahan pipa  distribusi  secara  paralel  pada  ruas  pipa  dengan  nilai headloss  yang  tinggi  dan  pemaksimalan  booster  pompa  yang ada.  Rencana  anggaran  biaya  untuk  pengembangan  PDAM Kota Surabaya sebesar Rp. 18,337,431,999.
Kata Kunci —Distribusi  air,  PDAM  Kota  Surabaya, Pertumbuham apartemen, WaterCAD, Zona 2.

## I. PENDAHULUAN
ONA 2  merupakan salah satu dari lima zona pelayanan distribusi PDAM Kota Surabaya dengan besar pelayanan 97%  dari  supply  air  IPAM  Ngagel  I,  Ngagel  III  dan Karangpilang  III  [1].  Zona  ini  berada  di  wilayah  Surabaya Timur yang merupakan salah satu target pihak swasta dalam mengembangkan  usaha  properti,  khususnya  pembangunan apartemen  dan  pusat  perbelanjaan.  Apartemen  terbangun  di wilayah  ini  memiliki  porsi  terbesar,  sebesar  46%, dibandingkan dengan empat wilayah lainnya [2].
Banyak  jumlah  gedung  apartemen  yang  sudah,  sedang, atau direncanakan pembangunannya, menyumbang peningkatan jumlah penduduk yang besar dan cendrung tidak
terprediksi bagi wilayah Surabaya Timur. Jumlah penduduk yang  meningkat  akan  menyebabkan  terus  bertambahnya jumlah demand air bersih untuk kegiatan mereka sehari-hari. Sedangkan dalam Rencana Induk SPAM (RISPAM) PDAM Kota  Surabaya,  mulai  tahun  2018  ditargetkan  mampu memberikan pelayanan air bersih 100 % untuk seluruh Kota Surabaya [1].
Namun, melihat maraknya pembangunan properti berjenis apartemen  dengan  kapasitas  penghuni  yang  tinggi, dikhawatirkan  sistem  SPAM  eksisting  sudah  tidak  mampu melayani  kebutuhan  pada  akhir  tahun  perencanaan,  sesuai yang  diprediksi  dalam  RISPAM  tahun  2014-2035. Dibutuhkan pendataan pertumbuhan pembangunan apartemen di lapangan. Data ini dapat menjadi acuan dalam memprediksi  kebutuhan  air  bersih  total  dan  analisis  dalam menilai  kesiapan  PDAM  mengantisipasi  peningkatan kebutuhan air dalam periode perencanaan 10 tahun kedepan. Hasil analisis dilanjutkan dengan perencanaan pengembangan sistem distribusi  air  bersih untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat.

## II. METODE PERENCANAAN

## A. Perijinan
Proses  perijinan  dilakukan  dengan  pembuatan  proposal dan surat pengantar dari Departemen Teknik Lingkungan ITS yang  ditujukan  kepada  pihak  terkait.  Pihak  yang dimaksudkan antara lain PDAM Kota Surabaya, Bakesbangpol  Kota  Surabaya,  Bappeko  Kota  Surabaya, Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman,  Cipta Karya  dan  Tata  Ruang  (DPUCKTR)  Kota  Surabaya  dan pihak  swasta  pengembang  properti.  Proses  perijinan dilakukan  sesuai  regulasi  yang  ada,  lalu  dilakukan  proses pengambilan  data  yang  dibutuhkan  dari  seluruh  intansi tersebut.

## B. Pengumpulan Data Primer
a) Data Pertumbuhan Pembangunan Gedung-gedung Apartemen  dari  tiap  pengembang  properti,  dilakukan dengan  survey pada kawasan  Zona 2  yang  meliputi tren pembangunan  gedung  apartemen  dalam  10  tahun kedepan,  jumlah  unit  properti  yang  dibangun,  kapasitas penghuni,  tahun  operasi  dan  data  teknik  lainnya  yang dapat menunjang kalkulasi jumlah kebutuhan air total.
b) Topografi  dan  Sistem  Distribusi  Jaringan  Eksisting PDAM,  data  berupa  nilai  elevasi  dan  koordinat  titik diperoleh  melalui  alat  bandu  Global  Positioning  System

## Analisis dan Perencanaan Pengembangan Sistem Distribusi Air Terhadap Pertumbuhan Proyek Pembangunan Apartemen di Zona 2 PDAM Kota Surabaya
Nadia Nafisa dan Wahyono Hadi Departemen Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan dan Kebumian, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : wahyono@enviro.its.ac.id
Z
(GPS) pada titik-titik percabangan tertentu dengan tujuan memudahkan  input  permodelan  jaringan  pada  aplikasi WaterCAD  sehingga  didapatkan  data  sesuai  kondisi lapangan sebenarnya.

