## KAJI EKSPERIMEN PENGARUH INSTALASI POMPA SENTRIFUGAL
SUSUNAN TUNGGAL, SERI, DAN PARALEL TERHADAP HEAD TOTAL,

## DAYA MOTOR DAN EFISIENSI
Dimar Ardi K*, Siti Zahara Nuryanti**, Ratih Diah Andayani**, Rita Djunaidi** *Mahasiswa Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas IBA, Jalan Mayor Ruslan, Palembang, Indonesia
** Dosen Program Studi Teknik Mesin, Fakutas Teknik, Universitas IBA IBA, Jalan Mayor Ruslan, Palembang, Indonesia E-mail: dimarardikharisma@gmail.com

## ABSTRAK
Pompa berfungsi untuk memindahkan/mengalirkan fluida cair dari suatu tempat ke tempat yang diinginkan. Pompa yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis sentrifugal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan  dan  menganalisa  kurva  karakteristik  pompa  sentrifugal dengan  rangkaian  tunggal,  paralel, dan  seri.  Parameter  performansi  pompa  meliputi: Head total  berbandingterbalik  dengan  debit  aliran. Pengujian dilakukan pada susunan tunggal, seri, dan tunggal dengan memvariasikan putaran motor listrik yaitu: 2000 Rpm, 2250 Rpm, dan 2500 Rpm. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa efisiensi, head total dan daya motor berbanding terbalik dengan debit aliran. Head terbesar terjadi pada susunan seri yaitu 81.54  m  pada  debit  0  L/min  dan  putaran  mesin  2500  rpm. Head terendah  sebesar  0,61  m  terjadi  pada susunan paralel pada debit 331,9 L/men. dan putaran mesin 2000 rpm.  Daya motor terbesar terjadi pada susunan paralel yaitu sebesar 724.6 watt pada debit 0 L/min.   Efisiensi penggunaan daya listrik tertinggi terjadi pada instalasi pompa seri yaitu sebesar 28.31% pada putaran mesin 2500 rpm, sedangkan efisiensi penggunaan  daya  listrik  terendah  pada  susunan  pompa  paralel  yaitu  2,02%  pada  putaran  2000  rpm  dan efisiensi penggunaan daya listrik pada pompa susunan tunggal terendah adalah 1,37 % pada putaran 2000 rpm,
Kata Kunci:  Pompa Sentrifugal Susunan Tunggal, Seri dan Paralel, Kurva karateristik, Head total, Daya motor, Efisiensi

## 1. PENDAHULUAN
Peran pompa pada suatu pabrik sangat penting sebagai alat transportasi / pemindah fluida cair yang berlangsung secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan pabrik dan mendapatkan produktivitas yang tinggi serta penghematan pemakaian energ Performansi pompa dalam industri memegang  peranan  yang  penting  dalam  berlangsungnya  suatu  proses.  Sehingga  kualitas  dan produktifitas yang tinggi serta penghematan pemakaian energi dapat dijaga.
Pompa  sentrifugal  merupakan  salah  satu  jenis  pompa  dinamik  yang  banyak  digunakan, dimana impeller pompa yang diputar oleh motor penggerak melalui poros
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisaddan membandingkan performansi dari kurva  karakteristik  pompa  sentrifugal  dengan  rangkaian  tunggal,  paralel,  dan  seri.  Parameter performansi  pompa  meliputi: Head total  terhadap  perubahan  debit  dan  perubahan  kecepatan putaran pada setiap rangkaian pompa. Batasan permasalahan dalam penelitian ini di antaranya: pompa  yang  dipakai  adalah  pompa  sentrifugal,  fluida  yang  digunakan  adalah  air;  debit divariasikan dengan mengatur putaran katup pada posisi 90 o , 72 o , 54 o , 36 o , 18 o , dan 0 o . Analisa dilakukan terhadap head pompa, debit, daya pompa, dan efisiensi total dari rangkaian tunggal, paralel, dan seri.Variasi kecepatan putar poros pompa yang digunakan 2000 rpm, 2250 rpm, dan 2500 rpm dengan mengatur putaran motor listrik penggerak pompa .

