## ABSTRAK
Semakin  berkembangnya  industri  Kalimantan  timur,  tepatnya di  Balikpapan. PT.Sanggar  Sarana  Baja  adalah  salah  satu group dari TMT (Tiara Marga Trakindo) PT. Sanggar Sarana Baja  yang  rencananya  akan  membangun  gedung  yang bertujuan  untuk  menjaga  pelayanan  dan  kualitas  kerja  yang terbaik.  Pembangunan  gedung  ini  tidak  lepas  dari  kebutuhan instalasi  listrik  sistem  pendingin.  Penelitian  ini  bertujuan untuk   merencanakan instalasi listrik sistem pendingin kantor PT.  Sanggar  Sarana  Baja  yang  sesuai  dengan  standar  PUIL. Manfaat  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai acuan  dalam  perencanaan  instalasi  listrik  system  pendingin. Penelitian  ini  dilakukan    dengan  perhitungan    besaran  daya sistem  pendingin  pada  setiap  ruang,    perhitungan  luas penghantar  dan  pengaman  seta  merencanakan  panel  hubung bagi. Pada kantor PT.Sanggar Sarana Baja beban daya sistem pendingin  sebesar 51.444 watt  yang dibagi  menjadi tiga grup beban.  Grup  I  18.030  wattt.  Grup  II  11.430  watt.  Grup  III 21.984  watt.  Drop  tegangan  dari  panel  utama  ke  panel  beban pendingin sebesar 5.68 volt atau sebesar 1.4 %
Kata  kunci  –  Instalasi  listrik  kantor,  perencanaan  instalasi listrik

## I PENDAHULUAN
Semakin  berkembangnya  sektor  industri  Kalimantan timur, tepatnya di Balikpapan. PT.Sanggar Sarana Baja adalah salah  satu  group  dari  TMT  (Tiara  Marga  Trakindo)  yang bergerak dalam bisnis perencanaan/rekayasa,fabrikasi, perbaikan  dan  pemeliharaan  peralatan  alat  berat  standar pertambangan  dan  memodifikasi.  Dengan  memberikan Pelayanan dan kualitas sistem kerja yang terbaik
PT.  Sanggar  Sarana  Baja  yang  rencananya  akan membangun  gedung  kantor  yang  bertujuan  untuk  menjaga pelayanan  dan  kualits  kerja  yang  terbaik.  Pembangunan gedung  PT.  Sanggar  Sarana  Baja    ini  tidak  lepas  dari kebutuhan sistem pendingin udara.
Perencanaan  instalasi  listrik  sistem  pendingin  ruangan membutuhkan  akurasi  yang  benar  akurat  dan  tepat. Perencanaan ini diperlukan untuk mendapatkan efektifitas
kinerja  dari  jaringan  yang  akan  dirancang  ataupun  untuk mempertimbangkan  fungsi  utama  dari  bangunan  dan memperhitungkan  kemungkinan  adanya  renovasi  pada  masa mendatang.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  merencanakan instalasi  sistem  pendingin  berstandar  PUIL  pada  kantor  PT. Sanggar Sarana Baja Balikpapan.