## C. Pengumpulan Data Sekunder
1) Peta  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kota Surabaya,  untuk  menentukan  daerah  yang  akan dikembangkan.
2) Data  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  Gedung Apartemen, untuk memprakirakan pertumbuhan pembangunan gedung apartemen wilayah perencanaan.
3) Rencana Induk SPAM (RISPAM) Kota Surabaya Tahun 2014-2035, sebagai acuan untuk melakukan perencanaan pengembangan.
4) Data  Kebutuhan  Air,  untuk  mendapatkan  nilai pemakaian air masyarakat.
5) Data  Teknis  lainnya,  meliputi  presentase  pelayana, skema distribusi, jenis dan konsisi pipa distribusi, tingkat kehilangan air, dsb.
6) Data  Jumlah  Penduduk  dan  Fasilitas  Umum,  untuk memproyeksikan  jumlah  penduduk  dan  fasilitas  umum serta kebutuhan air nya, sesuai periode perencanaan.
7) Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Data Harga Kelengkapan  SPAM,  untuk  merencanakan  rencana anggaran biaya pengembangan SPAM Kota Surabaya.

## D. Pengolahan Data
1) Proyeksi  Pembangunan  Gedung  Apartemen;  dilakukan untuk  melihat  tren  perkembangan/pertumbuhan  proyek pembangunan apartemen kedepannya.
2) Proyeksi  Penduduk  Dan  Fasilitas  Umum;  dilakukan untuk  memperkirakan  jumlah  penduduk  yang  akan dilayani  pada  masa  yang  akan  datang.  Proyeksi dilakukan untuk jangka waktu 10 tahun ke depan lewat pemilihan  salah  metode;  Aritmatik,  Geometrik  ataupun Least Square .
3) Kebutuhan  Air Total;  dihitung  menggunakan debit jam puncak  total  dengan  faktor  jam  puncak  1.2  debit  rata- rata.  Kebutuhan  air  yang  diperhitungkan  adalah kebutuhan  air  domestik,  non-domestik,  pemadam kebakaran  dan  estimasi  kebocoran.  Kebutuhan  air domestic  didapatkan  dari  pengolahan  data  sekunder proyeksi  penduduk  subzona  wilayah  perencanaan, ditambah  dengan  kebutuhan  air  dari  pengolahan  data pertumbuhan pembangunan gedung apartemen di Zona 2 hasil survey kepada pihak swasta pengembang properti. Kebutuhan  non-domestik  dihitung  30%  dari  kebutuhan domestik. Estimasi tingkat kebocoran air dapat dihitung berdasarkan  jumlah  air  yang  diproduksi  oleh  PDAM Kota  Surabaya  dan  air  yang  terjual  ke  pelanggan. Kebutuhan  air  setiap  orang  dan  fasilitas  umum,  dapat diperkirakan  dengan  data  sekunder  dari  PDAM.  Data yang  dapat  digunakan  sebagai  acuan  adalah  data  dari RIPSPAM Kota Surabaya Tahun 2014-2035.
4) Sistem  Distribusi  dan  Tingkat  Pelayanan;  keadaan eksisting di tingkat pelanggan dapat diketahui dari hasil running  menggunakan  software  WaterCAD  sistem distribusi  yang ditinjau adalah  jaringan pipa  yang tidak memenuhi  kriteria  berdasarkan  Pedoman  /  Petunjuk Teknis. Perencanaan wilayah pengembangan disesuaikan  dengan  ketersediaan  air  dibandingkan dengan  tingkat  kebutuhan  pada  tahun  perencanaan. Wilayah  pengembangan  disesuaikan  dengan  RISPAM
PDAM  Kota  Surabaya  tahun  2014-2035,  RTRW  Kota Surabaya
E. Permodelan Kondisi Eksisting dengan Aplikasi WaterCAD
