## Pembangunan Pembangkit Listrik Tenga Surya untuk Petani Sayur di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
Iswadi Hasyim Rosma 1 , Feblil Huda 2 , Agus Ika Putra 3 , Arisman Adnan 4 , Ahmad Jamaan 5
1 Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Riau
2 Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Riau 3 Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Riau
4 Program Studi Statistika, Fakultas MIPA, Universitas Riau
5 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Riau
E-mail: 1 iswadi.hr@lecturer.unri.ac.id, 2 feblil.huda@eng.unri.ac.id,
3 agusip@eng.unri.ac.id, 4 arisman.adnan@lecturer.unri.ac.id,
5 ahmad.jamaan@lecturer.unri.ac.id

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk memaparkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang telah dilakukan oleh tim pelaksana pengabdian Universitas Riau di desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau. Sebagai Desa dan Kecamatan yang berjarak sangat dekat dengan kota pekanbaru selaku ibu kota  provinsi  Riau,  maka  desa  ini  memiliki  peran  yang  sangat  penting  sebagai pemasok komoditas sayur mayur. Salah satu kendala yang dihadapi oleh kelompok tani adalah ketika terjadi musim kemarau (panas), sumber air sebagai salah satu faktor penting dalam tanaman sayur mayur sangat sulit didapatkan. Untuk mengatasi hal tersebut,  maka  kegiatan  pengabdian  ini  bertujuan  untuk  membangun  pemangkit listrik  tenaga  surya  (PLTS)  sebagai  sumber  energi  bagi  motor  pompa  celup  untuk menarik air dari lokasi sumber air maupun sumur bor yang dibuat oleh petani di lahan lahan mereka. Dengan adanya PLTS ini maka lokasi pertanian yang jauh dari suplai listrik  PT  PLN  tetap  bisa  mengoperasikan  motor  pompa  untuk  mendapatkan  air. Tahapan  kegiatan  ini  dibagi  ke  dalam  beberapa  tahapan,  antara  lain:  survei  lokasi pembangunan PLTS, melakukan perancangan PLTS dan membangun PLTS sehingga dapat  dioperasikan  dengan  baik.  Kegiatan  ini  dapat  berjalan  dengan  baik  dengan adanya dukungan dan Kerjasama mitra petani yang terlibat secara aktif dalam setiap tahapan yang dilalui.
Kata kunci: Pembangkit listrik tenaga surya, Kelompok Petani, Energi terbarukan