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Pompa merupakan salah satu jenis mesin fluida yang berfungsi untuk memindahkan fluida cair  dari  suatu  tempat  ke  tempat  yang  diinginkan.  Pompa  banyak  digunakan  di  Industri- industri sebagai salah satu peralatan bantu yang penting untuk proses produksi. Sebagai contoh pada Perusahaan Air Minum (PAM), pompa digunakan untuk menghisap air dari sungai  lalu  menjernihkan  air  di  bak  penampungan,  kemudian  mendistribusikannyake rumah-rumah
Pada pompa akan terjadi perubahan dari energi mekanik  menjadi energi fluida.  Energi fluida  ini  disebut  head  atau  energi  persatuan  berat  zat  cair.  Ada  tiga  bentuk  head  yang  dapat mengalami perubahan yaitu head tekan, kecepatan dan potensial. Jadi selain dapat memindahkan cairan, pompa juga dapat berfungsi untuk meningkatkan kecepatan aliran, tekanan dan ketinggian permukaan liquid [6] .
Penelitian untuk meningkatkan kinerja pompa yang terbaik, telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti di antaranya,  Senen (2004) menyatakan bahwa semakin tinggi head pompa (H) semakin  rendah    kapasitas  yang  dihasilkan  oleh  pompa  (Q),    Dua  pompa  disusun  paralel menghasilkan kapasitas pompa yang lebih besar daripada kapasitas pompa seri.  Sementara jika dua pompa disusun seri menghasilkan head pemompaan  lebih besar dari head pompa parallel.
Imam Syahrizal (2019  ) menyatakan bahwa efisiensi daya listrik pompa seri lebih tinggi dibanding efisiensi daya listrik pompa paralel .
Pompa  sentrifugal  memiliki  keunggulan  dibanding  jenis  pompa  lainya.  Keunggulan- keunggulan  tersebut  di  antaranya    :  Prinsip  kerjanya  sederhana;  Mempunyai  banyak  jenis; Harganya murah; stabil; aliran zat cait tidak terputus-putus dan pemeliharaan nya mudah Disamping memiliki keunggulan, pompa sentrifugal ini juga tidak luput dari kelemahan. Adapun kelemahan dari pompa sentrifugal adalah :dalam keadaan normal pompa sentrifugal tidak dapat menghisap sendiri (tidak dapat memompakan udara);Kurang cocok untuk mengerjakan  zat cair kental, terutama pada aliran volume yang kecil.
Jika head atau kapasitas yang diperlukan tidak dapat dicapai dengan satu pompa saja, maka diperlukan dua pompa atau lebih yang disusun secara seri atau paralel.
1. Susunan Tunggal
Pompa yang digunakan hanya satu pompa karena head dan kapasitas yang diperlukan sudah terpenuhi.
2. Susunan Paralel
Susunan paralel digunakan bila diperlukan kapasitas yang besar yang tidak dapat dipenuhi oleh satu pompa saja, atau bila diperlukan pompa cadangan yang akan dipergunakan bila pompa utama rusak atau diperbaiki.
3. Susunan Seri
Bila head yang diperlukan besar dan tidak dapat dilayani oleh satu pompa maka dapat digunakan lebih dari satu pompa yang disusun secara seri. Rangkaian Pompa tunggal, seri dan parallel dapat dilihat pada Gambar 1.
a. Pompa Susunan tunggal b. Pompa Susunan Paralel c.Pompa Susunan Seri
Gambar 1. Rangkaian Pompa tunggal, Paralel dan Seri