Data-data  yang  telah  lengkap,  kemudian  diaplikasikan menggunakan  software  WaterCAD  untuk  melakukan pengolahan  data.  Data-data  yang  dimasukkan  ke  dalam software  WaterCAD  adalah  data  primer  dan  data  sekunder. Hasil running berupa  kecepatan  aliran,  tekanan  air  dalam pipa,  dan  lain  –  lain.  Hasil running WaterCAD  akan digunakan  untuk  mengevaluasi  kondisi  eksisting  jaringan pipa dengan cara membandingkan kondisi eksisting distribusi dengan  sistem  yang  ideal  (memenuhi  kriteria  desain). Evaluasi jaringan eksisting juga didukung dengan pengamatan langsung di lapangan.
Pengembangan sistem distribusi ini dilakukan berdasarkan beberapa  pertimbangan  yang  meliputi  kebijakan  strategis daerah  bidang  SPAM,  tata  guna  lahan,  rencana  tata  ruang Kota Surabaya dan pengamatan  kondisi  lapangan  yang ada. Perencanaan pengembangan ini diupayakan tidak mengubah kondisi  eksisting  yang  telah  ada.  Hal  tersebut  dikarenakan pertimbangan  teknis  dan  juga  ekonomi  dalam  penggantian pipa  eksisting.  Pengembangan  disesuaikan  dengan  RTRW dan RISPAM Kota Surabaya, per-5 tahunan, menjadi Tahap I: 2017-2022 dan Tahap II: 2023-2027. Software WaterCAD digunakan  untuk  membuat  skema  rencana  pengembangan dikarenakan hasilnya yang akurat dan mudah diaplikasikan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Kondisi Eksisting Sistem Distribusi
1) Tingkat Pelayanan
Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS Kota Surabaya, pada  tahun  2013  terdapat  sebanyak  560.830  KK.  Jumlah penduduk kota secara keseluruhan berjumlah 2.804.150 jiwa. Dengan  membandingkan  jumlah  5  orang/KK,  dihitung sebagai berikut:
n Penduduk Terlayani = Jumlah SR ˣ Rasio n penduduk per KK = 507.557 SR ˣ 5 jiwa/SR = 2.537.785 jiwa
% Pelayanan = 𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖 𝑛 𝑊𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖 = 2.537.785 2.804.150 = 90.5 %
Berdasarkan perhitungan diatas diketahui tingkat pelayanan PDAM di Kota Surabaya pada tahun 2013 adalah sebesar  90,5  %.  Sesuai  RISPAM  tahun  2014-2035, direncanakan perhitungan cakupan pelayanan terus meningkat  mengikuti  target  Pemerintah  Kota  yaitu  100% mulai tahun 2018.
Tabel 1. Debit Produksi yang Mengalir ke dalam Zona 2 No. Sumber Kapasitas Q Eksisting yang Mengalir ke Zona 2 1 IPA Ngagel I 1.800 1.800 2 IPA Ngagel II 1.000 - 3 IPA Ngagel III 1.750 1.750 4 IPA Karangpilang I 1.450 - 5 IPA Karangpilang II 2.500 - 6 IPA Karangpilang III 2.000 1.007 7 Mata Air Umbulan 1.000 500

## 2) Unit Pelayanan
Dalam  studi  ini,  ruang  lingkup  unit  pelayanan  akan dibatasi pada sistem pelayanan distribusi Zona 2 dengan total 28 subzona. Data kebutuhan air selanjutnya akan didapatkan dengan  memproyeksikan  data  SR  pada  tiap  subzona  sesuai data jumlah SR yang terdata oleh PDAM Kota Surabaya dari tahun 2011-2016.

## 3) Analisis Kebutuhan Air
Kebutuhan  air  Kota  Surabaya  didasarkan  atas  kebutuhan domestik,  non-domestik  dan  cadangan  untuk  pemadam kebakaran  (PMK).  Kebutuhan  air  domestik  berupa penggunaan  pada  rumah  tempat  tinggal,  sementara kebutuhan non-domestik didasarkan atas penggunaan air bagi kegiatan di luar kegiatan rumah tangga (perkantoran, fasilitas ibadah,  fasilitas  pendidikan,  bangunan  komersial,  prasarana umum  dan  industri)  yang  jumlah  nya  30%  dari  kebutuhan domestik.  Sedangkan  cadangan  PMK  disediakan  5%  dari kebutuhan  air  domestik.  Nilai  kebutuhan  air  adalah  sebesar 1815.12 L/s.