## PENDAHULUAN
Desa  Kualu  Nenas  Kecamatan  Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau merupakan  salah  satu  desa  tetangga  bagi kota Pekanbaru-ibukota Provinsi Riau yang berjarak  sejauh  32  km  (Kodepos.info  2023).
Keberadaan  sejumlah  desa  di  wilayah geografis  kecamatan  Tambang  diharapakan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar sebagai desa  penghasil  dan  pemasok  sayur  mayur untuk  kebutuhan  warga  tidak  hanya  di
Kabupaten Kampar namun juga bagi warga Kota Pekanbaru (BAPPEDA Kampar 2017).
Saat ini, banyak lahan marginal yang berada di antara rumah warga dan di pinggiran desa sedang  giat  giatnya  untuk  dimanfaatkan oleh  masyarakat  desa  sebagai  sumber pendapatan  keluarga.  Berbagai  komoditas yang  sedang  digrapa  dan  diusahakan  oleh mitra petani adalah komoditas sayur mayur untuk  ditamani,  seperti:  kacang  tanah, gambas, kacang Panjang dan cabe. Gambar 1 menunjukan  komoditas  kacang  Panjang yang  digarap  dan  diusahakan  oleh  mitra petani  yang  ada  di  desa  Kualu  Nenas tersebut.
Gambar 1. Tanaman Kacang panjang milik
Mitra Petani di Desa Kualu Nenas
Karena lokasi desa ini termasuk daerah yang berada  di  bawah  sabuk  khatulistiwa,  maka intensitas  mata  hari  memiliki  radiasi  dan suhu  yang  cukup  tinggi  dibandingkan daerah lain. Hal ini menyebabkan sumber air yang sangat penting dalam usaha pertanian ikut  mengering  pada  saat  musim  kemarau. Dengan tinggi suhu lingkungan maka pada saat  musim  kemarau  tersebut,  mitra  petani tidak  bisa  mengusahakan  komoditas tersebut secara maksimal.
Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan  hasil  produksi  mitra  petani, maka  persoalan  ketersediaan  air  tersebut perlu dicarikan alternatif solusi nya. Dengan
adanya  solusi  tersebut,  maka  diharapkan tersedianya  sumber  air  bagi  lahan  mitra petani  untuk  sepanjang  musim  dapat digapai.
Untuk  itu  tujuan  artikel  ini  adalah memaparkan  kegiatan  pengabdian  dalam pembangunan  dan  pemanfaatan  sumber energi  terbarukan  dari  PLTS  sebagai  suplai daya  untuk  motor  pompa  celup  yang  ada pada  sistem  penyiraman  (Daud  and Mahmoud 2005; Setiawan et al. 2014).
Karena lokasi PKM ini bertempat pada sabuk khatulistiwa memberikan keuntungan tersendiri dengan adanya potensi PLTS yang melimpah  karena  radiasi  matahari  puncak ( peak solar hour ) bisa mencapai 4-5 jam dalam sehari (Hasyim Rosma, Asmawi, et al. 2018; Hasyim Rosma, Putra, et al. 2018; Rosma et al.  2017).  Pompa  celup  yang  dilistriki  oleh PLTS  digunakan  untuk  mengambil  air  dari sumber  air  maupun  dari  sumbur  bor  yang ada di lokasi di mana suplai listrik PT PLN belum  tersedia  (Chandel,  Nagaraju  Naik, and Chandel 2015; Ghoneim 2006).
Dalam  pelaksaannya,  kegiatan  pengabdian kepada masyarakat di desa Kualu Nenas ini dilakukan  secara  kerjasama  dengan  dua mitra  petani  yang  ada.  Adapun  target kegiatan  ini  adalah  memberikan  solusi ketersediaan  air  secara  berkesinambungan pada  derah  yang  belum  terjangkau  oleh layanan listrik dari PT PLN. Dengan kegiatan ini  diharapkan  mampu  meningkatkan produksi mitra petani yang ada.

## METODOLOGI
Tahapan tahapan yang dilalui dalam rangka penyediaan  suplai  listrik  untuk  motor pompa  celup  berbasiskan  PLTS  terdiri  dari beberapa  kegiatan  seperti  diuraikan  secara rinci pada sub poin berikut ini.

## Tahapan Pembangunan PLTS
Panel  surya  merupakan  komponen  utama yang berfungsi untuk mengubah energi dari bentuk  radiasi  matahari  menjadi  bentuk enrgi listrik (sumber arus searah/DC). Agar PLTS  dapat  berfungsi  dengan  baik  maka perlu  dilakukan  beberapa  tahapan  yang harus dilalui seperti yang digambarkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Proses dan Tahapan pembangunan PLTS.
Pemilihan  lokasi  bertujuan  agar  di  dapat lokasi  di  areal  pertanian  sayur  mayur  yang strategis  dengan  kriteria  antara  lain: mendapatkan  radiasai  matahari  secara sempurna (peak solar hour = 4-5 jam), panel tidak  terhalang  oleh  objek  lain,  serta  dekat dengan  lokasi  beban  (motor  pompa  celup, sumber air atau sumur bor).
Jika  lokasi  tersebut  sudah  didapatkan, tahapan  selanjutnya  adalah  melkukan pembersihan lokasi  ( land  clearing), sehingga konstruksi  untuk  penempatan  panel  surya menjadi lapang dan bersih. Konstruksi panel surya  ditempatkan  secara ground  mounted dengan  menggunakan  rangka  besi  dengan sudut kemiringan 10-15 0 dan menghadap ke arah Selatan.
Sudah diketahui arus (muatan) dan tegangan yang  dihasilkan  oleh  panel  surya  selalu berfluktuasi  tergantung  dengan  radiasi matahari  yang  menerpa,  oleh  karena  itu diperlukan  sebuah charge  controller agar panel  surya  tersebut  misa  mengisi (charge ) baterai  secara  sempurna.  Gambar  3  berikut mengilustrasikan  tahapan  kegiatan  yang diperlukan  terkait battery dan charge controller .  Pelaksanaan  pemasangan Solar battery  charger dilakukan  secara  bergotong royong  antara  tim  pelaksana  PKM  UNRI dengan  mitra  petani.  Bantuan  mitra  sangat terasa,  terutama  bantuan  tenaga/sumber daya manusia pada saat proses pemasangan intalasi pengkabelan ( wiring ) dan komponen pendukung lainya yang terkait.
Gambar 3. Tahapan pembangunan instalasi VRLA battery dan charge controller