## 2.1.  Kurva Karakteristik Pompa Sentrifugal
Karakteristik pompa yang disusun seri/paralel dapat dilihat pada Gambar 2
Gambar 2. Kurva Karakteristik Susunan Tunggal, Paralel, dan Seri di Pompa   Yang  sama ( Sularso dan Tahara, Harou. 2000)
Gambar  2.2  menunjukkan  kurva  head-kapasitas  pompa-pompa  yang  mempuyai karakteristik yang sama yang dipasang secara paralel atau seri. Dalam gambar ini kurva untuk pompa tunggal di beri tanda (1) dan susunan seri yang terdiri dari dua buah pompa diberi tanda (2). Harga head kurva (2) diperoleh dari harga head kurva (1) dikalikan (2) untuk kapasitas (Q) yang sama. Kurva untuk susunan paralel yang terdiri dari dua buah pompa, diberi tanda (3). Harga kapasitas (Q) kurva (3) ini diperoleh dari harga kapasitas pada kurva (1) dikalikan (2) untuk head yang sama.
Pada gambar di atas ditunjukan tiga buah kurva head-kapasitas sistem, yaitu R 1 , R 2 , dan R 3 . Kurva R 3 menunjukan tahanan yang lebih tinggi dibanding dengan R 2 dan R 1 . Jika sistem mempunyai kurva head-kapasitas R 3 , maka titik kerja pompa 1 akan terletak di (D). jika pompa ini disusun secara seri sehingga menghasilkan kurva (2) maka titik  kerja akan pindah ke (E).  terlihat bahwa head titik (E) tidak sama dengan dua kali lipat head (D), karena ada kenaikan kapasitas.
Jika sitem mempunyai kurva head–kapasitas R 1 maka titik kerja pompa (1) akan terletak di (A). jika pompa disusun paralel  menghasilkan kurva (3) maka titik kerjanya akan berpindah ke (B). tidak sama dua kali lipat kapasitas di titik (A), karena ada  kenaikan head sistem.
Jika sistem mempunyai kurva karakteristik seperti R 1 maka laju aliran akan sama untuk susunan  seri  maupun  paralel.  Namun  jika  karakteristik  sistem  adalah  seperti  R 1 dan  R 3 maka diperlukan pompa  dalam susunan paralel atau seri. Susunan paralel umumnya untuk laju aliran besar, dan susunan seri untuk head yang tinggi pada operasi.

## 2.1. Rumus-rumus Pompa Sentrifugal
Hubungan  antara  parameter-parameter  pompa  dapat  dinyatakan  dalam  beberapa  rumus atau persamaan, hal ini sangat berguna dalam perhitungan data hasil pengujian atau pengukuran dari operasi pompa. Beberapa rumus yang  penting antara lain sebagai berikut.
1. Head (H)
Head adalah energi angkat atau dapat digunakan sebagai perbandingan antara suatu energi pompa per satuan berat fluida. Pengukuran dapat dilakukan dengan mengukur beda tekanan fluida antara pipa isap dengan pipa tekan, satuannya adalah meter. Head ada dalam tiga bentuk yang dapat saling berubah:
a. Head  potenstial,  besarnya  head  potensial  yang  dipunyai  fluida  degan  ketinggian  h  meter adalah h .
b. Head kinetik atau head kecepatan, besarnya head kinetic adalah V 2 /2g.
c. Head tekanan, adalah energi yang dikandung oleh fluida akibat tekanan statisnya. Besarnya head tekanan adalah P/ρg.
Head total fluida merupakan jumlah dari ketiga komponen head tersebut diatas.  Besarnya head total yang diberikan pompa ke fluida dapat ditentukan dengan mengukur tekanan fluida pada sisi masuk (inlet) dan keluar (outlet) pompa, yaitu:
Ht  = P d − P s ρ .  g ………………………………….. Pers. 2.1
Dimana : H t
= Head  pompa (m) P s = Tekanan suction (Pa) P d = Tekanan discharge (Pa) ρ
= Density air (1000 kg/m 3 ) g
= Percepatan gravitasi (9,81 m/s 2 )
2. Daya (P)
Daya dibedakan atas 2 macam, yaitu daya dengan poros atau daya motor penggerak (Nm) yang diberikan motor listrik dan daya air atau daya hidrolis yaitu daya yang diberikan  pompa ke fluida .
a. Daya Poros/ Daya Motor Listrik (Pm)
Daya motor listrik adalah jumlah energi yang masuk pada motor listrik, dapat dihitung dengan rumus.
P m = V x I x CosPhi
…………………………… Pers. 2.2
Dimana : P m
= Daya Motor Listrik (Watt) V = Voltage (Volt) I = Arus Listrik (Ampere) Cos Phi = Faktor Daya
b. Daya Hidrolis (P H )
Daya air adalah energi yang secara efektif diterima oleh air dari pompa per satuan waktu, yang dapat dirumuskan
P H = ρ x g x Q x H p
………………………………….. Pers. 2.3
Dimana : ρ = Density Air (1000 kg/m 3 ) g  = Gravitasi  (9.81 m/s 2 ) Q = Debit Aliran (m 3 /s) H = Head Pompa (m)