## 4) Kehilangan Air
Pada  tahun  2017,  data  menunjukkan  bahwa  jumlah  air yang didistribusikan kepada pelanggan berjumlah 287,245,744  m 3 /tahun  dan  jumlah  air  yang  sampai  ke pelanggan berjumlah 205,048,585 m 3 /tahun. Jumlah air yang hilang  adalah  selisih  dari  keduanya.  Berikut  perhitungan kehilangan air dan presentase kehilangan airnya:
Kehilangan air   = Σ air produksi – Σ air konsumsi = (287,245,744 – 205,048,585) m 3
= 82,197,159 m 3
% Kehilangan air = Σ air produksi – Σ air konsumsi
Σ air produksi
𝑥 100%
= 82,197,159 287,245,744 𝑥 100%
= 27 %
Nilai  persen  kehilangan  air  yang  digunakan  akan mengikuti proyeksi yang tertulis dalam RISPAM tahun 2014- 2035  yang  diasumsikan  terus  menurun  tiap  tahunnya. Diharapkan  nilai  kehilangan  air  mampu  menyentuh  angka 20.5%  pada  akhir  tahun  perencanaan  Tahap  II,  pada  tahun 2027.  Setelah  ditambah  dengan  debit  kebocoran,  nilai kebutuhan air eksisting 2766.2 L/s.
Tabel 2. Proyeksi Jumlah Tambahan Unit Dan Tower Apartemen
Tahun Total Unit Tambahan Unit Tambahan Tower 2022 25.018 2.411 2 2023 28.929 3.911 3 2024 33.452 4.523 4 2025 38.682 5.230 4 2026 44.730 6.048 5 2027 51.723 6.993 6 Total Tambahan Tower Apartemen 24

## 5) Analisis Kapasitas Produksi
Sumber air baku PDAM Kota Surabaya berasal 97% dari air permukaan yaitu sungai Surabaya yang sebelumnya telah melalui  IPAM,  serta  3%  berasal  mata  air.  Jumlah  masing- masing  kapasitas  produksi  yang  ada  hanya  akan  digunakan sesuai  debit  produksi  yang  mengalir  dalam  batas  Zona  2. Berikut nilai debit yang mengalir di dalam jaringan distribusi Zona 2.
Secara garis besar, kapasitas produksi yang ter-supply oleh jaringan  perpipaan  PDAM  yang  masuk  ke  dalam  Zona  2 adalah  sebesar  5500  L/detik.  Nilai  ini  didapatkan  dari kapasitas maksimal ketiga IPA yaitu Ngagel I, Ngagel III dan Karangpilang III.
6) Analisis  Sistem  Distribusi  Eksisting  Menggunakan WaterCAD
Hasil running program WaterCAD adalah keadaan air pada pipe  (pipa)  dan  junction  (percabangan).  Pipe  akan menggambarkan  pipa  pada  jaringan.  Pipa  pada  WaterCAD setelah running menunjukkan hasil berupa flow (arah aliran), velocity (kecapatan dalam pipa), serta headloss (tekanan yang
hilang selama perjalanan).  Aspek yang dianalisis menggunakan WaterCAD adalah kecepatan aliran, sisa tekan dan headloss dengan kriteria sebagai berikut:
 Kecepatan  : (0,3 – 3,0) m/s
 Sisa Tekan  : min. 10 m H 2 0
 Headloss max. : 10 m/km
Analisis  terpenting  pada  junction  adalah  pressure (tekanan),  dimana  akan  sangat  mempengaruhi  pipa  dan jaringan apabila nilainya melebihi tekanan maksimal karena pipa sangat berpotensi bocor. Dan apabila tekanan berada di bawah  ambang  nilai  minimum,  aliran  air  dalam  pipa  akan menjadi  sangat  kecil.  Bila  kecepatan  yang  muncul  kurang dari standar maka pipa berpotensi mengalami pengandapan, sedangakan  bila  kecepatan  terlampau  besar  maka  pipa berpotensi  mengalami  pengikisan  akibar  aliran  air  yang terlalu  cepat.  Terakhir,  headloss  menunjukkan  besar  friksi yang  dihasilkan  pada  pipa  karena  adanya  gesekan.  Kondisi seluruh  junction  yang ada pada  jaringan distribusi eksisting memiliki  nilai  kecepatan,  sisa  tekan  dan  headloss  yang normal.
Gambar 1.  Model Jaringan WaterCAD Eksisting.