## II TINJAUAN PUSTAKA
Berikut  beberapa  referensi  yang  berkaitan  dengan  judul penelitian yaitu sebagai berikut:
1. D.Nutosudjono  dan  A.  R.  Machdi  dari  universitas pakuan  bogor  pada  tahun2016  “Studi  Perancangan Instalasi  Listrik  Pada  Gedung  Bertingkat  Onih Bogor”[1]
2. Ikhsan  santoso  dari  universitas  brawijaya  pada  tahun 2014  “Perancangan  Instalasi  Listrik  Pada  Blok  Pasar Modern  dan  Apartemen  Di  Gedung  Kawasan  Pasar Terpadu Blimbing Malang”[2]
3. Dwi  sanggo  pangayudi  dari  universitas  muhamadiyah Surabaya  “Study  Design  Of  Electrical  Building Distribution[3]
Dari  hasil  penelitian-penelitian  terdahulu,  maka  penelian ini bertujuan untuk merencanakan sistem instalasi listrik yang berstandar  PUIL  untuk  kebutuhan  instalasi  listrik  sistem pendingin  yang  optimal  dan  efisien  dari  segi  keamanan  , ekonomis dan perbaikan yang mudah
Instalasi  listrik  adalah  sebuah  sistem  yang  digunakan untuk  menyalurkan  daya  listrik  untuk  memenuhi  kebutuhan manusia  dalam  kehidupannya.  Dalam  system  penyaluran energi  listrik  di  semua  negara,  dibuat  suatu  peraturan  dan standarisasi.  Di  Indonesia  dan  negara-negara  lain  di  dunia, diberlakukan  peraturan  tentang  instalasi  listrik.  Persyaratan umum  instalasi  listrik  di  Indonesia  diselenggarakan  oleh komisi  para  ahli,  komisi  ini  beranggotakan  utusan  dari gabungan industri kelistrikan serta jawatan-jawatan pemerintah,dengan persetujuan komisi besar untuk normalisasi  yang  bertempat  di  belanda.  Pemasangan  instalasi listrik terkait erat dengan peraturan-peraturan yang

## PERENCANAAN INSTALASI LISTRIK SISTEM PENDINGIN PADA KANTOR PT. SANGGAR SARANA BAJA BALIKPAPAN
Arpiansyah 1 , A.Asni.B 2 , Anwar Fattah 3
Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Balikpapan, Jln. Pupuk Raya Gn. Bahagia Balikpapan 76114 INDONESIA
arpiansyah61@gmail.com 1
mendasarinya[7]. Tujuan dari persyaratan-persyaratan tersebut adalah:
1. Melindungi  manusia  terhadap  bahaya  sentuhan  dan kejutan arus listrik
2. Keamanan instalasi beserta peralatan listriknya
3. Menjaga gedung dan isinya dari bahaya kebakaran akibat gangguan listrik
4. Menjaga ketersediaan tenaga listrik yang aman dan Efisien

## C    Penghantar
Penghantar  ialah  suatu  benda  yang  berbentuk  logam ataupun  non  logam  yang  bersifat  konduktor  atau  dapat mengalirkan  arus  listrik  dari  satu  titik  ke  titik  yang  lain.  [2] Ada  dua  macam  penghantar  listrik  yaitu  kabel  dan  kawat. Kabel instalasi biasa digunakan pada instalasi penerangan dan instalasi  tenaga  yang  tidak  terlalu  besar.  Jenis  kabel  yang banyak  digunakan  dalam  instalasi  listrik  gedung  untuk pemasangan tetap ialah NYA dan NYM

## D   Kemampuan Hantar Arus
Untuk  menentukan  luas  penampang  penghantar  yang diperlukan maka, harus ditentukan berdasarkan atas arus yang melewati penghantar tersebut[1]. Arus nominal yang melewati suatu  penghantar  dapat  ditentukan  engan  menggunakan persamaan sebagai berikut:
Untuk arus searah
𝐼 = 𝑃 𝑉 𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒 Untuk arus bolak balik satu phasa:
𝐼 = 𝑝 𝑉 𝑥 𝐶𝑜𝑠𝜑 𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒

## Untuk arus bolak balik tiga phasa
𝐼 = 𝑝
√3𝑥 𝑉 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒 Dimana: I          = Arus nominal (A) P        = Daya aktif (W) V = Tegangan (V)
Cos φ  = Faktor daya
Tabel 1. KHA (Sumber, PUIL 2000 hal 301)[7]
Tabel .2 Kuat Hantar Arus Kabel NYM (sumber PUIL hal
303)[7] Kuat Hantar Arus Kabel NYM Luas Penampang KHA 2.5 mm 2 26 A 4 mm 2 34 A 6 mm 2 44 A 10 mm 2 61A 16 mm 2 81A
E   Susut tegangan ( Drop voltage )
Susut  tegangan  antara  PHB  utama  dan  setiap  beban  tidak boleh  melebihi  5  %  dari  tegangan  di  PHB  utama.Penentuan susut  tegangan  pada  suatu  penghantar  ditentukan  oleh  jenis arusnya yaitu arus searah, arus bolak balik satu fase, dan arus bolah  balik  tiga  fase,  dinyatakan  dalam  persen  (%)  dari tegangan  kerjanya.[8]Untuk  menentukan  susut  tegangan berdasarkan  luas  penampang  kabel  digunakan  persamaan sebagai berikut:
Untuk arus searah dengan penampang minimum ∆ 𝑉 = 2 × 1 × 𝑙 𝐴𝑉𝑜𝑙𝑡
Untuk arus bolak balik satu fase ∆ 𝑉 = 2 × 𝐼 × ( 𝑅𝐿𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋𝐿𝑠𝑖𝑛𝜑 ) Untuk arus bolak balik tiga fase ∆ 𝑉 = √3 × 𝐼 × ( 𝑅𝐿𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋𝐿𝑠𝑖𝑛𝜑 ) Dimana : ΔV     = Rugi tegangan dalam penghantar I         = Kuat arus dalam penghantar l          = panjang penghantar 𝑅𝐿 = Resistans line (Tahanan kabel) 𝑋𝐿 = Reaktans line (Reaktansi kabel
Tabel 3 susut tegangan maksimum (Sumber, PUIL 2000, hal 110)[7] ΛV(%) Penggunaan Jaringan 0.5 Dari jala-jala ke KWH meter 1.5 Dari KWH meter ke rangkaian penerangan 3.0 Dari KWH meter ke motor atau rangkaian daya

## F   Pengaman
Pengaman  adalah  suatu  peralatan  listrik  yang  digunakan untuk  melindungi  pengguna  instalasi  listrik  maupun komponen  instalasi  listrik  dari  kerusakan  atau  bahaya  yang diakibatkan  oleh  gangguan  seperti  arus  beban  lebih  atau  arus hubung singkat[3]. Beberapa komponen pengaman antara lain pengaman  beban  lebih  (seperti  MCB,  MCCB,  NFB), pengaman  arus  hubung  singkat  (seperti  Fuse  atau  sekering), dan pengaman arus bocor (seperti ELCB).
a. Mini Circuit Breaker (MCB)[9]
Pada MCB terdapat dua jenis pengaman yaitu pengaman thermis  yang  mengamankan  arus  beban  lebih  dan pengaman elektromagnetis yang berfungsi untuk mengamankan jika terjadi hubung singkat.MCB Berdasarkan  penggunaan  dan  daerah  kerjanya  ,  MCB mempunyai 5 ciri dan penggunaanya:
1. Ciri  Z  (ratting  dan  braking  capacity  kecil). Digunakan untuk
pengaman rangkaian semikonduktor dan trafo-trafo tegangan yang peka 2. Ciri  K  (ratting  breaking  capacity  kecil).  Untuk pengaman alat-alat rumah tangga
3. Ciri  G  ,  tipe  C  (ratting  besar).  Untuk  pengaman motor, tipe ini akan trip ketika arus beban lebih besar lima sampai sepuluh kali arus nominal MCB
b. Molded  Case  Circuit  Breaker (MCCB)  atau No  Fuse Breaker (NFB)[9]
MCCB  merupakan  gawai  pengaman  yang  memiliki fungsi  sama  seperti  MCB  yaitu  memutus  saat  terjadi gangguan beban lebih atau hubung singkat.
c. Fuse atau Sekering[9] Sekering  adalah  pengaman  yang  bekerja  dengan memutus suatu penghantar saat terjadi gangguan hubung singkat.
d. Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB)[2]
ELCB merupakan sakelar yang bekerja berdasarkan arus bocor  yang  dirasakan  dengan  memutuskan  rangkaian dari  sumber.Arus  jatuh  nominal  (If)  dari  sakelar merupakan  arus  differensial  terkecil  yang  dapat menyebabkan  sakelar  ini  bekerja.  Dengan  syarat tegangan sentuh yang ditanahkan tidak boleh melebihi 50 Volt  ke  tanah  dan  syarat  untuk  tahanan  dari  lingkaran arus pentanahannya (Ra) sebesar