## 2.3. Efisiensi Pompa (ɳ)
Efisiensi pompa terdiri :
a. Efisiensi  hidrolis,  memperhitungkan  losis  akibat  gesekan  antara  cairan  dengan impeller dan losis akibat perubahan arah yang tiba-tiba pada impeler.
b. Efisiensi volumetris, memperhitungkan losis akibat resirkulasi pada ring, bush, dll.
c. Efisiensi mekanis, memperhitungkan losses akibat gesekan pada seal, packing gland, bantalan, dll. Efisiensi pompa yaitu perbandingan antara daya hidrolis pompa dengan daya motor pompa.
Persamaan efesiensi dirumuskan sebagai berikut :
ɳ  = P H P m x 100 % ……………………………….. Pers. 2.4
Dimana :
ɳ
= Efisiensi Pompa (%)
P H = Daya Hidrolis (Watt) P m = Daya Motor (Watt) .

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  eksperimen  skala laboratorim  dengan  membuat  alat  perangkat  uji.  Analisa    performansi  pompa  dilakukan  pada susunan tunggal, seri, dan parallel. Gambar dan skematik rangkaian alat uji tersebut terlihat pada gambar di Gambar 3 dan 4.
Gambar 3.  Instalasi  Alat Uji
Gambar 4. Rangkaian Skematik dan Komponen Alat Uji

## Keterangan Gambar 4:
1. Saklar On/Off
2. Multi Ac Meter Pompa 1
3. Dimmer Pompa 1
4. Multi Ac Meter Pompa 2
5. Dimmer Pompa 2
6. Vacum Gauge Pompa 1
7. Pompa 1
8. Pressure Gauge Pompa 1
9. Katup 1
10. Flowmater 1 11. Katup 2 12. Katup 3 13. Vacum Gauge Pompa 2 14. Pressure Gauge Pompa 2 15. Katup 4 16. Flowmeter 2 17. Pompa 2 18. Reservoir Tank 19. Foot Valve Pompa 1 20. Foot Valve Pompa 2
Alat Ukur ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
- Manometer, digunakan untuk mengukur tekanan
- Pompa digunakan untuk mendistribusikan air
- Flowmeter, digunakan untuk mengukur debit aliran
- Tachometer . untuk menentukan besarnya putaran motor
Pengujian  terdiri  dari  3  rangkaian  yaitu  rangkaian  tunggal,  paralel,  dan  seri  sebgaimana terlihat pada Gambar 5.
a. Rangkaian Tunggal b. Rangkaian Paralel c. Rangkaian Seri
Gambar 5.  Skema Rangkaian Pompa dalam Penelitian
a. Pom pa  Rang kai an  Tu n ggal
Jika pompa disusun secara tunggal maka pompa yang digunakan hanya menggunakan satu pompa saja yaitu pompa 1, atau bisa juga menggunakan pompa 2. Jika ingin menggunakan pompa 1 maka pompa 1 dalam  keadaan on dan pompa dalam keadaan o ff . Posisi katup 1 dalam keadaan open , sedangkan katup 2, 3, dan 4 dalam keadaan close . 2
b. Pompa Rangkaian Paralel
Jika pompa dirangkai secara paralel maka yang digunakan 2 pompa, pompa 1 dan pompa 2 dalam keadaan on . Pastikan posisi katup 1, 3, dan 4 keadaan open , sedangkan katup 2 close .
c. Pompa Rangkaian Seri
Sama halnya dengan susunan paralel susunan seri juga mengunakan 2 pompa, pastikan juga posisi katup 2 dan 4 dalam keadaan open . Dan katup 1 dan 3 keadaan close .
Lokasi pengujian dilakukan di Laboratorium BAT Universitas IBA Palembang. Spesifikasi Pompa yang digunakan pada penelitian :
Tipe pompa : Open impeller sentrifugal Merk Pompa : DAB-DECKER Model : DB – 125 Kapasitas Maksimum : 34 ltr/menit Head Suction : 9 m Head Discharge : 24 m Dimensi : 1” x 1”

