## Jurnal Ilmiah Widya Teknik

## SISTEM PENGENDALIAN ALIRAN LISTRIK DALAM RUANGAN MELALUI JARINGAN INTRANET DALAM RANGKA PENGHEMATAN ENERGI
Vincentius Christian Bintang P 1* , Peter Rhatodirdjo Angka 2 , Albert Gunadhi 3 , Diana Lestariningsih 4) , Rasional Sitepu 5) , AFL Tobing 6) Teknik Elektro, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Indonesia bintangvincent@gmail.com

## ABSTRAK
Salah satu isu global saat ini adalah krisis energi, terutama energi yang paling banyak digunakan salah satunya adalah energi listrik. Menurut kajian PT PLN pertumbuhan beban listrik di pulau Jawa adalah 9 persen tiap tahunnya,  potensi krisis listrik terjadi karena pesatnya pertumbuhan aktivitas perekonomian di pulau Jawa . Hal ini berimbas pada meningkatnya energi listrik. Namun demikian cadangan bahan bakar sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbarui semakin menipis tiap tahunnya, oleh karena itu penggunaan energi listrik harus tepat guna dan efesien.
Sasaran dari penelitian ini adalah instansi Universitas Widya Mandala Surabaya, yaitu pada infrastruktur kelistrikannya. Salah satu upaya penghematan ialah dengan cara mengurangi penggunaan alat-alat listrik di kelas-kelas. Pada penelitian  ini beban listrik berupa lampu, LCD proyektor dan AC (Air Conditioner) pada ruang kelas.
Sistem bekerja dengan menggunakan rangkaian breaker berupa Solid State Relay. Jadwal penggunaan ruangan dibuat di dalam database.  Mikrokontroler diberi pewaktu Real Time Clock (RTC) yang disinkronkan dengan jam server. Browser akan menampilkan kondisi kelas yang dipakai menyala atau tidak ditandai dengan deteksi sensor arus pada tiap phasenya dan jadwal aliran listrik kelas.
Hasil didapat adalah sistem mampu mematikan dan menyalakan aliran listrik sesuai program sehingga menghemat energi dengan mengurangi penggunaan listrik yang tidak diperlukan.
Kata kunci : efesiensi energi listrik, intranet, mikrokontroler, Solid State Relay , RTC.

## I. Pendahuluan
Salah satu biaya operasional suatu gedung adalah biaya penggunaan listrik. Seperti rumah dan kantor untuk memenuhi  kebutuhan  listrik  seperti  penerangan  dan  alat-alat  elektronika  dibutuhkan  daya  listrik  dari  PLN. Semakin besar gedung semakin banyak keperluan dayanya sehingga biaya listrik juga tinggi.
Masalah yang sering terjadi apabila penggunaan daya listrik yang tidak tepat guna yaitu tidak pada tempat atau waktu diperlukannya. Contoh paling sederhana adalah lupa mematikan lampu penerangan atau air conditioner (AC) setelah meninggalkan ruangan. Contoh lainnya adalah menyalakan AC dengan suhu dan jumlah unit yang melebihi kapasitas tidak sebanding dengan jumlah orang di dalam ruangan.
Penelitian ini bertujuan untuk membatasi penggunaan listrik ruangan secara tepat guna dan efesien. Sistem yang dibangun merupakan sistem otomasi kelistrikan rumah ( home electricity automation ) yang banyak digunakan. Beberapa metode yang digunakan seperti menggunakan perangkat telepon pintar ( smartphone ) atau komputer (PC). Media perantara juga bermacam-macam baik secara kabel maupun nirkabel (wireless) seperti menggunakan kabel data, paket radio dan jaringan komputer. Pada Penelitian ini menggunakan jaringan intranet atau LAN(Local Area Network).