## B. Rencana Pengembangan Jaringan Distribusi

## 1) Proyeksi Pembangunan Apartemen
Proyeksi  dilakukan  menggunakan  data  jumlah  unit terbangun  (eksisting)  tahun  2012-2017  dari  data  sekunder hasil  pendataan  lapangan  yang  dilakukan  oleh  PT.  Colliers International  Surabaya.  Sedangkan  jumlah  unit  pada  2018- 2021  merupakan  jumlah  unit  yang  sudah  memiliki  izin  dan sedang  dalam  tahap  pembangunan  yang  didapatkan  dari survey langsung kepada para pengembang, tercatat sebanyak 16  tower  dari  tiga  belas  proyek  pembangunan  berbeda. Perhitungan proyeksi jumlah unit akan dilakukan untuk tahun 2022-2027  menggunakan  metode  geometrik.  Kemudian jumlah  unit  hasil  proyeksi  diplotkan  pada  tower  dengan asumsi  1200  unit/tower.  Lokasi  tambahan  tower  tersebut ditempatkan  sesuai  RTRW  Kota  Surabaya  yang  berlaku. Perhitungan  prakiraan  jumlah  tower  yang  akan  dibangun hingga tahun 2027 ada pada Tabel 2 berikut.
Kebutuhan  air  untuk  setiap tower akan  dimasukkan  ke dalam  junction  terdekat  dari  lokasi  hasil  plotting  prakiraan persebaran  pembangunan  apartemen  di  Zona  terhadap RTRW tersebut.

## 2) Proyeksi Penduduk
Perhitungan  proyeksi  penduduk  akan  menggunakan  data time series jumlah SR eksiting untuk tiap subzone  beberapa tahun sebelumnya, mulai tahun 2011-2017. Dimana setiap SR akan diasumsikan mampu melayani 5 orang/SR.
Proyeksi penduduk dapat dihitung menggunakan salah satu metode,  yaitu  terpilih  metode  geometric  setelah  dilakukan pemilihan  metode  ditentukan  dengan  membandingkan  hasil perhitungan  nilai  koefisien  korelasi  yang  paling  mendekati satu. Rumus metode geometrik:
𝑃𝑛 = 𝑃𝑜 + (1 + 𝑟) 𝑑𝑛 (1) Keterangan: Pn`  = jumlah penduduk tahun n Po  = jumlah penduduk mula-mula r    = rata-rata prosentase pertambahan penduduk per tahun dn   = kurun waktu proyeksi