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  pengambilan  data  penelitian  pompa  sentrifugal  rangkaian  tunggal,  paralel, dan seri dapat dilihat dalam tabel 1, 2, dan 3 dibawah ini:

## Tabel 1.

## Hasil Pengolahan Data Susunan Tunggal
RPM Q (L/min) H t (mH 2 O) P m (watt) P H (watt) ɳ (%) 2000 0 14.27 360.9 0 0 3.9 12.43 303.9 7.92 2.60 14.3 3.67 188.7 8.28 4.38 16.9 0.81 161.3 2.22 1.37 18.2 1.01 157.4 2.97 1.88 19.5 1.01 151.8 3.17 2.08 2250 0 18.43 363.4 0 0 3.9 14.47 320.6 9.22 2.87 15.6 4.68 194.8 11.93 6.12 19.5 1.01 163.1 3.17 1.94 20.8 1.22 158 4.06 2.56 22.1 1.42 156.5 5.01 3.20 2500 0 22.42 376.8 0 0 5.2 19.57 323.3 16.51 5.10 18.2 4.68 198.9 13.77 6.92 22.1 1.73 165.8 6.10 3.67 23.4 1.42 160.3 5.43 3.38 24.7 1.42 159.4 5.71 3.58

## Tabel 2.

## Hasil Penelitian Susunan Paralel
RPM Q t (L/min) H (mH 2 O) P m (watt) P H (watt) ɳ (%) 2000 0 14,27 668,1 0 0 10,4 9,79 564,6 16,72 5,93 28,7 2,34 376,6 11,04 5,87 33,9 0,76 340,2 4,21 2,5 33,9 0,61 331,9 3,36 2,02 33,9 0,82 330,4 4,5 2,72 2250 0 17,33 709,41 0 0 11,7 12,33 592,2 21,06 7,12 31,3 2,95 391,9 15,07 7,67 36,5 1,93 355,6 11,39 6,4 39,1 1,78 347,3 11,55 6,68 39,1 1,63 344,4 10,55 6,12 2500 0 21,41 724,6 0 0 15,6 14,88 585,1 37,97 12,98 36,5 5,61 397,5 33,02 16,59 41,7 3,77 366,1 25,92 14,2 44 2,31 357,3 16,8 11,41 44 2,44 355,4 17,75 9,98
Tabel 3.

