STUDI KANDUNGAN FLUORIDA PADA AIR PENAMPUNGAN AIR HUJAN
Ayu Novinda Nurul Putri 1) , Sugeng Abdullah 2)
Poltekkes Kemenkes Semarang, Poltekkes Kemenkes Semarang

## Abstrak
Fluorida  (F)  dalam  jumlah  kecil  (0,5  mg/L  air)  dibutuhkan  sebagai  pencegahan  terhadap  penyakit karies  gigi  yang  paling  efektif.  Umumnya,  air  hujan  tidak  mengandung  fluorida.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  bahan  bidang  penangkap  air  hujan,  unit  pengolah  air  hujan,  bahan  bak penampung  air  hujan,  kandungan  fluorida  air  di  penampungan  air  hujan,  suhu,  pH  dan  kekeruhan. Jenis    penelitian termasuk  penelitian  deskriptif  dengan    cara    observasi  dan  wawancara, pemeriksaan  kualitas air dan  dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahan bidang penangkap air hujan adalah seng galvalum, unit pengolah air hujan adalah saringan kain, bahan bak penampung air  hujan  adalah  ferrosemen  berlapis  plastik polyethylene ,  jerican  dan  drum  HDPE,  dan  tangki  air polyethylene . Kandungan fluorida air hujan 0,0002 mg/l – 0,0004 mg/l. Parameter suhu 20 o C - 21 o C, pH  8,1  –  8,4  dan  kekeruhan  <5  NTU,  sudah  memenuhi  syarat  kesehatan.  Kuantitas  air  sudah memenuhi standar kebutuhan air bersih. Kesimpulan penelitian ini adalah komponen penampungan dan  proses  pengolahan  air  hujan  belum  memenuhi  syarat.  Kualitas  fisik  air  (pH,  suhu,  kekeruhan) memenuhi  syarat,  terdapat  kandungan  fluorida  yang  diduga  berasal  dari  migrasi  bahan  bak penampungan.  Saran  penulis  adalah  perlu  dilakukan  proses  fluoridasi  dan  penelitian  lebih  lanjut mengenai migrasi senyawa fluorida dari bahan bak penampungan air hujan.
Kata kunci: Penampungan air hujan; fluorida

## Abstract
Fluoride (F) in trace amount (0,5 mg/L) is needed as the most effective way to prevent dental caries. Generally, rainwater does not contain fluoride. This research aims to know catchment material, water treatment  unit,  storage  material,  fluoride  level  in  rainwater,  temperature,  pH  and  turbidity.  The research  method  used  is  descriptive  by  collection  by  observation  and  interview,  water  quality inspection  and  documentation.  The  result  were  obtained  as  follows:  catchment  material  used  is galvalume  metal  sheet,  water  treatment  unit  used  is  filter  from  cloth,  storage  tank  material  is polyethylene coated ferrocement, HDPE jerrycans dan drum, dan polyethylene tank. Fluoride level in rainwater  are  from  0,0002  mg/l  –  0,0004  mg/l.  Water  temperatur  is  20 o C  -  21 o C,  pH  8,1  –  8,4 dan turbidity <5 NTU, these parameters already fulfill the health provision. Water quantity already fulfill the  water  needs  standard.  The  conclusion  is  rainwater  harvester  component  and  water  treatment process  does  not  fulfill  the  requirement.  Water  physical  quality  (pH,  temperatur,  turbidity)  already fulfill the requirement. Fluoride contents in rainwater suspected from storage material migration. The recommendation is water fluoridation and advanced research about migration of fluoride compound from storage material is needed.
Keywords: Rainwater Harvester; Fluoride
1) E-mail: ayunvd@gmail.com 2) E-mail: sugengzend@gmail.com

## 1. Pendahuluan
Air  merupakan  salah  satu  kebutuhan  pokok hidup  manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya,  bahkan dalam  tubuh  manusia  hampir  70%  berat  badan  terdiri dari  air.  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO) menetapkan  kebutuhan  air  per  orang  per  hari  untuk hidup sehat adalah 60 liter untuk daerah pedesaan dan 150 liter untuk daerah perkotaan.
Menurut Water  Aid pada  2016  (Perpamsi, 2018),  Indonesia  masuk  daftar  negara  dengan penduduk  terbanyak  yang  tidak  bisa  mengakses  air bersih.  Indonesia  berada  di  peringkat  ke-6  dari  10 negara.  Ada  sekitar 32 juta orang di Tanah  Air hidup tanpa  air  bersih.  Adapun  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) mencatat bahwa sampai tahun 2016, capaian akses air minum baru mencapai 71,14 persen dan akses sanitasi 76,37 persen. Kontribusi air  minum perpipaan  sendiri diperkirakan baru mencapai 26 persen.
Berdasarkan  data  sementara  yang  dihimpun Pusat Pengendali
Operasii (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB), Setidaknya,  terdapat  sekitar  105  kabupaten/kota,  715 kecamatan, dan 2.726 kelurahan/desa yang mengalami kekeringan  di  Jawa  dan  Nusa  Tenggara.  Salah  satu daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih di Pulau Jawa  adalah  Dusun  Bambangan,  Desa  Kutabawa, Kecamatan  Karangreja,  Kabupaten  Purbalingga,  Jawa Tengah.
Dusun  Bambangan  merupakan  dusun  terakhir yang  terletak  di  kaki  Gunung  Slamet  pada  ketinggian 1.502  mdpl  dan  merupakan  basecamp  pendakian Gunung  Slamet.  Terletak  di  daerah  yang  tinggi menyebabkan  akses  ke  sumber  air  sulit  dijangkau. Selain itu, letaknya yang terlalu tinggi dan kemiringan yang  terlalu  curam  menyebabkan  proyek  penyediaan air bersih seperti PAMSIMAS tidak dapat terealisasi.