## 3) Proyeksi Kebutuhan Air
Analisis  kebutuhan  air  bersih  untuk  masa  mendatang menggunakan  standar-standar  perhitungan  yang  telah ditetapkan.  Kebutuhan  air  untuk  fasilitas-fasilitas  sosial ekonomi  harus  dibedakan  sesuai  peraturan  PDAM  dan memperhatikan kapasitas produksi sumber yang ada, tingkat kebocoran  dan  pelayanan.  Faktor  utama  dalam  analisis kebutuhan air adalah jumlah penduduk pada daerah studi [3].
Sesuai  RISPAM,  rumus  perhitungan  kebutuhan  air  rata- rata pada perencanaan ini adalah:
𝑄𝑟 = 𝑄𝑑 + 𝑄𝑛 + 𝑄𝑎 + Q PMK
(2)
Keterangan:
Qr  = kebutuhan air rata – rata (L/s)
Qd  = kebutuhan air domestik (L/s)
= proyeksi pend.
Qn  = kebutuhan air non domestik (L/s) = 30% Qd Qa  = kehilangan air (L/s)             = (27-20.5)% Qd Q PMK = kebutuhan air pemadam kebakaran = 5% Qd Namun,  perhitungan  dimensi  pipa  transmisi  air  baku biasanya berdasarkan pada debit maksimum harian (Qmaks, PDAM Surabaya  menggunakan  faktor 1.1), sedangkan pipa transmisi  –  distribusi  air  minum  pada  dasarnya  dirancang untuk  dapat  mengalirkan  debit  aliran  untuk  kebutuhan  Jam Puncak  (Qpeak  PDAM  Surabaya  menggunakan  faktor  1.2) [1].
Kebutuhan air ( water requirement ) merupakan jumlah air yang diperlukan bagi kebutuhan dasar/unit konsumsi ( water demand )  dan  kehilangan  air  serta  (pertimbangan  bagi) kebutuhan  air  pemadam  kebakaran.  Kebutuhan  dasar berfluktuasi  dari  waktu  ke  waktu  dengan  skala  jam,  hari, minggu  dan  bulan  dalam  satu  kurun  waktu  1  tahun  (untuk tinjauan  1  tahun).  Hal  ini  mengarahkan  perlunya  tolak pengukuran  penyediaan  air  bersih  yang  didasarkan  pada kondisi maksimum.
4) Kebutuhan Air Total Tiap Subzona
Kebutuhan air  yang diproyeksikan  merupakan  kebutuhan air domestik  lewat proyeksi penduduk pada tiap subzona di Zona 2, sebesar 3590.9 L/s pada Tahap I dan 4389.2 L/s pada Tahap II. Hasil proyeksi kebutuhan air subzona selanjutnya ditambahkan dengan proyeksi kebutuhan air apartemen yang nilainya 156.7 L/s pada Tahap I dan 305.5 L/s pada Tahap II.
Hasil proyeksi kebutuhan air total (penduduk subzone dan apartemen)  jam  puncak  (Q peak )  pada  28  subzona  tersebut dijadikan  patokan  dalam  analisis  dan  perencanaan pengembangan  pada  Tahap  I  dan  Tahap  II.  Kebutuhan  air total pada Tahap I sebesar 3747.7 L/s dan Tahap  II sebesar 4851.5 L/s. Kebutuhan air total diplotkan pada tiap junction yang ada sesuai kondisi eksisting.
5) Analisis Pengembangan Jaringan Menggunakan WaterCAD
Analisis WaterCAD untuk pengembangan sistem distribusi dilakukan untuk Tahap I dan Tahap II. Data teknis untuk  jaringan  sama  dengan  kondisi  eksisting.  Perbedaan
data  yang  dimasukkan  dalam  WaterCAD  adalah  pada kebutuhan  air  untuk  junction  subzona  pelayanan.  Data kebutuhan  air  disesuaikan  dengan  proyeksi  kebutuhan  air pada tahun 2022 untuk Tahap I dan tahun 2027 untuk Tahap II.  Analisis Pengembangan Tahap I Pada  pengembangan  Tahap  I  dilakukan  penambahan cakupan  pelayanan  dengan  penambahan  sambungan  dan kebutuhan  air  yang  dilayani.  Pada  tahap  ini,  diasumsikan akan  menerima supply air  tambahan  dari  proyek  SPAM Umbulan sebesar 500 L/s dan kapasistas idle IPAM Karang Pilang III sebesar 500 L/s untuk memenuhi demand . Kedua supply air tambahan akan  masuk sebagai demand negatif di junction J-193.