## Hasil Penelitian Susunan Seri
RPM Q (L/min) H t (mH 2 O) P m (watt) P H (watt) ɳ (%) 2000 0 53 708 0 0 7,8 37,1 545,3 47,3 17,46 18,2 5,7 329,1 17 10,33 19,5 2,02 298 6,45 4,32 20,8 2,02 293,1 6,88 4,69 20,8 2,02 292,2 6,88 4,7 2250 0 69,3 702,4 0 0 5,2 53,4 594,5 45,4 15,28 10,5 12,22 332,6 21,06 12,65 22,2 2,44 297,8 8,84 5,92 23,5 2,44 293,5 9,36 6,37 23,5 2,44 291 9,36 6,42 2500 0 81,54 701,2 0 0 7,8 57,9 536,3 73,84 27,57 22,2 12,64 324,2 45,87 28,31 24,8 4,28 292,7 17,35 11,86 26,1 3,66 289,8 15,6 10,77 26,1 3,66 285,5 15,6 10,93

## 4.1. Pengaruh susunan Pompa terhadap Head total
Head total pada putaran 2000 rpm, 2250 rpm dan 2500 rpm untuk  rangkaian pompa tunggal, paralel dan seri disajikan pada Gambar 6.
a. Kurva Head Total Terhadap Debit Pada Putaran 2000 rpm
b. Kurva Head Total Terhadap Debit pada putaran 2250 rpm
0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 H ea d To ta l (m H ₂O ) Debit (L/men) Susunan Tunggal Susunan Paralel Susunan Seri 0 20 40 60 80 0 10 20 30 40 50 H ea d T o ta l (H ₂O ) Debit (L/men) Susunan Tunggal Susunan Seri Susunan Paralel
c. Kurva Head Total Terhadap Debit pada putaran 2500 rpm
Gambar 6. Kurva Head total terhadap Debit pada rangkaian Tunggal, parallel dan seri
Pada Gambar 6  dapat dilihat  untuk susunan tunggal, parallel maupun seri,  nilai head total menunjukkan berbanding terbalik dengan debit aliran dan berbanding lurus dangan putara mesin, dari ketiga jenis susunan pompa  menunjukkan kecenderungan yang sama yaitu semakin besar debit, maka nilai head total menurun  . Sebaliknya nilai head total  meningkat dengan semakin besar putaran mesin. Di antara ke tiga susunan, susunan seri menunjukkan nilai head total yang lebih tinggi dibanding pada susunan tunggal dan parallel,hal ini diduga , hal ini diduga karena pada susunan seri  dua buah pompa yang digunakan  hanya  satu pompa yang digunakan untuk menghisap  air  dari  bak  penampung,    Head  tekanan  pada  saluran  buang  pompa  1  mendapat tambahan head pompa 2 sehingga head total menjadi besar dibanding pada susunan tunggal dan parallel. Sedangkan head total pada susunan paralel  merupakan rata-rata head 1 dan head 2. Pada susunan seri terjadi penuruan yang tajam.
Pada putaran 2000 rpm. Head tertinggi tercapai pada  susunan seri sebesar 53 m,  debit tertinggi terjadi pada susunan paralel sebesar 33,9 L/min. Sementara pada putaran 2250 rpm Head tertinggi pada susunan seri  sebesar 69.3 m,  debit tertinggi pada susunan paralel   39,1 L/min. Pada putaran 2500 rpm.
Nilai Head total tertinggi terjadi  pada susunan seri di  81.54 m pada putaran 2500 rpm dan  debit  0  L/men,  sedangkan  untuk  debit  tertinggi  pada  susunan  paralel    44  L/men, Head terendah  0,61  m  terjadi  pada  susunan  paralel  pada  putaran  mesin  2000  rpm  pada  debit  331,9 L/men.