Untuk  mengatasi  masalah  tersebut,  warga Dusun  Bambangan  memanfaatkan  air  hujan  dengan membuat  penampungan  air  hujan  di  rumah  masing- masing.  Air  hujan  dimanfaatkan  untuk  mandi, memasak,  air  minum  dan  mencuci  tanpa  ada pengolahan terlebih dahulu. Selain itu, sampai saat ini belum  dilakukan  pemeriksaan  oleh  instansi  yang berwenang  terhadap  kualitas  air  di  penampungan  air hujan  warga  Dusun  Bambangan.  Hal  ini  dapat berdampak  buruk  bagi  kesehatan  karena  dilihat  dari proses pembentukannya, air hujan merupakan air yang miskin  mineral,  salah  satunya  mineral  fluorida. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kandungan  mineral  fluorida  air  hujan  khususnya  di Kota  Malang,  Jawa  Timur  hanya  0.4  ppm  (Untari, dkk. 2015 h. 1497).
Air  minum  yang  dikonsumsi  oleh  masyarakat, harus  memenuhi  persyaratan  kualitas  dan  kuantitas. Parameter  kualitas  air  yang  ditetapkan  terdiri  dari parameter  fisik,  bakteriologi,  radioaktif  dan  kimiawi. Beberapa  parameter  kimiawi  diduga  berpengaruh terhadap  kesehatan  gigi,  antara  lain  unsur  fluorida, kalium, kalsium, dan keasaman (pH) air.
Fluorida (F) dalam jumlah kecil (0,5 mg/L air) dibutuhkan  sebagai  pencegahan  terhadap  penyakit karies  gigi  yang  paling  efektif  tanpa  merusak kesehatan  (Sutrisno,  2010).  Konsentrasi  fluorida dalam  air  berhubungan  erat  dengan  jenis  sumber  air. Pada  umumnya  konsentrasi  fluorida  di  air  tanah  dan air permukaan melebihi syarat diatas. Sebaliknya pada jenis  sumber  air  bersih  lain  seperti  air  hujan kandungan  fluor  dalam  air  sangat  sedikit  dan  dapat menyebabkan  karies  gigi  sehingga  perlu  dilakukan fluoridasi air.
Karies  gigi  adalah  sebuah  penyakit  infeksi yang  merusak  struktur  gigi  ( MedlinePlus  Medical Encyclopedia ,  2006).  Penyakit  ini  menyebabkan  gigi berlubang.  Di  Indonesia,  menurut  hasil  Riset Kesehatan  Dasar  2007  (Jennifer,  2015  h.118), prevalensi karies gigi aktif penduduk usia 12 tahun ke atas  sebesar  43,4%  dan  pengalaman  karies  sebesar 67,2%  dengan  rerata  tingkat  kerusakan  gigi  sebesar 4,85%  (Departemen  Kesehatan,  2008).  Artinya  rerata penduduk  Indonesia  usia  12  tahun  keatas  telah mengalami  kerusakan  gigi  sebesar  5  buah  per  orang. Karies  gigi  yang  merupakan  masalah  utama  penyakit gigi  dan  mulut,  bila  tidak  dilakukan  pencegahan  dan perawatan  maka  akan  semakin  parah  dan  meningkat kasusnya.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian  yang  berjudul “Studi Kandungan
Fluorida pada Air Penampungan  Air  Hujan  di  Dusun  Bambangan, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga Tahun 2018”.
2. Bahan dan Metode
Penelitian  ini  termasuk jenis  penelitian deskriptif  dengan  cara  melakukan  observasi  dan wawancara  mengenai  penampungan  air  hujan, dokumentasi,  serta  pemeriksaan  kualitas  air  meliputi suhu, pH, kekeruhan dan fluorida.
Waktu  dalam  penelitian  ini  dibagi  menjadi  3 tahap  yang  pertama  tahap  persiapan  September- Januari  2017,    tahap  pelaksanaan  Januari-April  2018, dan  tahap  penyelesaian  Mei  2018.Cara  Pengumpulan Data yaitu dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data  profil  Desa  Kutabawa  dan  jumlah  penampungan air  hujan  di  Dusun  Bambangan,  kemudian  observasi dilakukan  untuk  memperoleh  data  bahan  bidang penangkap air, bahan bak penampungan air hujan dan
unit  pengolahan  air  hujan  lalu  yang  terakhir  yaitu pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk memperoleh  data  kandungan  fluorida,  suhu,  pH  dan kekeruhan.
Instrumen pengumpul data dalam penelitian ini berupa  dokumen  dari  Kantor  Desa  Kutabawa,  ceklist penampungan  air  hujan,  ceklist  kondisi  umum kesehatan lingkungan dan seperangkat alat laboratorium.
Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian adalah  deskriptif  dengan  menguraikan  hasil  yang disajikan  dalam  bentuk  tabel,  grafik    dan  narasi. Kemudian  data  dibandingkan  dengan  acuan  teoritis serta standar persyaratan yang berlaku.
3. Hasil dan Pembahasan
A. Gambaran Umum Keadaan  Geografi  : Dusun  Bambangan merupakan  salah  satu  dusun  di  Desa  Kutabawa, Kecamatan  Karangreja,  Kabupaten  Purbalingga. Dusun  ini  berada  pada  ketinggian  1.502  mdpl. Bambangan  terdiri  dari  1  RW  yang  dibagi  menjadi  3 RT yaitu RT 17 RW 05, RT 18 RW 05 dan RT 19 RW 05.  Penduduk  Dusun  Bambangan  berjumlah  1.312 jiwa  dengan  jumlah  KK  379.  Di  Dusun  Bambangan terdapat  234  unit  rumah.  Mayoritas  penduduk  Dusun Bambangan bekerja sebagai petani sayur-sayuran.
Dusun  Bambangan  merupakan  salah  satu  jalur pendakian  Gunung  Slamet.  Dusun  ini  merupakan dusun  terakhir  menuju  jalur  pendakian.  Berada  di ketinggian  1.502  mdpl,  Dusun  Bambangan  termasuk dusun  yang  sulit  mendapatkan  air  bersih.  Hal  ini disebabkan  karena  di  Dusun  Bambangan  tidak ditemukan  mata air dan  sulitnya  membuat sumur bor. Aliran air tanah yang terlalu dalam dan struktur tanah yang  berbatu  membuat  warga  tidak  mampu  membuat sumur bor.