Hasil  modifikasi  jaringan  untuk  memenuhi  standar headloss, sisa tekan dan kecepatan dilakukan penambahan 12 ruas  pipa  paralel.  Hal  ini  dilakukan  karna  merupakan tindakan paling ekonomis dan mudah dilakukan dibandingkan  dengan  mengganti  (memperbesar)  diameter pipa yang sudah ada. Pipa paralel diberi nama P-Paralel1, P- Paralel2,  P-Paralel3,  P-Paralel4,  P-Paralel5,  P-Paralel6,  P- Paralel7, P-Paralel8, P-Paralel9, P-Paralel10, P-Paralel11 dan P-Paralel12. Tindakan lain diberlakukan pada pompa booster ITS. Dari sebelumnya hanya dua pompa yang menyala, maka pada  pada  tahap  ini  dinyalakan  ketiga  nya  untuk  dapat mengakomodir kebutuhan debit yang mengalir.
Gambar 2.  Analisis Jaringan Perpipaan Sebelum Pengembangan Tahap I.
Gambar 3.  Analisis Pressure Sebelum Pengembangan Tahap I.
 Analisis Pengembangan Tahap II Pada pengembangan Tahap II terus dilakukan penambahan cakupan  pelayanan  dengan  penambahan  sambungan  dan kebutuhan air yang dilayani. Berdasarkan RISPAM, PDAM Kota Surabaya merencanakan untuk menambah
pasokan/ supply air bersih lewat pembangunan reservoir baru Karang  Pilang  IV  pada  tahun  2024  dengan  debit  1000  L/s. Seiring  dengan  terus  bertambahnya  kebutuhan  air  baik  dari kebutuhan  penduduk  maupun  kebutuhan  proyek  apartemen baru  pada  tahap  ini,  sistem  distribusi  Zona  2  diasumsikan akan  menerima supply air tambahan  lanjutan IPAM Karang Pilang IV sebesar 1000 L/s untuk memenuhi demand . Supply air tambahan akan masuk sebagai demand negatif di junction J-193 sebesar 500L/s dan di J-436 sebesar 500L/s.
Hasil  modifikasi  jaringan  untuk  memenuhi  standar headloss, sisa tekan dan kecepatan dilakukan penambahan 9 ruas pipa parallel dengan nama P-Paralel13, P-Paralel14, P- Paralel15, P-Paralel16, P-Paralel17, P-Paralel18, P- Paralel19,  P-Paralel20,  P-Paralel21.  Beberapa  pipa  parallel yang  ditambahkan  pada  Tahap  I  mengalami  nilai  headloss yang  kembali  melewati  batas.  Maka  dilakukan  perhitungan diameter  pipa  baru  untuk  P-Paralel1B,  P-Paralel5B,  P- Paralel6B, P-Paralel10B dan P-Paralel11B.
Gambar 4.  Analisis Jaringan Perpipaan Sebelum Pengembangan Tahap II.
Gambar 5.  Analisis Pressure Sebelum Pengembangan Tahap II.
6) Analisis Kapasitas Debit Dan Kebutuhan Unit
Hasil analisis junction menggunakan WaterCAD dilakukan evaluasi pada reservoir dan kapasitas sumber yang tersedia.  Hal  tersebut  diperlukan  untuk  mengecek  apakah simulasi  model  sistem  distribusi  menggunakan  WaterCAD dapat berjalan sesuai pada lapangan.
Berdasarkan RISPAM, PDAM Kota Surabaya merencakan untuk menambah pasokan/ supply air bersih lewat pemanfaatan  kapasitas  idle  Karang  Pilang  III  dan  lewat proyek  SPAM  Umbulan  500  L/s.  Serta  pembangunan reservoir  baru  Karang  Pilang  IV  pada  tahun  2024  dengan debit  1000  L/s.  Hasil  perbandingan  pada  Tabel  3  di  atas, dapat diketahui bahwa seluruh debit kebutuhan reservoir pada
unit  pelayanan  dapat  terpenuhi  oleh  debit  unit  produksi sehingga  hasil  analisis  dan  simulasi  WaterCAD  dapat berjalan pada lapangan.