## Ra  ≤ 50 𝐼𝑓 𝑉𝑜𝑙𝑡

## G  Perlengkapan Hubung Bagi
Panel  hubung  bagi  adalah  peralatan  yang  berfungsi menerima  energi  listrik dari  PLN  dan  selanjutnya mendistribusikan  sekaligus  mengontrol  penyaluran  energi listrik tersebut, melalui sirkit panel utama dan cabang ke PHB atau  langsung  melalui  sirkit  akhir  ke  beban  yang  berupa beberapa  titik  lampu  dan  melalui  kontak-kontak  ke  peralatan pemanfaatan  listrik  yang  berada  di  dalam  ruangan.  Panel hubung  bagi/papan  hubung  bagi/panel  berbentuk  lemari (cubicle) yang dapat dibedakan sebagai: [9]
1. Panel utama/MDP : MainDistribution Panel
2. Panel cabang/ SDP : Sub distribution Panel
3. Panel Beban/SSDP : Sub-subDistribution Panel
Untuk  PHB  sistem  Tegangan  rendah,  hantaran  utamanya merupakan  kabel  feeder  dan  biasanya  menggunakan NYFGBY

## H   Pentanahan
Pembumian  /  pentanahan  adalah  hubungan  listrik  yang sengaja  dilakukan  dari  beberapa  bagian  instalasi  listrik kesistem  pentanahan.  Penghantar  tanpa  isolasi  yang  ditanam didalam  tanah  dianggap  sebagai  bagian  dari  elektroda pentanahan  dan  harus  memenuhi  ketentuan  PUIL  2000. Bagian-bagian  dari  peralatan  listrik  harus  ditanahkan,  untuk membatasi tegangan sentuh, yaitu tegangan yang timbul pada bagian  peralatan  selama  terjadi  gangguan  1  fasa  ke  tanah, sehingga  menghindari  bahaya  terhadap  manusia.  Dan  pada pentanahan body  system bertujuan  untuk  memperkecil terjadinya tegangan sentuh dan atau tegangan langkah.[6]

## I    Penggunaan Sistem Pendingin
Pada  pengunaan  sistem  pengkondisian  tata  udara  untuk banguan  gedung,  kantor  dan  rumah  tinggal  menggunakan  3 type AC[5], yaitu:
1. Split wall system
Pada  AC  jenis  Split  komponen  AC  dibagi  menjadi  dua unit  yaitu  unit      indoor  yang  terdiri  dari  filter  udara, evaporator  dan  evaporator blower,  ekspansion  valve  dan controll  unit,  serta  unit  outdoor  yang  terdiri  dari kompresor,  kondenser,  kondenser  blower  dan  refrigeran filter. Selanjutnya antara unit indoor dengan unit outdoor dihubungkan dengan 2 buah saluran refrigeran, satu buah untuk menghubungkan evaporator dengan kompresor dan satu buah untuk menghubungkan refrigeran filter dengan ekspansion valve serta kabel power untuk memasok arus listrik untuk kompresor dan kondenser blower.
2. Standing floor
AC Standing Floor adalah AC yang unit Indoonya berdiri dan  mudah  dipindahkan. Karena  kepraktisannya  ini,  AC ini  sering  digunakan  dalam  acara-acara  seperti  acara ulang  tahun,  perkawinan,  hajatan  dan  acara  lainnya. AC ini  bisa  dioperasikan  dengan  remote  control.  AC  ini mempunyai bagian Indoor dan bagian Outdoor. Kapasitas AC ini mulai dari 2pk - 5pk
3. Cassette System
Jenis  AC  Cassette  ini,  indoornya  menempel  di plafon.jenis  AC  Cassette  dengan  berbagai ukuran  mulai dari  1.5pk  sampai  dengan  6pk.  Cara  pemasangan  ac  ini memerlukan  keahlian  khusus  dan  tenaga  extra,  tidak seperti memasang  ac  rumah  atau  ac  split,  yang  bisa dipasang sendirian