Menurut  Henry  (1998  h.  456),  tanah  di  daerah dengan  gunung-gunung  memiliki  kemiringan  yang curam.  Sama  halnya  dengan  Dusun  Bambangan, letaknya  yang  terlalu  tinggi,  kemiringan  yang  curam dan  tidak  terdapat  mata  air  menyebabkan  proyek penyediaan air bersih seperti PAMSIMAS tidak dapat terealisasi di Dusun Bambangan. Untuk mengatasi hal ini,  warga  menggunakan  air  hujan  sebagai  alternatif terakhir  untuk  mencukupi  kebutuhan  air  bersih mereka.
Kondisi  Umum  Kesehatan  Lingkungan  : Dusun Bambangan merupakan Dusun dengan lingkungan  yang  sejuk  dan  asri.  Penduduk  Dusun Bambangan  memiliki  rumah  dengan  bangunan permanen dan semi permanen. Lahan di sekitar rumah penduduk  dimanfaatkan  sebagai  lahan  pertanian  dan kandang  ternak.  Lingkungan  Dusun  Bambangan bersih dengan tidak terlihat sampah yang berserakan.
Di  Dusun  Bambangan  tidak  ditemukan  mata air,  selain  itu  proyek  penyediaan  air  bersih  seperti PAMSIMAS  tidak  terealisasi  di  dusun  ini.  Alternatif terakhir,  sumber  air  bersih  yang  digunakan  penduduk
Dusun Bambangan berasal dari air hujan. Curah hujan yang  tinggi  sepanjang  tahun  dapat  mencukupi kebutuhan  air  penduduk.  Ketika  kemarau  tiba, penduduk  harus  membeli  air  dari  mobil  tangki  air yang  datang  tetapi  hal  ini  sangat  jarang  terjadi. Penggunaan  air  hujan  ini  cukup  sederhana.  Penduduk menampung  air  hujan  yang  jatuh  dari  atap  rumah  di sebuah bak penampungan.
Menurut BPPT, rain harvesting atau pemanenan  air  hujan  adalah  kegiatan  menampung  air hujan  secara  lokal  dan  menyimpannya  melalui berbagai  teknologi,  untuk  penggunaan  masa  depan untuk  memenuhi  tuntutan  konsumsi  manusia  atau kegiatan manusia. Di Indonesia, penggunaan penampungan  air  hujan  banyak  digunakan  di  daerah dengan ketersediaan air tawar yang terbatas.
Sebuah sistem pemanenan air hujan terdiri dari tiga  elemen  dasar  yaitu  area  koleksi,  sistem  alat angkut  dan  fasilitas  penyimpanan.  Di  Dusun Bambangan,  elemen  penampungan  air  hujan  yang digunakan  yaitu  area  koleksi  (atap  rumah)  yang berbahan  seng  galvalum,  sistem  alat  angkut  (talang air)  yang  berbahan  PVC  dan  fasilitas  penyimpanan (bak  penampungan  air  hujan)  yang  terdiri  dari  bak ferrosemen,  jerican,  drum  dan  tangki  air.  Mayoritas penduduk  Dusun  Bambangan  belum  memiliki  sistem penampungan  air  hujan  yang  sesuai  dengan  referensi. Masih  banyak  penampungan  air  hujan  yang  hanya terdiri dari dua elemen yaitu area penangkap air hujan dan bak penampung air hujan.
Selain  itu  menurut  UNEP  (2001),  penyaringan perlu dilakukan untuk mencegah masuknya kontaminan  ke  dalam  bak  penampungan.  Sumber utama dari kontaminasi adalah kontaminasi dari bahan bangunan,  burung,  kotoran  hewan  dan  serangga  yang masuk kedalam bak penampungan. Bak penampungan yang terbuka tidak direkomendasikan untuk menyimpan  air  yang  akan  dimanfaatkan  sebagai  air minum.  Sebuah  tutup  yang  aman  diperlukan  untuk mencegah  perkembangbiakan  nyamuk,  mencegah masuknya  serangga  dan  hewan  lainnya  kedalam  bak penampungan dan untuk menghindari masuknya sinar matahari  kedalam  bak  untuk  mencegah  tumbuhnya alga.  Di  Dusun  Bambangan,  mayoritas  sistem penampungan  air  hujan  yang  digunakan  tidak dilengkapi  dengan  saringan  dan  dalam  kondisi  yang selalu  terbuka.  Hal  ini  berakibat  pada  terdapatnya berbagai  partikel  kotoran  pada  air  di  dalam  bak penampungan.
Penduduk  Dusun  Bambangan  mengalirkan limbah  cair  domestiknya  ke  selokan  yang  nantinya akan  diresapkan.  Sedangkan  untuk  tinja,  penduduk Dusun  Bambangan  sudah  menggunakan  septic  tank.
ISSDP  (2010  h.18)  menyatakan  bahwa  sistem pengolahan air limbah dibagi menjadi tiga yaitu sistem setempat dimana air limbah langsung diolah di tempat, sistem  terpusat  dimana  air  limbah  dialirkan  melalui perpipaan  ke  IPAL,  dan  sistem  hibrida  yaitu kombinasi  dari  sistem  terpusat  dan  sistem  setempat. Menurut ISSDP, sistem setempat yang memadai perlu ceruk  atau  tangki  untuk  menampung  endapan  tinja (sludge),  juga  tergantung  pda  permeabilitas  tanah untuk  menapis  air  limbah  ke  dalam  tanah.  Dengan demikian,  pengolahan  limbah  di  Dusun  Bambangan sudah cukup baik.
Di  Dusun  Bambangan  belum  tersedia  fasilitas untuk  pengumpulan  dan  pengangkutan  sampah. Penduduk  mengelola  sampahnya  sendiri-sendiri. Pendudduk  mengolah  sampah dengan cara  membakar sampah  plastik  dan  mengubur  sampah  organik  di kebun.  Kotoran  ternak  dimanfaatkan  sebagai  pupuk. Penduduk tidak melakukan daur ulang sampah.
Menurut  PP  No  81  Tahun  2012  Tentang Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah Sejenis Rumah Tangga, setiap orang wajib melakukan pengurangan  sampah  dan  penanganan  sampah. Pengurangan  sampah  dilakukan  dengan  pembatasan timbulan  sampah,  pendauran  ulang  sampah  dan pemanfaatan  kembali  sampah.  Penanganan  sampah meliputi  pemilahan,  pengumpulan,  pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Pemrosesan  sampah  meliputi  proses  pemadatan, pengomposan,  daur  ulang  mater,  dan/atau  daur  ulang energi.  Pengelolaan  sampah  di  Dusun  Bambangan belum  sesuai  dengan  PP  No  81  Tahun  2012  Tentang Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah Sejenis  Rumah  Tangga.  Meskipun  demikian,  Dusun Bambangan tetap terlihat bersih dan tidak ada sampah yang berserakan.