## 4.2. Pengaruh susunan Pompa terhadap Daya
Hasil  pengujian  daya  Pompa  pada  pompa  tunggal,  rsusunan  parallel  dan  susunan  seri disajikan pada Gambar 7.
a. Kurva Daya Terhadap Debit  pada Putaran 2000 rpm
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 10 20 30 40 50 H ea d To ta l ( H ₂O ) Debit (L/men) Susunan Tunggal Susunan Paralel Susunan Seri
b. Kurva Daya Terhadap Debit  pada Putaran 2250 rpm
c. Kurva Daya Terhadap Debit Pada Putaran 2500 rpm
Gambar 7. Kurva Daya Motor terhadap Debit Pompa Sentrifugal Susunan Tunggal, paralel dan Seri
Pada  Gambar  7  terlihat  baik  pada  susunan  tunggal,  parallel  meaupun  susunan  seri menunjukkan  kecenderungan  yang  sama  yaitu    daya  motor  cenderung  menurun  dengan bertambah besar kapasitas pompa. Susunan parallel menunjukkan nilai Daya motor yang lebih besar dibanding dengan susunan tunggal dan seri, , hal diperkirakan karena pada susunan parallel untuk menghisap air dari bak penampung digunakan dua pompa sehingga diperlukan daya motor yang lebih besar.
Pada  putaran  2000  rpm  Daya  pompa  tertinggi  didapat  pada  susunan  susunan  parallel sebesar  708  Watt  pada  debit  0  L/men  dan  Daya  terendah  terjadi  pada  susunan  tunggal  yaitu sebesar  151,8  Watt    pada  debit  19,5  L/men.  Sedangkan  pada  putaran  mesin  2250  rpm,  daya terbesar  diperoleh  pada  susunan  parallel  sebesar  709,41  Watt  pada  debit  0  L/men,  dan  pada putaran 2500 rpm daya tertinggi diperoleh pada susunan parallel sebesar 724,6 HP pada debit 0 L/men.
Daya  motor  tertinggi  sebesar  724,6    Watt  didapat  pada  susunan  paralel  dengan  putaran mesin  2500 rpm  dan  debit  0  L/men,  sementara  nilai  Daya  motor terendah  terjadi  pada  pompa susunan tunggal yaitu sebesar 151,8 Watt pada putaran mesin 2000 rpm dan debit 19,5 L/men.

## 4.3. Pengaruh Instalasi Pompa Terhadap Efisiensi
Pengaruh instalasi pompa terhadap efisiensi daya listrik disajikan dalam bentuk grafik pada Gambar 8.
0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 10 20 30 40 50 Da y a (W a tt) Debit (L/men) Susunan Tunggal Susunan Paralel Susunan Seri 0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 10 20 30 40 50 Da y a (W a tt) Debit (L/men) Susunan Tunggal Susunan Paralel Susunan Seri
a. Kurva Efisien terhadap Debit pada Putaran 2000 rpm
b. Kurva Efisien terhadap Debit pada putaran 2250 rpm
c. Kurva Efisien terhadap Debit pada Putaran 2500 rpm
Gambar 8. Kurva Efisien Terhadap Debit Pompa Sentrifugal Susunan Tunggal, paralel dan Seri
Pada  Gambar  8,  Dapat  dilihat  bahwa  dengan  semakin  besar  debit  efisiensi  cenderung berkurang,  susunan  seri  mempunyai  nilai  efisien  yang  lebih  tinggi  dibanding  pada  susunan tunggal dan paralel, hal ini mengindikasikan  bahwa instalasi pompa susunan seri mampu untuk meningkatkan tekanan air, serta efisiensi penggunaan daya listriknya tinggi dibanding instalasi pompa paralel maupun pompa tunggal.
Pada putaran 2000 rpm efisien tertinggi didapat pada susunan seri yaitu sebesar 17,46  % pada debit ,8 L/men, sementara pada putaran 2250 rpm, efisien tertinggi terjadi pada susunan seri sebesar  15,28  %  pada  debit  5,2  L/men.  Sedangkan  pada  putaran  2500  rpm,  efisien  tertinggi diperoleh pada susunan  seri 28,31 % pada debit 22,22 L/men
Efisiensi penggunaan daya listrik tertinggi terjadi pada instalasi pompa seri  yaitu sebsar 28.31%  pada  putaran  mesin  2500  rpm,  sedangkan  efisiensi  penggunaan  daya  listrik  terendah terjadi pada instalasi pompa paralel yaitu 2,02% pada putaran 2000 rpm dan efisiensi penggunaan daya listrik pada instalasi pompa tunggal terendah adalah 1,37 % pada putaran 2000 rpm
Pada putaran 2000 rpm efisien tertinggi didapat pada susunan seri yaitu sebesar 17,46  % pada debit ,8 L/men, sementara pada putaran 2250 rpm, efisien tertinggi terjadi pada susunan seri sebesar  15,28  %  pada  debit  5,2  L/men.  Sedangkan  pada  putaran  2500  rpm,  efisien  tertinggi diperoleh pada susunan  seri 28,31 % pada debit 22,22 L/men
Efisiensi penggunaan daya listrik tertinggi terjadi pada instalasi pompa seri yaitu sebesar 28.31% pada putaran mesin 2500 rpm, sedangkan efisiensi penggunaan daya listrik terendah pada pompa paralel yaitu 2,02% pada putaran 2000 rpm  dan efisiensi penggunaan daya listrik pada instalasi pompa tunggal terendah adalah 1,37 % pada putaran 2000 rpm.