## III  METODE PENELITIAN

## A  Waktu dan Tempat Penelitian
Waktu  dan  tempat  penelitian  di  lakukan  pada  bulan  april 2018  di  PT.SSB  Balikpapan,  Objek  yang  di  teliti  pada  saat penelitian  adalah  menanalisa  perencangan  beban  pendingin pada gedung di PT.SSB

## B  Diagram Penelitian

## Gambar 1. Flow diagram penelitian

## C   Langkah-langkah Penelitian
1. Studi Literature
Pencarian  referensi-referensi  dari  teori  yang  bersangkutan dengan  judul,  masalah  penelitian,  tujuan  penelitian,  dan
metode. Teori-teori yang dibahas didapatkan mulai dari buku, jurnal maupun dari sumber-sumber lain yang relavan. 2. Kunjungan Lapangan
Dengan survrei langsung ke lapangan agar dapat di ketahui kondisi  riil  dilapangan  sehingga  dapat  diperoleh  gambaran sebagai  pertimbangan  dalam  perencanaan  instalasi  listrik sistem pendingin 3. Pengumpulan Data
Dari pengumpulan data yang diperoleh dari kunjungan lapangan. Data-data yang diperoleh:
a. Data As will drawing gedung
b. Data kapasitas AC pada  ruangan
c. Data nama ruang dan fungsinya
4. Perencanaan Melakukan  perencanaan  dengan  memperhitungkan  data yang  diperoleh  dari  kunjungan  lapanagan.  Langkah-langkah perancangan meliputi:
a. Menghitung besaran beban daya sistem pendingin
b. Menentukan ukuran luas penghantar  (kabel)
c. Menetukan besaran pengaman MCCB dan MCB
d. Mengitung  drop  tegangan  pada  PHB  utama  ke  panel Beban
e. Mendesain panel hubung bagi (PHB)
f. Mendesain one line diagram instalasi listrik

## IV.  PEMBAHASAN

## A   Deskripsi Data Beban
Pada kantor PT. Sanggar Sarana Baja Balikpapan terdapat 31  unit  AC  yang  digunakan.  Penggunaan  AC  dapat  dilihat pada tabel 4.1
Tabel 4  Data kapasitas AC No Sistem AC Daya (watt) Voltage(Volt) Jumlah 1 Ceesete system 3 PK 2.530 380 6 Unit 2 Split system 2 PK 1.832 220 12 Unit 3 Split System 1 PK 815 220 6 Unit 4 Split System 1.5 PK 1.090 220 6 Unit 5 Standing Floor 3 Pk 2.850 380 1 Unit
Pada  tabel  4.1  terdapat  31  Unit  AC  yang  digunakan  pada kantor  PT.SSB  Balikpapan  yang  terdiri  dari  ceseete  system 3PK 6 unit, spilt system 2PK 12 unit, split system 1PK 6 unit, Split system ½ PK 6 uit dan standing floor 3PK 1 unit.
Mulai
Studi literatur
Kunjungan lapangan
Pengumpulan data Perencanaan Selesai Kesimpulan Ya Tidak