B. Data Khusus
1. Penampungan Air Hujan Menurut  Abdulla  et  al.,  (2009);  Song  et  al.,
(2009);  UNEP  (2001)  (Yulistyorini,  2011  h.107), Sistem  PAH  umumnya  terdiri  dari  beberapa  sistem yaitu:  tempat  menangkap  hujan  ( collection  area ), saluran  air  hujan  yang  mengalirkan  air  hujan  dari tempat  menangkap  hujan  ke  tangki  penyimpanan ( conveyance ),  filter,  reservoir  ( storage  tank ),  saluran pembuangan,  dan  pompa.  Di  Dusun  Bambangan, Komponen  penampungan  air  hujan  di  setiap  rumah bervariasi.  Komponen  Penampungan  Air  Hujan  yang umumnya terdiri dari bidang penangkap air hujan, bak penampungan air hujan dan unit pengolahan air hujan.
Bidang  Penangkap  Air  Hujan :  Bidang penangkap air hujan berupa atap rumah yang berbahan seng  galvalum.  Thomas  dan  Martinson  (2007,  h.60) menyatakan  bahwa  atap  dengan  jenis  seng  memiliki koefisien run  off >0,9  sehingga  air  hujan  dapat mengalir dengan baik ke bak penampung. Kualitas air hujan  yang  melewati  atap  seng  sangat  baik. Permukaan seng  yang halus dan  memiliki suhu tinggi membantu  mensterilkan  bakteri.  Namun,  penggunaan
seng  sebagai  bidang  penangkap  dapat  merugikan apabila  seng  yang  digunakan  sudah  berkarat.  Seng yang berkarat dapat menyababkan air yang tertampung  terkontaminasi  oleh  partikel  hasil  korosi .Bahaya  yang  ditimbulkan  dari  korosi  adalah  akan merusak jaringan dalam tubuh  manusia  (Wahyu et al, 2014 h.355) .
Setelah  melewati  atap  rumah,  air  hujan  akan mengalir menuju bak penampungan air melalui talang air  atau  langsung  ke  dalam  bak.  Berdasarkan penggunaan talang air, terdapat dua sistem penampungan  air  hujan  yaitu  penampungan  air  hujan dengan  talang  air  dan  penampungan  air  hujan  tanpa talang  air.  Talang  air  yang  digunakan  berjenis  PVC. Menurut  UNEP  (2001),  jenis  pipa  atau  talang  yang digunakan  sebagai  pengalir  air  hujan  sebaiknya terbuat  dari  material  plastik,  PVC,  atau  zat  inert lainnya untuk mengantisipasi pH air hujan yang dapat bersifat asam dan menyebabkan korosi dan migrasi zat kimia pada pipa logam. Dengan demikian, penggunaan talang air berbahan PVC sebagai pengalir aliran sudah tepat.
Bak  Penampungan  Air  hujan :  Bahan  bak penampung air hujan yang digunakan yaitu plastik dan ferrosemen  yang  dilapisi  plastik polyethylene .  Bak penampung  berbahan  plastik  yang  berupa  beberapa jerican  HDPE  ( high  density  polyethylene )  dengan kapasitas  setiap  jerican  30  liter,  drum  plastik  HDPE ( high  density  polyethylene )  kapasitas  150  liter  dan tangki  air polyethylene dengan  kapasitas  3100  liter. Berikut ini merupakan hasil observasi jenis bahan bak penampungan air hujan:
Tabel 1. Jenis Bahan Bak Penampungan Air Hujan
No. Alamat (RT/RW) Jenis Bahan Bak Penampung 01 19/05 Plastik (7 jerican @30 liter) 02 19/05 Ferrosemen berlapis plastik (24.000 liter) 03 19/05 Plastik (tangki 3.100 liter) 04 19/05 Plastik (1 drum plastik 150 liter) 05 19/05 Ferrosemen berlapis plastik (20.000 liter) 06 18/05 Plastik (tangki 3.100 liter) 07 18/05 Plastik (tangki 3.100 liter) 08 18/05 Plastik (6 jerican @30 liter) 09 18/05 Ferrosemen berlapis plastik (15.000 liter) 10 18/05 Plastik (7 jerican @30 liter) 11 17/05 Ferrosemen berlapis plastik (8.000 liter) 12 17/05 Plastik (7 jerican @30 liter) 13 17/05 Plastik (9 jerican @30 liter) 14 17/05 Ferrosemen berlapis plastik (20.000 liter) 15 17/05 Plastik (6 jerican @30 liter)
Ferrosemen  berlapis  plastik  : Pengguna  bak penampung  air  hujan  yang  berjenis  ferrosemen berlapis  plastik  berjumlah  5  responden  atau  33,3%. Plastik  yang  digunakan  sebagai  pelapis  berjenis polyethylene . Polyethylene adalah  termoplastik semi-
crystalline .  Menurut  UNEP  (2001),    penggunaan polyethylene sebagai bahan bak penampung merupakan pilihan yang tepat.
Jerican :  Pengguna  bak  penampung  air  hujan yang  berupa  jerican  ada  6  responden.  Pengguna jerican  menampung  air  hujan  lebih  dari  satu  kali dalam  sehari  tergantung  dari  jumlah  hujan  pada  hari itu.  Jerican  yang  digunakan  berbahan  dasar high density polyethylene (HDPE).
HDPE  merupakan  salah  satu  bahan  plastik yang aman untuk digunakan karena kemampuan untuk mencegah  reaksi  kimia  antara  kemasan  plastik berbahan  HDPE  dengan  makanan/minuman  yang dikemasnya.  Sama  seperti  PET,  HDPE  juga direkomendasikan  hanya  untuk  sekali  pemakaian, karena  pelepasan  senyawa  antimoni  trioksida  terus meningkat  seiring  waktu  (Syamsul,  2010  h.  20). HDPE adalah polimer termoplastik linear yang dibuat dari  monomer  etilen  dengan  proses  katalitik.  HDPE dengan  sedikit  cabang  menghasilkan  struktur  yang lebih  rapat/terjejal  dengan  densitas  yang  lebih  tinggi dan  mempunyai  ketahanan  kimia  yang  lebih  tinggi daripada LDPE (Yatim et al, 2009 h.348).