## HASIL DAN DISKUSI A. Rancangan PLTS
Sebuah rancangan sangat diperlukan untuk menjamin  bahwa  sistem  PLTS  yang  akan dibangun dapat berjalan dengan sempurna. Dengan  demikian,  sistem  PLTS  mampu mensuplai  beban  yang  telah  direncanakan dengan kualitas yang baik.
Secara  garis  besar  sistem  PLTS    yang  telah dibangun  di  lokasi  mitra  ditunjukkan  pada Gambar  4  (Ghaib  and  Ben-Fares  2017; Hansen,  Sørensen,  and  Hansen  2000).  Dari
Gambar  4  tersebut  perlu  didefenisikan beberapa komponen utama, antra lain: daya beban (motor pompa celup), kapasitas panel surya,  arus  charging,  kapasitas  battery  dan inverter.  Sub  bab  berikut  mendeskripsikan secara  rinci  terkait  perancaaan  komponen utama  sebelum  dilakukan  pembangunan PLTS  oleh  tim  pelaksana  pengabdian  dan mitra petani.

## Gambar 4. Automatic Watering Sistem Dengan Suplai Daya Dari PLTS

## B. Prakiraan Beban
Beban  yang  dimiliki  adalah  Motor  Pompa Celup.  Diketahui  motor  ini  memiliki spesifikasi sebagai berikut:
𝑃 = 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 = 400 𝑤𝑎𝑡𝑡
𝑉 = 𝑇𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 = 220 𝑣𝑜𝑙𝑡
𝐼 = 𝐴𝑟𝑢𝑠 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 = 2 𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒
Berdasarkan  diskusi  dengan  mitra,  motor pompa  celup  tersebut  akan  digunakan selamat 2 jam dalam setiap harinya, dengan demikian motor akan membutuhkan energi sebesar:
𝐸 = 𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑃. 𝑡 = (400 𝑤𝑎𝑡𝑡)(2 𝐽𝑎𝑚) = 800 𝑊ℎ/𝐻𝑎𝑟𝑖

## C. Kapasitas Penyimpanan Baterai
Baterai  merupakan  salah  satu  komponen PLTS yang sangt penting pada sebuah sistem PLTS stand alone . Adapun jenis baterai yang digunakan  pada  kegiatan  PKM  ini  adalah jenis  valved  regulated  lead  acid  (VRLA). Baterai direncanakan untuk bisa digunakan selama 1 hari tanpa di charge. Sehingga Days
of  Autonomy  adalah  1  hari.  Baterai  hanya akan  digunakan  setengah  dari  daya  yang dimilikinya yaitu sebesar 50% dari daya full baterai. Sehingga DOD adalah 50%. Efesiensi inverter yang digunakan sebesar 80%. Maka,
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 = 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑜𝑚𝑝𝑎 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 = 800 𝑤ℎ/ℎ𝑎𝑟𝑖 0.8
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 = 1.000 𝑤ℎ/ℎ𝑎𝑟𝑖
Untuk  menghitung  Kapasitas  penyimpan baterai  yang  dibutuhkan,  maka  dilakukan perhitungan sebagai berikut
𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 = 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑥𝐷𝑎𝑦 𝑜𝑓 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑦
𝐷𝑜𝐷
𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 = (1.000 𝑊ℎ ℎ𝑎𝑟𝑖 ) . (1 𝐻𝑎𝑟𝑖) 50%

## 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 = 2.000 𝑊ℎ
Dengan  mengasumsikan  tegangan  kerja baterai sebesar 24 volt maka kapasitas baterai dapat  dihitung  dalam  ampere.hour  sebagai berikut:
𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 = 2.000 𝑊ℎ

## 24 𝑣𝑜𝑙𝑡

## 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 = 83,33 𝑎ℎ ≅ 100 𝑎ℎ
Berdasarkan  perhitungan  di  atas,  maka baterai  yang  digunakan  sebanyak  2  buah baterai VRLA 12 volt, 100 Ah yang dipasang secara seri dengan demikian tegangan kerja baterai  menjadi  24  volt  dengan  kapasistas 100 Ah.