## B   Pembagian Daya Beban
Pada  perencanaan  ini  diperlukan  pembagian  beban  grup yang bertujuan untuk:
1. Menjaga agar seluruh instalasi bagunan tidak mengalami padam total ketika terjadi gangguan internal
2. Memisahkan atau mengelomopakkan beban berdasarkan jenis beban
3. Memudahkaan pengontrolan dan pemeliharaan instalasi
4. Meneyeimbangkan beban antara fasa R, fasa S dan fasa T pada tegangan 380 Volt.
Dari  tujuan  pembagian  beban  grup  maka  perencannan  ini membagi  beban  menjadi  tiga  beban  grup.  Pembagian  beban grup dapat dilihat pada tabel 4.2, tabel 4.3 dan tabel 4.4.
Tabel 5  Pembagian daya beban grup I (3 phasa 380 volt)
No Nama Ruangan Fasa R (Watt) Fasa S(Watt) Fasa T(Watt) 1 Main Office 4216 4216 4216 2 Loby 950 950 950 3 Ruang Tamu 844 844 844 Total Daya Beban 6.030 6.030 6.030 18.030
Pada  tabel  5  pembagian  beban  grup  I  terdiri  dari  beban Fasa R 6.030 watt, beban Fasa S 6.030 watt dan fasa T 6.030 watt dengan total daya sebesar 18.030 watt.
Tabel 6 Pembagian daya beban grup II (1 phasa 220 volt) N
o Nama Ruang an Fasa R (Watt) Nama Ruang an Fasa S (Watt) Nama Ruangan Fasa T(Watt) 1  Ruang Trainin g II 815 Server 815 Ruang Tunggu I 815 2  Musho lla 815 Server 815 Ruang Tunggu II 815 3 Staf I 1.090 Staf II 1.090 Staf III 1.090 4 HRD 1.090 HSE 1.090 SPV 1.090 Total Daya Beban 3.810 3.810 3.810 11.430
Pada  tabel  6  Pembagian  grup  II  terdiri  dari  beban  daya Fasa  R  sebesar  3.810  watt,  beban  Fasa  S  sebesar  3.810  watt dan beban fasa T sebesar 3.810 watt dengan total daya sebesar 11.430 watt
Tabel 7  Pembagian daya beban grup III ( 1 phasa 220 volt)
N o Fasa R Fasa R Fasa R Ruang an Daya( Watt) Ruanga n Daya( Watt) Ruang an Daya( Watt) 1  R.Trai ning I 1.832 R.meeti ng I 1.832 R.mee ting II 1.832 2  R.Trai ning I 1.832 R.meeti ng I 1.832 R.mee ting II 1.832 3  R.Trai ning II 1.832 Direktu r 1.832 GA 1.832 4  Musho lla 1.832 Wk.Dir ektur 1.832 Purcha sing 1.832 T total Daya 7.324 7.324 7.324 21.984
Pada table 7 Pembagian grup III terdiri dari beban Fasa R 7.328 watt, Fasa S 7.328 watt dan Fasa T 7.328 Watt dengan total daya beban sebesar 21.984 watt.

## C   Perhitungan Luas Penghantar
Untuk  menentukan luas penghantar pada beban pendingin dari data diperoleh Pada ruang main office menggunakan AC tipe  ceseete  system  3PK  380 volt  5  unit  dengan  daya  perunit 2530 watt
𝐼𝑛 = 𝑃 √3𝑥 𝑉 𝑥 𝐶𝑜𝑠𝜑 = 𝑃 √3𝑥 𝑉 𝐼𝑛 = 2.530 √3𝑥 𝑉 = 3.9 A
KHA 1.25 x 3.9 = 4.8 A
Sesuai  dengan  standar  PUIL  pada  tabel  2.2  jenis  kabel yang  digunakan  berselebung  PVC.  Maka  perencanaan  ini menggunakan  kabel  NYM    4  x  4  mm 2 agar  tidak  merubah ukuran penghantar jika pergantian beban daya AC yang lebih besar.
. Untuk  mentukan  penghantar  dari  panel  utama  (PHB utama)  ke  panel  beban  system  pendingin  (SSDP).  Dari  data diperoleh:
KHA =  KHA grup 1 =  34.2 +  KHA grup II =  64.25 +  KHA Grup III = 82.4
KHA TOTAL = 180 A Sesuai  dengan  standar  PUIL  pada  tabel  2.1  KHA  maka penghantar  yang  digunakan  yaitu  kabel  NYFGBY  5  x  35 mm 2 .