Drum  Plastik  : Pengguna  bak  penampung  air hujan  yang berupa drum plastik ada 1  responden atau 6,7 %. Responden menggunakan 1 unit drum berbahan high  density  polyethylene (HDPE)  berkapasitas  150 liter  untuk  menampung  air  hujan.  Terdapat  talang  air PVC sebagai pengalir aliran.
Tangki  Air  : Pengguna  bak  penampung  air hujan  yang  berupa  tangki  air  ada  3  responden  atau 20%.  Tangki  air  yang  digunakan  berbahan  dasar polyethylene .  Ada  responden  yang  menggunakan talang  air  sebagai  pengalir  aliran,  namun  ada  juga yang tidak menggunakan talang air.
Menurut  UNEP  (2001),  bak  penampung  air hujan  sebaiknya  terbuat  dari  material  inert,  beton bertulang, fiberglass, polyethylene , dan stainless steel . Tangki  ferrosemen  yang  terbuat  dari  mortar  adalah yang  paling  umum  digunakan.  Dengan  demikian, penggunaan jenis bahan bak penampungan air hujan di Dusun  Bambangan  sudah  tepat.  Namun,  terdapat  hal yang  harus  diwaspadai  yaitu  penggunaan  bak berbahan  plastik  yang  berpotensi  terjadi  migrasi senyawa  kimia  dari  bak  penampungan  ke  air  yang ditampung.
Kondisi  Bak  Penampungan  Air  Hujan  : Kondisi  bak  penampungan  air  hujan  di  Dusun Bambangan  terbagi  menjadi  dua  jenis  yaitu  bak penampungan  yang  kondisinya  tertutup  dan  bak penampungan yang kondisinya terbuka. Bak penampungan  dengan  kondisi  tertutup  adalah  bak ferrosemen berlapis plastik sedangkan bak penampungan dengan kondisi terbuka adalah bak yang terbuat dari plastik  yaitu drum, jerican dan tangki air. Berikut  ini  merupakan  hasil  observasi  kondisi  bak penampungan air hujan di Dusun Bambangan:
Tabel 2. Kondisi Bak Penampungan Air Hujan
No. Alamat (RT/RW) Kondisi Bak Penampung 01 19/05 Terbuka 02 19/05 Tertutup 03 19/05 Terbuka 04 19/05 Terbuka 05 19/05 Tertutup 06 18/05 Terbuka 07 18/05 Terbuka 08 18/05 Terbuka 09 18/05 Tertutup 10 18/05 Terbuka 11 17/05 Tertutup 12 17/05 Terbuka 13 17/05 Terbuka 14 17/05 Tertutup 15 17/05 Terbuka Menurut  UNEP  (2001),  bak  penampungan yang terbuka tidak direkomendasikan untuk menyimpan  air  yang  akan  dimanfaatkan  sebagai  air minum.  Sebuah  tutup  yang  aman  diperlukan  untuk mencegah  perkembangbiakan  nyamuk,  mencegah masuknya  serangga  dan  hewan  lainnya  kedalam  bak penampungan dan untuk menghindari masuknya sinar matahari  kedalam  bak  untuk  mencegah  tumbuhnya alga.  Kondisi  bak  penampungan  yang  terbuka  di Dusun  Bambangan  menyebabkan  terdapat  partikel kotoran  berupa  debu  dan  dedaunan  di  dalam  bak penampungan  air  hujan.  Hal  ini  akan  menyulitkan pemanfaatan penampungan air hujan karena pengguna harus mengendapkan airnya terlebih dahulu.
Unit  Pengolah  Air  Hujan :  Media  penyaring yang  digunakan  berupa  kain  yang  diletakkan  di pangkal  talang  air.  Air  yang  mengalir  dari  bidang penangkap  akan  disaring  terlebih  dahulu  sebelum mengalir  melalui  talang.  Tidak  semua  warga menggunakan media penyaring. Berikut ini merupakan  hasil  observasi  unit  pengolah  air  hujan  di Dusun Bambangan : Tabel 3. Unit Pengolah Air Hujan No. Alamat (RT/RW) Unit Pengolah Air Hujan 01 19/05 Tidak ada 02 19/05 Ada 03 19/05 Tidak ada 04 19/05 Tidak ada 05 19/05 ada 06 18/05 Tidak ada 07 18/05 Tidak ada 08 18/05 Tidak ada 09 18/05 ada 10 18/05 Tidak ada 11 17/05 ada 12 17/05 Tidak ada 13 17/05 Tidak ada 14 17/05 ada 15 17/05 Tidak ada
Menurut  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  27/PRT/2016  tentang Penyelenggaraan  Sistem  Air  Minum,  unit  pengolahan air  hujan  yang  biasa  digunakan  yaitu  berupa  saringan yang  berfungsi  menyaring  air  hujan  dari  kotoran. Media  penyaring  dapat berupa  pasir  dengan kerikil/pecahan  bata/marmer  sebagai  penyangga. Media  penyaring  ini  dapat  diletakkan  di  atas  bak penampung dan/atau sebelum kran.
Penggunaan  saringan  kain  membuat  air  dalam bak  penampungan  air  hujan  jernih,  bersih  dan  bebas dari  berbagai  macam  partikel  kotoran.  Sedangkan responden  yang  tidak  menggunakan  saringan,  dalam bak  penampungan  air  hujan  terdapat  kotoran  berupa daun  dan  partikel  kotoran  yang  berasal  dari  atap rumah.  Air  dari  bak  langsung  digunakan  untuk keperluan  sehari-hari  dengan  cara  dituang  ke  dalam bak  dan  penampungan  air  yang  ada  di  dalam  rumah. Responden  yang  tidak  menggunakan  saringan  adalah responden  dengan  bak  penampung  berjenis  plastik seperti drum, jerican dan tangki air.