## D. Kapasitas Panel surya
Sudah  diketahui  secara  umum  bahwa sebuah  sistem  PLTS  hanya  mampu menghasilkan efesiensi sistem sebesar 67 %. Menurunya  efisiensi  tersebut  dikarenakan oleh hampir 1/3 dari rated power akan hilang sebagai  rugi  rugi  yang  disebabkan  oleh beberapa  hal,  antara  lain: voltage  drop pada
instalasi pengkabelan, rugi – rugi daya pada baterai  atau  pun  pada  beban  yang  kita gunakan. Maka, daya minimum panel surya yang
dibutuhkan dapat
dihitung
menggunakan persamaan sebagai berikut. 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑊ℎ/𝐻𝑎𝑟𝑖
(𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚). (𝑃𝑒𝑎𝑘 𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟 𝐻𝑜𝑢𝑟)
𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 = 800 𝑊ℎ (0.67). (4 ℎ) 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 = 298 𝑤𝑎𝑡𝑡 ≅ 300 𝑤𝑎𝑡𝑡
Dengan  demikian  kapasitas  panel  surya yang  akan  digunakan  adalah  panel  surya yang  memiliki  kapasitas  daya  puncak sebesar 300 W dan tegangan nominal sebesar
24  V  sebanyak  1  unit  panel  surya  atau kombinasi beberapa unit untuk
mendapatkan daya 300 W dan tegangan 24 V tersbut.

## E. Arus Charging
Untuk  menghitung  besarnya  arus  charging yang  akan  digunakan  sebagai  charge controller,  maka  dapat  dihitung  sebagai berikut.
𝐴𝑟𝑢𝑠 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑔 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑥 𝐼 𝑆𝐶 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑥𝑁𝐸𝐶 𝑆𝑎𝑓𝑒𝑡𝑦 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
𝐴𝑟𝑢𝑠 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑔 = 1𝑥8,99 𝐴𝑥1.25
𝐴𝑟𝑢𝑠 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑔 = 11,24
Dari  perhitungan  di  atas  dapat  ditentukan bahwa  kemampuan charge  controller yang akan digunakan adalah charge controller yang memiliki arus charging minimal sebesar 11,24 A.

## F. Kapasitas Inverter
Beban  yang  akan  disuplai  adalah  sebuah motor  pompa  neis  celup  dengan  kapasitas daya  sebesar  400  Watt.  Gambar  5  berikut mengilustrasikan pompa celup yang digunakan.

## Gambar 5. Instalasi Pompa Celup
Mengingat  kapasistas  daya  pompa  celup yang  digunakan  hanya  sebesar  400  watt, maka  dengan  menggunakan  inverter  Pure Sine  Wave  1000  Watt  beban  tersebut  sudai bisa  disuplai  dengan  baik.  Gambar  6 menunjukkan pure sine wave inverter 1.000 watt  yang  digunakan  pada  pengabdian  ini. Inverter  ini  sangat  tepat  untuk  mengubah sumber DC yang berasal dari baterai menjadi sumber  AC  dengan  gelombang  sinusoidal murni satu fasa sehingga motor pompa celup dapat beroperasi dengan baik.
Gambar 6.  Inverter Pure Sine Wave 1000 Watt

## G. Hasil Pembangunan PLTS
Setelah  dilakukannya  perancangan  dan pembangunan  PLTS  tersebut,  maka  tahap selanjutnya  adalah  mengoperasikan  PLTS tersebut  untuk  menyuplai  beban  listrik seperti motor pompa celup 400 watt dengan total durasi selama 2 jam untuk tiap harinya.
Dengan  berhasilnya  pembangunan  dan pengoperasian  PLTS  ini,  maka  kegiatan pengabdian ini dapat membantu memenuhi kebutuhan air bagi kelompok petani sayur di desa Kualu nenasa dalam jangka waktu yang cukup  lama  sehingga  dapat  meringankan kerja  para  petani  dan  menghemat  biaya operasional.  Hasil  pembangunan  dan pengoperasian  PLTS  untuk  menjalankan pompa celup  dapat dilihat pada Gambar 7.
Gambar 7. Hasil Pembangunan PLTS dan pengoperasian pompa celup

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Pembangunan  PLTS  sebagai  suplai  energi untuk motor pompa celup telah
dilaksanakan  dengan  baik.  Dalam  proses kegiatan  ini,  kelompok  tani  berperan  aktif dalam  setiap  kegiatan  yang  dilakukan.
Dengan  adanya  PLTS  ini  maka  dapat membrikan keuntungan bagi kelompok tani seperti,  tersedianya  suplai  energi  yang berkesinambungan dari jenis energi baru dan terbarukan,  tanpa  biaya  operasional  serta sangat  tepat  diterapkan  untuk  areal pertanian  sayur  yang  jauh  dari  jaringan listrik PT PLN.