## 5. KESIMPULAN
Dari hasil pengujian , maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :
1. Jika head atau debit yang diperlukan tidak dapat dicapai dengan satu pompa saja, maka dapat digunakan dua pompa atau lebih yang disusun secara seri atau paralel.
2. Semakin besar debit aliran, head total , daya motor dan efisien semakin kecil. Untuk head terbesar terjadi pada susunan  seri yaitu 81.54 m pada debit 0 L/min dan putaran mesin 2500 rpm. Head terendah sebesar 0,61 m terjadi pada susunan paralel pada debit 331,9 L/men. dan putaran mesin 2000 rpm
3. Daya  motor    terbesar  terjadi  pada  susunan  paralel  yaitu  sebesar  724.6  watt  pada  debit  0 L/min.  sementara  nilai  Daya  motor  terendah  terjadi  pada  pompa  susunan  tunggal  yaitu sebesar 151,8 Watt pada putaran mesin 2000 rpm pada debit 19,5 L/men.
4. Efisiensi penggunaan daya listrik tertinggi terjadi pada instalasi pompa seri yaitu sebesar 28.31% pada putaran mesin 2500 rpm, sedangkan efisiensi penggunaan daya listrik terendah pada pompa susunan paralel yaitu 2,02% pada putaran 2000 rpm dan efisiensi penggunaan daya listrik  terendah pada susunan tunggal adalah 1,37 % pada putaran 2000 rpm,

## DAFTAR PUSTAKA
Dietzel,  Fritz  dan  Dakso  Srlyono.  1990.  “Turbin,  Pompa  dan  Kompresor”.  Jakarta.  Penerbit Erlangga.
Dongoran,  Junedo  Gandani.  2012.  “Analisa  Performansi  Pompa  Sentrifugal  Susunan  Tunggal,
Seri, dan Paralel”. Skripsi. Departemen Teknik Mesin FT USU. Medan.
Hicks,  Tyler  G,  P.E  dan  T.W.  Edwards,  P.E.  1996.  Teknologi  Pemakaian  Pompa.  Jakarta.
Penerbit Erlangga.
Iman Syahrizall, Daud Perdana.,” Kajian eksperimen instalasi pompa seri dan paralel terhadap efisiensi penggunaan energy”, TURBO Vol. 8 No. 2. 2019 p-ISSN: 2301-6663, e-ISSN: 2477-250 X Jurnal Program Studi Teknik Mesin UM Metro
Nopian, 2019. Analisa Performansi Pompa Sentrifugal Dengan Variasi Kecepatan Putaran dan Debit Aliran. Skripsi. Teknik Mesin UIBA. Palembang.
Pudjanarsa,  Astu  dan  Djati  Nursuhud.  2006.  Mesin  Konversi  Energi.  CV  Andi  Offset. Yogyakarta.
Senen, 2004, “SISTEM IIUBUNGAN POMPA SERI DAN PARALEL”  Traksi. Vol. 2. No. l,
Juni 2004
Sularso dan Tahara, Harou, 2000, “Pompa dan Kompresor”, Jakarta. PT. Pradnyta   Paramita.