II.  Kualitas  Air  di  Penampungan  Air  Hujan : Menurut  UNEP  dalam  Yulistyorini  (2011,  h.110),  air hujan  hampir  tidak  mengandung  kontaminan,  oleh karena  itu  air  tersebut  sangat  bersih  dan  bebas kandungan  mikroorganisme.  Namun,  ketika  air  hujan tersebut  kontak  dengan  permukaan  tangkapan  air hujan,  tempat  pengaliran  air  hujan  dan  tangki penampung  air  hujan,  maka  air  tersebut  akan membawa  kontaminan  baik  fisik,  kimia  maupun mikrobiologi.  Menurut  Horn  dan  Helmreich  (2009) dalam Yulistyorini  (2011, h.111), di daerah pinggiran kota  atau  di  pedesaan,  umumnya  air  hujan  yang ditampung  sangat  bersih.  Sampel  air  hujan  diambil dari  penampungan  air  hujan  yang  berbahan  plastik sebanyak  1  sampel  dan  dari  penampungan  air  hujan yang berbahan ferrosemen berlapis plastik sebanyak 1 sampel.  Kualitas  air  yang  diukur  adalah  suhu,  pH, kekeruhan dan Fluorida.
Suhu :  Suhu  atau  temperatur  air  akan mempengaruhi  kesukaan  konsumen  terhadap  air tersebut.  Penyimpangan  terhadap  suhu  air  dapat mengakibatkan  meningkatnya  daya  toksisitas  bahan kimia  dan  meningkatkan  pertumbuhan  mikroba  di dalam  air  (Sanropie  et  al,  1984  h.56).  Berikut  ini merupakan  hasil  pengukuran  suhu  air  penampungan air hujan :
Tabel 4. Hasil Pengukuran Suhu Air PAH
No. Bahan Bak Kondisi Bak Unit Pengolah Air Hujan Suhu ( o C) 01 Plastik (jerican) Terbuka Tidak ada 20 02 Ferroseme n  berlapis plastik Tertutup Ada 21
Suhu  sampel  pertama  yaitu  20 o C.  Sampel pertama  merupakan  air  dari  penampungan  air  hujan milik responden nomor 01.  Bak penampungan terbuat
dari  bahan  jerican  HDPE,  kondisi  bak  terbuka  dan tidak terdapat unit pengolah air hujan.
Suhu  sampel  kedua  adalah  21 o C.  Sampel kedua  merupakan  air  dari  penampungan  air  hujan milik responden nomor 02.  Bak penampungan terbuat dari  bahan  ferrosemen  berlapis  plastik polyethylene , kondisi  bak  tertutup  dan  terdapat  unit  pengolah  air hujan  berupa  saringan  kain.  Berdasarkan  Peraturan Menteri Kesehatan RI No.32 tahun 2017, suhu sampel air responden  01 dan 02 masih memenuhi syarat.
pH :  Derajat  keasaman  atau  pH  merupakan salah  satu  faktor  yang  sangat  penting.  pH  dapat menyebabkan  perubahan  kimiawi  di  dalam  air. Apabila  pH  lebih  kecil  dari  6,5  atau  lebih  besar  dari 9,2, dapat menyebabkan korosifitas pada pipa-pipa air yang  dibuat  dari  logam  dan  dapat  mengakibatkan beberapa senyawa  kimia berubah  menjadi racun  yang dapat mengganggu kesehatan manusia (Sanropie et al, 1984 h.57). Menurut Qasim (2002, h.22), pH air hujan pada  umumnya  adalah  7,0.  Berikut  ini  merupakan hasil pengukuran pH air penampungan air hujan : Tabel 5. Hasil Pengukuran pH Air PAH
No. Bahan Bak Kondisi Bak Unit Pengolah Air Hujan pH 01 Plastik (jerican) Terbuka Tidak ada 8,1 02 Ferrosemen berlapis plastik Tertutup Ada 8,4
pH sampel pertama yaitu 8,1.  Sampel pertama merupakan  air  dari  penampungan  air  hujan  milik responden  nomor  01.    Bak  penampungan  terbuat  dari bahan  jerican  HDPE,  kondisi  bak  terbuka  dan  tidak terdapat  unit  pengolah  air  hujan.  pH  sampel  kedua adalah  8,4.    Sampel  kedua  merupakan  air  dari penampungan  air  hujan  milik  responden  nomor  02. Bak  penampungan  terbuat  dari  bahan  ferrosemen berlapis plastik polyethylene, kondisi bak tertutup dan terdapat unit pengolah air hujan  berupa saringan kain. Berdasarkan  Permenkes  No.  32  Tahun  2017,  pH sampel air responden 01 dan 02 memenuhi syarat.
Kekeruhan : Air dikatakan keruh, mengandung  begitu  banyak  partikel  bahan  yang tersuspensi sehingga memberikan warna yang berlumpur atau kotor. Bahan-bahan yang menyebabkan  kekeruhan  ini  meliputi  :  tanah  liat, lumpur,  bahan  organik  yang  tersebar  secara  baik  dan partikel-partikel  yang  tersuspensi  lainnya  (Syamsul, 2010  h.31).  Sanropie  et  al  (1984,  h.  57)  menyatakan bahwa penyimpangan terhadap standar kualitas dalam hal  kekeruhan  melebihi  batas  yang  telah  ditetapkan akan menyebabkan berkurangnya efektivitas desinfeksi air. Berikut ini merupakan hasil pengukuran kekeruhan air penampungan air hujan :
Tabel 6. Hasil Pengukuran Kekeruhan Air PAH No. Bahan Bak Kondisi Bak Unit Pengolah Air Hujan Kekeruh an (NTU) 01 Plastik (jerican) Terbuka Tidak ada <5 02 Ferrosem en berlapis plastik Tertutup Ada <5
Pengukuran  kekeruhan  air  penampungan  air hujan  dilakukan  kepada  dua  responden  yaitu responden nomor 01 dan responden 02. Kedua sampel memiliki kekeruhan <5 NTU. Berdasarkan Permenkes No.  32  Tahun  2017,  kekeruhan  sampel  responden  01 dan  02  memenuhi  syarat  kekeruhan  air  bersih  yang ditetapkan yaitu 25 NTU.