## Saran
Perlu  dilaksanakan  kegiatan  alih  teknologi dan  teknik  perawatan  PLTS  untuk kelompok tani sehingga proses perawatan di waktu  mendatang  dapat  dilaksanakan  oleh kelompok  tani  secara  mandiri  dengan demikian  kesinambungan  pemanfaatan PLTS ini dapat dijamin.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada Direktorat  Riset  dan  Penelitian  kepada Masyarakat  Direktur  Jenderal  Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset,
Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  atas danah  hibah  yang  diperoleh  oleh  penulis melalui skema program kemitraan
masyarkat  sesuai  dengan  kontrak  nomor: 088/SP2H/PPM/DRPM/2019.

## DAFTAR REFERENSI
BAPPEDA Kampar. 2017. Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah Kabupaten  Kampar  2017-2021 .  Kampar. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004. Chandel, S. S., M. Nagaraju Naik, and Rahul
Chandel.  2015.  “Review  of  Solar
Photovoltaic  Water  Pumping  System Technology for Irrigation and Community Drinking Water Supplies.”
Renewable and Sustainable Energy Reviews 49. doi: 10.1016/j.rser.2015.04.083.
Daud,  Abdel  Karim,  and  Marwan  M. Mahmoud.  2005.  “Solar  Powered Induction  Motor-Driven  Water  Pump Operating on a Desert Well, Simulation and Field Tests.” Renewable Energy 30(5). doi: 10.1016/j.renene.2004.02.016.
Ghaib, Karim, and Fatima Zahrae Ben-Fares.
2017. “A Design Methodology of Stand - Alone  Photovoltaic  Power  Systems  for
Rural Electrification.” Energy Conversion and Management . doi: 10.1016/j.enconman.2017.06.052. Ghoneim, A. A. 2006. “Design Optimization of Photovoltaic Powered Water Pumping  Systems.” Energy  Conversion and Management 47(11 – 12). doi:
10.1016/j.enconman.2005.08.015.
Hansen, Anca D., Poul Sørensen, and Lars H. Hansen.  2000. Models  for  a  Stand-Alone PV  System .  Vol.  1219.  Roskilde:  DTU Library. Hasyim Rosma, Iswadi, Jamarrintan
Asmawi,  Syukri  Darmawan,  Barri Anand, Nurhalim Dani Ali, and Budhi Anto.  2018.  “The  Implementation  and Analysis  of  Dual  Axis  Sun  Tracker System to Increase Energy Gain of Solar Photovoltaic.”  in 2018  2nd  International Conference  on  Electrical  Engineering  and Informatics (ICon EEI 2018) . Hasyim  Rosma,  Iswadi,  Ichsan  Maulana Putra, Dian Yayan Sukma, Ery Safrianti, Azriyenni Azhari Zakri, and Abubakar Abdulkarim.  2018.  “Analysis  of  Single Axis  Sun  Tracker  System  to  Increase Solar Photovoltaic Energy Production in the  Tropics.”  in 2018  2nd  International Conference  on  Electrical  Engineering  and Informatics (ICon EEI 2018) . Kodepos.info. 2023. “Kode Pos Keluarahan/Desa.” Retrieved (https://kodepos.info/kelurahan.php?
kelurahan=KUALU NENAS).
Rosma, Iswadi Hasyim, DIan Yayan Sukma, Irsan  Taufik  Ali,  and  Amanda  Khaira Perdana. 2017. “Automatic Solar Station for  Ground-Based  Measurement  of Solar  Energy  Resource  in  Pekanbaru City  Indonesia.”  in Proceedings  -  2017 International  Conference  on  Electrical Engineering  and  Informatics:  Advancing Knowledge,  Research,  and  Technology  for Humanity, ICELTICs 2017 .
Setiawan,  Ahmad  Agus,  Didik  Hari Purwanto,  Didit  Setyo  Pamuji,  and Nurul  Huda.  2014.  “Development  of  a Solar Water Pumping System in Karsts Rural  Area  Tepus,  Gunungkidul through Student Community Services.”
in Energy Procedia . Vol. 47.