## D  Perhitungan Besaran Kapasitas Pengaman (MCCB dan MCB)
Pengguunaan  pengaman  (MCB/MCCB)  pada  suatu instalasi listrik sangat diperlukan, mengingat keselamatan juga keamanan  penguna  listrik.  Besarnya  nilai  pengaman  yang digunakan tergantung pada besar arus yang mengalir.
Untuk  kapasitas  pengaman  MCCB  utama  pada  panel SSDP. Dari data diperoleh total daya beban 51.444 Watt
𝐼𝑛 = 𝑃
√3𝑥 𝑉 𝑥 𝐶𝑜𝑠𝜑 = 𝑃 √3𝑥 𝑉 𝐼𝑛 = 51.444 √3𝑥 𝑉 = 78.25 A
Dari  hasil  perhitungan  diproleh  besaran  daya  kapasitas pengaman  sebesar    78.25  A.  Besaran  MCCB  yang  tersedia dipasaran  80  A    dan  100  A  maka  dalam  perencanaan  ini menggguankan  MCCB  sebesara  100  A  agar  bila  ada penambahan beban pendingin tidak perlu mengganti MCCB.
Untuk kapasitas pengaman MCB pada ceseete system 3PK 380 Volt Dari data diperoleh daya beban 2.530 watt
𝐼𝑛 =
𝑃 √3𝑥 𝑉 𝑥 𝐶𝑜𝑠𝜑 = 𝑃 √3𝑥 𝑉 𝐼𝑛 = 2.530 √3𝑥 𝑉 = 3.9 A
Dari  hasil  perhitungan  diproleh  besaran  daya  kapsitas pengaman  sebesar  3.9  A.  Besaran  MCB  yang  tersedia dipasaran  4  A  dan  6  A  maka  dalam  perencanaan  ini menggguankan  MCB  sebesar  6  A  dengan  tipe  C  (  khusus beban motor)
Untuk  kapsitas  pengaman  MCB  pada  system  split  2PK 220 Volt. Dari data diperoleh daya beban 1.832 watt
𝐼𝑛 = 𝑃 𝑉 𝑥 𝐶𝑜𝑠𝜑 = 𝑃 𝑉
𝐼𝑛 = 1.832

## 220 𝑣𝑜𝑙𝑡 8.3 A
Dari  hasil  perhitungan  diproleh  besaran  daya  kapsitas pengaman  sebesar  8.3  A.  Besaran  MCB  yang  tersedia dipasaran  10  A  maka  dalam  perencanaan  ini  menggguankan MCB sebesar 10 A dengan tipe C ( khusus beban motor)
Dengan  perhitungan  yang  sama  untuk  menentukan  besaran pengaman MCB didapat hasil pada table 8
Tabel 8  Kapasitas pengaman MCB dan  ukuran jenis penghantar (kabel)
Pada  tabel  8  Hasil  dari  perhitungan  besaran  kapasitas pengaman MCB, perhitungan luas penghantar dan  jenis kabel yang  digunakan  pada  perncanaan  instalasi  listrik  system pendingin pada kantor PT. SSB Balikpapan

## E   Perhitungan Susut Tegangan
Berdasarkan  PUIL  2000  pasal  4.2.3  menyatakan  bahwa susut  tegangan  pada  panel  utama    ke  panel  sub-sub  bagian tidak  boleh  lebih  dari  5%.  Pada  perhitungan  susut  tegangan berdasarkan persamaan Pada panel utama ke panel SSDP dengan asumsi Dimana:
Beban = 51.444 Panjang kabel = 100 m Jenis kabel   = NYFGBY 5 x 35 mm 2 . ∆ 𝑉 = √3 × 𝐼 × l ( 𝑅𝐿𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋𝐿𝑠𝑖𝑛𝜑 ) ∆ 𝑉 = 1.73 x 180 x 0.1  (0.514 x 0.8 + 0.097 x 0.6) ∆ 𝑉 =12.11 x 0.411 x 0.0582 =5.68 Volt
∆𝑉 (%) = ∆𝑉 𝑉 𝑥 100% ∆𝑉 (%) = 5.68 380 𝑥 100%
∆ 𝑉 = 1.4 %
Susut tegangan dari panel utama ke panel SSDP sebesar 1.4 %