Fluorida :  Fluorida  adalah  zat  yang  unik  karena adanya  konsentrasi  tertinggi  dan  terendah  dalam  air minum yang diketahui dapat mengakibatkan efek yang mengganggu  maupun  yang  bermanfaat  bagi  manusia. Konsentrasi  rendah  (0,5  –  1,0  mg/  liter)  memberi perlindungan  terhadap  karies  gigi,  khususnya    pada anak-anak.  Konsentrasi  minimum  fluorida  dalam  air minum  yang  harus dicapai  adalah 0,5  mg/liter. Untuk proses  fluoridasi  air  minum,  nilai  yang  ditetapkan adalah  0,5  –  1,0  mg/liter  (WHO,  2004).  Pemeriksaan fluorida  dilakukan  di  Laboratorium  Kesehatan Masyarakat  Kabupaten  Banyumas  dengan  metode spektrofotometri.  Sampel  air  hujan  yang  diperiksa sebanyak 2 sampel yaitu sampel air dari responden 01 dan  sampel  air  dari  responden  02.  Berikut  ini merupakan hasil pemeriksaan fluorida air penampungan air hujan : Tabel 7. Hasil Pemeriksaan Fluorida Air PAH No. Bahan Bak Kondisi Bak Unit Pengola h Air Hujan Fluorida (Mg/L) 01 Plastik (jerican) Terbuka Tidak ada 0,0004 02 Ferrosem en berlapis plastik Tertutup Ada 0,0002 Responden 01 adalah pengguna bak penampungan jerican HDPE tanpa talang dan saringan sedangkan  responden  02  adalah  pengguna  bak penampungan  ferrosemen  berlapis  plastik  dengan talang dan saringan.  Kandungan fluorida pada sampel air  responden  01  adalah  0,0004  mg/liter  dan kandungan  fluorida  pada  sampel  air  responden  02 adalah 0,0002 mg/liter.
Qasim  (2002,  h.22)  menyatakan  bahwa  air hujan  tidak  mengandung  mineral  fluorida.  Namun, sampel  air  hujan  di  PAH  Dusun  Bambangan mengandung  fluorida  sebesar  0,0004  mg/liter  untuk responden  01  dan    0,0002  mg/liter  untuk  responden 02.  Menurut  Sanropie  (1984,  h.  55),  penyimpangan
kualitas  air  dapat  diakibatkan  salah  satunya  oleh sistem  pengolahan  air  yang  digunakan.  Kandungan fluorida  pada  sampel  responden  01  dan  02  dapat berasal dari  migrasi zat dari komponen penampungan air  hujan.  Komponen  tersebut  adalah  bidang penangkap  (atap),  talang  air,  saringan  dan  bak penampung air hujan.
Menurut  Klima-og  Forurensningsdirektoratet (2013, h.104), salah satu bahan yang digunakan untuk pembuatan berbagai jenis plastik adalah perfluorooctanoic  acid (PFOA)  dan  senyawa  sejenis. PFOA  digunakan  dalam  jumlah  yang  sangat  sedikit sebagai dispersing  agent .  PFOA  tidak  terikat  secara kimiawi, zat ini akan bermigrasi. Percobaan mengenai migrasi PFOA dilakukan dengan wajan penggorengan Teflon® (Du Pont PTFE) yang dipanaskan menunjukkan adanya
pelepasan asam perfluorocarboxylic pada suhu 360°C (Sebuah wajan yang  berlapis  PTFE  dapat  mencapai  400°C).  Dengan demikian, diduga bahwa kandungan fluorida di sampel responden berasal dari migrasi perfluorooctanoic acid (PFOA)  dan  senyawa  sejenis  dari  bahan  bak penampung.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  penelitian lebih  lanjut  terkait  migrasi perfluorooctanoic  acid (PFOA)  dan  senyawa  sejenis  dari  bak  penampungan air hujan yang berbahan plastik ke dalam air.
Kandungan  fluorida  kedua  sampel  adalah 0,0004  mg/liter  untuk  responden  01  dan    0,0002 mg/liter  untuk  responden  02.  Nilai  tersebut  sangat kecil  dibandingkan  dengan    batas  minimal  yang ditetapkan  oleh  WHO  yaitu  0,5  –  1,0  mg/liter. Kandungan  fluorida  yang  sangat  sedikit  dapat meningkatkan  prevalensi  karies  gigi.  Angela  (2005, h.132)  menyatakan  bahwa  pada  anak  yang  berisiko karies  tinggi  dilaporkan  bahwa  penggunaan  fluor  ini hampir  tidak  ada.  Untuk  mengatasi  permasalahan  ini, alternatif  yang  dapat  dilakukan  adalah  melakukan fluoridasi  air  dan  mengonsumsi  fluorida  dari  sumber lain  seperti  makanan  dan  pasta  gigi.  Konsumsi fluorida  makanan  seperti  sayuran,  susu,  telur,  daging dan  penggunaan  pasta  gigi  berfluorida  lebih direkomendasikan karena lebih terjangkau dan mudah untuk dilakukan.

## Penutup
Kesimpulan :  Penduduk  Dusun  Bambangan menggunakan  bahan  bidang  penangkap  air  hujan berjenis  seng  galvalum.  Unit  pengolahan  air  hujan yang  digunakan  berupa  saringan  kain.  Bahan  bak penampungan  air  hujan  yang  digunakan  terdiri  dari ferrosemen  berlapis  plastik polyethylene ,  jerican high density  polyethylene ,  drum high  density  polyethylene dan tangki air polyethylene . Kandungan  fluorida pada air di penampungan air hujan adalah 0,0002 mg/liter - 0,0004  mg/liter.  Suhu  air  di  penampungan  air  hujan adalah  20 o C  -  21 o C.  Kekeruhan  air  di  penampungan air hujan adalah <5 NTU. pH air di penampungan air hujan adalah 8,1 – 8,4.
Saran :  Sebaiknya  sistem  penampungan  air hujan  dilengkapi  dengan  komponen  dan  proses
pengolahan  air  hujan  sesuai  Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor 27/PRT/2016 dan perlu dilakukan proses fluoridasi air PAH. Untuk mencukupi kebutuhan fluorida, sebaiknya penduduk Dusun Bambangan mengonsumsi makanan  yang  mengandung  fluorida  dan  pasta  gigi berfluorida. Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang migrasi  senyawa perfluorooctanoic  acid (PFOA)  dan senyawa sejenis dari bak penampung air hujan.