## C. Detail Junction
Dilakukan perencanaan detail junction pada junction yang dimodifikasi untuk masing-masing tahap. Terdapat total tiga belas  detail  junction.  Detail  junction  digambarkan  setelah dilakukan  perhitungan  diameter  pipa  tapping  pada  masing- masing junction untuk blok pelayanan. Debit yang digunakan untuk perhitungan adalah proyeksi debit pada Tahap II karena mengantisipasi kebutuhan kedepannya. Perhitungan diameter pipa tapping menggunakan persamaan sebagai berikut:

## 𝐴 = 𝑄𝑡𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔
𝑉 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖
𝐷 = √ 4 𝑥 𝐴 π

## 𝑉 𝑐𝑒𝑘 = 𝑄𝑡𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑡𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔
D. Bill  Of  Quantity  (BOQ)  dan  Rencana  Anggaran  Biaya (RAB) Pengembangan Sistem Distribusi
BOQ  dan  RAB  perpipaan  merupakan  analisis  keperluan dan  harga pipa, asesoris serta pekerjaan perpipaan. Analisis yang  diperlukan  untuk  menghitung  RAB  perpipaan  berupa perhitungan kebutuhan pipa, asesoris dan perhitungan harga pekerjaan perpipaan. Seluruh perhitungan RAB dari masing- masing  detail  kebutuhan  rencana  dijumlahkan,  didapatkan rekapitulasi  anggaran  biaya  yang  dibutuhkan  untuk pengembangan  Tahap  I  dan  Tahap  II  secara  keseluruhan. Rekapitulasi  perhitungan  RAB  dapat  dilihat  pada  Tabel  4 berikut.
Tabel 3. Perbandingan Kapasitas Sumber Dan Debit Kebutuhan Reservoir Sumber Q Supply (L/s) Reservoir Q Demand (L/s)
Kali Surabaya 1.800 R. Ngagel I -689.1 1.750 R. Ngagel III -1224.6 2.000 R. Karangpilang III (-720.5) (-286.5) (-500) =-1.507 1.000 R. Karangpilang IV -1.000 Mata Air Umbulan -500 Tabel 4. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya No. Rincian Kegiatan RAB 1 Material Perpipaan Rp.6.522.183.300 2 Pekerjaan Perpipaan Rp. 11.711.557.549 3 Pengadaan Asesoris Rp. 103.691.150 Total RAB Rp.18.337.431.999
Jadi,  kebutuhan  total  anggaran  biaya  perencanaan pengembangan  PDAM  Kota  Surabaya  dari  pengadaan material  perpipaan,  pekerjaan  perpipaan  dan  pengadaan asesoris adalah sebesar Rp. 18,337,431,999.
IV. KESIMPULAN
1. Presentase pertumbuhan pembangunan proyek apartemen  rata-rata,  berdasarkan  data  yang  telah terhimpun, adalah 15.63% setiap tahunnya.
2. Pada Tahap I diperkirakan terdapat tambahan 18 tower apartemen baru yang menyumbang tambahan kebutuhan air  sebesar  156.79  L/detik  dengan  kebutuhan  air  total
pada Zona 2 sebesar 3747.7 L/detik, dan pada Tahap II diprakirakan terdapat tambahan 22 tower apartemen baru yang  menyumbang  tambahan  kebutuhan  air  sebesar 305.56 L/detik dengan kebutuhan air total pada Zona 2 sebesar 4694.7 L/detik.
3. Pengembangan  jaringan distribusi  hingga akhir periode perencanaan  diasumsikan  mendapat supply tambahan dari  SPAM  Umbulan  dan  kapasitas idle IPAM  Karang Pilang III, serta Karang Pilang IV. Pola pengembangan adalah  dengan  terus  mempertahankan  pelayanan  100% kepada  pelanggan,  mempertahankan  tekanan  pada junction,  serta  memantau  nilai  headloss  dan  kecepatan pada  pipa.  Dilakukan  penambahan  pipa  secara  paralel pada  ruas  pipa  eksisting  dengan  total  21  ruas  pipa. Pompa  booster  dioperasikan  secara  maksimal  untuk membantu  mensuplai  air  ke  subzone  sesuai  kebutuhan. Total RAB untuk penambahan pipa paralel
pengembangan  PDAM  Kota  Surabaya  hingga  akhir tahun 2027 adalah sebesar Rp. 18,337,431,999.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  segenap  pihak dari PDAM Surya Sembada Kota Surabaya atas bantuan dan dukungannya dalam menyelesaikan perencanaan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  CV. Trimukti Andayani, “Revisi rencana induk SPAM (RISPAM) kota surabaya tahun 2014-2035,” Surabaya, 2014.
[2]  PT. Colliers International, “Colliers half year report: surabaya property market report (H2 2017),” Surabaya, 2017.
[3]  H. Kalensun et al. , “Perencanaan Sistem Jaringan Distribusi Air Bersih Di,” J. Sipil Statik , vol. 4, no. 2, pp. 105–115, 2016.