## V  KESIMPULAN
Dari  hasil  perencanaan  dan  perhitungan  instalasi  listrik system  pendingin  pada  kantror  PT.  Sanggar  Sarana  Baja Balikpapan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Hasil  perhitungan  total  beban  daya  system  pendingin didapat  beban  daya  total  sebesar  51.444  watt,  dengan pembagian tiga beban grup
a. Beban  Total  Grup  I  sebesar  18.030  watt  terdiri  dari beban  daya  pendingin  lima  unit  AC  cesstete  system 3PK  dan  satu  AC  standing  floor  3PK.  Dengan  jenis kabel  yang digunakan berselubung PVC NYM 4 x  4 mm 2 dengan besaran pengaman 6A/3phasa tipe C b. Beban  Total  Grup  II  sebesar  11.430  watt  terdiri  dari beban  daya  pendingin  6  unit  AC  split  1.5PK  dan  6 unit  split  1PK    dengan  jenis  kabel  yang  digunakan berselubung  PVC  NYM  3  x  4  mm 2 dengan  besaran pengaman MCB 6A/1phasa tipe C c. Beban  Total  Grup  III    sebesar  21.984  watt.  Terdiri dari 12 unit AC split system 2PK dengan jenis kabel yang  digunakan  berselubung  PVC  NYM  3  x  4  mm 2 dengan besaran pengaman MCB 10A/1phasa tipe C
2. Perencanaan  PHB  dengan  panel  SSDP  : Sub-sub Distribution  Panel yang  dikhususkan  beban  pendingin dengan  kontruksi  PHB  terbuka  dalam  ruangan.  MCCB utama  pada  panel  SSDP  sebesar  100  A.  Dengan  jenis penghantar NYFGBY 5 x 35 mm 2 .
3. Drop  tegangan  dari  panel  utama  ke  panel  SSDP  sebesar
1.4 %. Peraturan PUIL drop tegangan dari PHB utama ke PHB beban besaran maksimal drop tegangan sebesar 5%, maka drop tegangan pada perancanaan ini sudah standard PUIL

## REFERENSI
[1] D.  Notosudjono  and  A.  R.  Machdi,  “PADA
GEDUNG BERTINGKAT ONIH BOGOR Oleh,” pp. 1–12.
[2] I.  Santoso,  “Perancangan  Instalasi  Listrik  Pada  Blok Pasar  Modern  Dan  Apartemen  Di  Gedung  Kawasan Pasar  Terpadu  Blimbing  Malang,” Jur.  Tek.  elektro , 2014.
[3] D.  S.  Panggayudi,  F.  T.-  Teknik,  E.  Universitas,  and M.  Surabaya,  “Study  design  of  electrical  building distribution,” pp. 54–60, 2000.
[4] D.  Notosudjono,  “Analisa  kebutuhan  daya  listrik  di gedung  perkuliahan  10  lantai  universitas  pakuan bogor.”
[5] K.  Cop,  “Perencanaan  Unit  Mesin  Pendingin  Untuk Kebutuhan,” vol. 1, no. 1, pp. 1–10, 2015.
[6] R.  Ariesta et  al. ,  “Studi  Analisis  Sistem  Pentanahan Eksternal  Pada  Gedung  Unit  Pelaksana  Teknis Teknologi  Informasi  Dan  Komunikasi  Universitas Lampung,” Stud.  Anal.  Sist.  Pentanahan  Eksternal Pada  Gedung  Unit  Pelaksana  Tek.  Teknol.  Inf.  Dan Komun. Univ. Lampung , pp. 1–5.
[7] S.  Bartien,  “Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik 2000,” DirJen  Ketenagalistrikan ,  vol.  2000,  no.  Puil,
pp. 1–133, 2000.
[8] R.  Dengan  and  P.  Pemasangan,  “ANALISIS PERHITUNGAN LOSSES PADA JARINGAN TEGANGAN  RENDAH  DENGAN  PERBAIKAN PEMASANGAN KAPASITOR Ratih Novalina Putri, Hari Putranto,” pp. 23–28.
[9] A. Dharma, N. Gunantara, M. Amir, and N. Pramaita, “Perencanaan  instalasi  kelistrikan  gedung  pasangan tetap  di  bale  banjar  peken  desa  pakraman  sangsit kecamatan  sawan  kabupaten  buleleng,”  vol.  15,  pp. 248–254, 2016.