## Daftar Pustaka
Achmad,  Rukaesih,  2004,  Kimia  Lingkungan. Yogyakarta: Andi Offset
Anie,  Yulistyorini,  2011,  Pemanenan  Air  Hujan Sebagai  Alternatif  Pengelolaan  Sumber  Daya Air  Di  Perkotaan,  Univeritas  Negeri  Malang:
Majalah Teknologi Dan Kejuruan, Vol. 34, No. 1, (Februari 2011:105-114)
Dégremont, Gilbert. 1991. Water Treatment Handbook. France: DÉGREMONT
Depkes  RI,  1990,  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia    Nomor  32  Tahun  2017, tentang Standar Baku Mutu Kesehatan
Lingkungan  Dan  Persyaratan  Kesehatan  Air Untuk  Keperluan  Higiene  Sanitasi,  Kolam Renang,  Solus  Per  Aqua,  Dan  Pemandian Umum. Jakarta: Depkes RI
Djasio,  Sanropie  dkk,  1984,  pedoman  bidang  studi Penyediaan  Air  Bersih  sekolah  pembantu penilik  higiene  SPPH,  Proyek  Pengembangan Pendidikan  Tenaga  Sanitasi  Pusat  Pusat Pendidikan  dan  Latihan  Pegawai  Departemen Kesehatan RI
Foth, D. Henry. 1998. Dasar-Dasar Ilmu Tanah, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
G.  Alerts  dan  Sri  Sumestri  Santika,  1987,Metode Penelitian Air, Surabaya: Usaha Nasional
Hadisusanto,  Nugroho.  2011.  Aplikasi  Hidrologi. Yogyakarta: Jogja Mediautama
http://www.ampl.or.id/digilib/read/isu-isu-strategis- permasalahan/4998 , “Isu Strategis dan Permasalahan”diakses pada desember 2017 http://www.kelair.bppt.go.id/sitpapdg/Patek/Spah/spah .html , “Sistem Pemanfaatan Air Hujan (SPAH) dan Pengolahan Air Siap Minum
(ARSINUM)”,onlinediakses  pada  Desember
2017
http://www.perpamsi.or.id/berita/view/2018/03/22/468
/selamat-hari-air-dunia-2018 ,  “Selamat  Hari
Air Dunia 2018” diakses pada Juni 2018
http://www.sanitasi.or.id/?p=709 ,
“Sanitasi dan Sustainable  Development  Goals  (SDG’s)” diakses pada Juni 2018
Jennifer,  Bills  Sumiok,  dkk,  2015,  Gambaran  Kadar Fluor  Air  Sumur  Dengan  Karies  Gigi  Anak  di Desa Boyongpante Dua 2015, Universitas Sam Ratulangi: Majalah Ilmiah Farmasi – UNSRAT Vol. 4 No. 4 November 2015
Klima- og Forurensningsdirektoratet, 2013, Hazardous Substances  In  Plastic  Materials,  Denmark: Danish Institute of Technology
Kodoatie,  J.  Robert  dan  Roestam  Sjarief,  2008, Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  Terpadu.
Yogyakarta: ANDI offset Laboratorium  Kesehatan  Masyarakat  Banyumas, Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan Sampel Air Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Banyumas.
Muharti,  Syamsul,  2010,  “Studi  Tentang  Kualitas Fisik  Air  Minum  dalam  Kemasan  (Amdk) Sebelum  Dan  Sesudah  Terpapar  Oleh  Cahaya Matahari  Di  Kota  Makassar  Tahun  2010”. Skripsi.  Universitas  Islam  Negeri  Alauddin Makassar: Jurusan Kesehatan Masyarakat
Netherlands  Water  Partnership.  2007.  Smart  Water HarvestingSolutions. Netherland: NWP
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia  nomor  11/PRT/M/2014  tentang Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung dan Persilnya
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan
Rakyat  Nomor  27/PRT/M/2016    Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
Qasim, Syed R, dkk. 2002. Water Works Engineering:
Planning  Design  and  Operation.  New  Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited
Qonitati,  2013,  “Studi  Pengelolaan  Air  Bersih  pada Pelaksanaan  Program  Penyediaan  Air  Minum dan  Sanitasi  Berbasis  Masyarakat  (Pamsimas) di  Desa  Sikasur,  Kecamatan  Belik,  Kabupaten Pemalang  Tahun  2013”  KTI,  Politeknik Kesehatan  Kementerian  Kesehatan  Semarang: Jurusan Kesehatan Lingkungan Purwokerto
Standar  Nasional  Indonesia  SNI  6989.57:2008,  Air dan  air  limbah  –  Bagian  57:  Metoda pengambilan  contoh  air  permukaan,  Jakarta: Badan Standarisasi Nasional
Sutrisno, Totok, dkk. 2010. Teknologi Penyediaan Air Bersih. Jakarta: Rineka Cipta
Thomas,  T.H.  dan  Martinson,  D.B.  2007,  Roofwater Harvesting:  A  Handbook  of  Practicioners. Delft,  The  Netherlands:  IRC  International Water  and  Sanitation  Centre.  (Technical  Paper
Series; no. 49). 160 p.
UNEP,  2001,  Rainwater  Harvesting  and  Utilisation:
An  Environmentally  Sound  Approach  for Sustainable Urban Water Management.
Untari,  Tanti  dan  Joni  Kusnadi,  2015,  Pemanfaatan Air  Hujan  Sebagai  Air  Layak  Konsumsi  Di Kota  Malang  Dengan  Metode  Modifikasi Filtrasi  Sederhana,  Universitas  Brawijaya: Jurnal  Pangan  dan  Agroindustri  Vol.  3  No  4 p.1492-1502.
World Health Organization. 2014. Pedoman Mutu Air Minum Edisi 3. Jakarta: EGC
Yatim, Lailun, dkk, 2009,Synthesis
And
Characterization  Of  HDPE  Plastic  Film  For Herbicide Container Using Fly Ash Class F As Filler,  Institut  Teknologi  Sepuluh  November: Indo. J. Chem, 2009, 9 (3), 348 – 354,