## II. Metode Penelitian
Metode penelitian terdiri dari: Studi literatur, perancangan perangkat keras dan lunak dan pengukuran serta pengujian sistem. Keseluruhan sistem dapat digambarkan sebagai diagram blok seperti gambar 1. Jaringan LAN dengan Topologi star digunakan untuk membangun jaringan antar workstation.
Gambar 1 . Diagram Blok Keseluruhan Sistem.
Pada subsistem gambar 2, tiap ruangan terdapat 3 aliran (fase) listrik yang dikendalikan yaitu:
 fase AC.
 fase Lampu.
 faseKontak.
Gambar 2 . Diagram blok Subsistem.
Aliran  listrik  tiap  fase  dikendalikan  dengan Solid State Relay (SSR)  yang  berfungsi  sebagai  penghubung  atau pemutus aliran.Tiap SSR dikendalikan melalui pin dari mikrokontroler.Waktu pemakaian listrik dari terhubung hingga pemutusan diatur oleh jadwal yang disimpan pada Database komputer server dan dicocokan dengan jam Real Time Clock (RTC).  Komputer Client atau workstation berfungsi  untuk  menampilkan  atau  menyunting Database jadwal dari atau mengendalikan SSR secara manual.
II.1 Perancangan Perangkat Keras
Bentuk rancangan alat yang akan dibuat seperti     pada Gambar 3. Dalam pelaksanaannya akan dibuat 2 buah yang masing- masing digunakan untuk mengontrol tiap ruang.
Gambar 3 . Desain Kotak Alat

## II.1.1 Perancangan Koneksi I/O
Pada  subbab  ini  membahas  tentang  perancangan  perangkat  keras  pada  bagian  koneksi  I/O  pada mikrokontroler. Koneksi dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4 . Koneksi mikrokontroler dan I/O
Pada Tabel 1 menunjukan koneksi antara mikrokontroler dengan I/O
Tabel 1. Koneksi I/O mikrokontroler No Pin Atmega 328  Pin Arduino Koneksi ke 1 PD5 Digital 5 SSR 1 2 PD6 Digital 6 SSR 2 3 PD7 Digital 7 SSR 3 4 PC4 Analog 4 SDA RTC 5 PC5 Analog 5 SCL RTC 6 PB2 Digital 10 SS Ethernet 7 PB3 Digital 11 MOSI Ethernet 8 PB4 Digital 12 MISO Ethernet 9 PB5 Digital 13 SCK Ethernet

## II.1.2 SSR
Karakteristik dari SSR yang perlu diperhatikan adalah jumlah fase, rating ampere serta tegangan operasi. SSR yang digunakan adalah Nux Hanyoung model HSR 2D/2A  Pada Tabel 2 menunjukan spesifikasi SSR tipe HSR 2D/2A pada tipe input DC( Direct Current ) yang digunakan pada penelitian ini .
Tabel 2. Spesifikasi SSR-2D/2A Model HSR-2D102Z  HSR-2D202Z  HSR-2D302Z Output Rating Load Voltage 100-240 V a.c Peak Voltage 600V Rated Voltage Current 10 A 20 A 40 A Leakage Current 15mA One State Voltage Drop 1.3 V 1.6V 1.8V Input Operating Voltage Range 4-32 V d.c Input Current 10 mA ( + 3) Response Time < 1ms Storage Temperature -30 – 90 ° C
II.2 Perancangan Perangkat Lunak
Pada Penelitian ini terdiri dari 2 bagian yaitu: pada bagian masing-masing mikrokontroler dan bagian web.

## II.2.1 Pemrograman Mikrokontroler
Bagian pemrograman mikrokontroler menggunakan bahasa C dengan menggunakan IDE Arduino. Program dibagi menjadi beberapa bagian utama yaitu:
1) Mengatur waktu RTC dengan Jam komputer
2) Mengatur  komunikasi  jaringan  dengan  komputer server maupun client melalui  ethernet.Pengaturan berupa : MAC, IP, Gateway dan Subnet.
3) Mengontrol nyala atau mati SSR sesuai dengan data serial yang diterima (tabel 3).
4) Membaca waktu dari RTC untuk di bandingkan dengan database jadwal.
Tabel 3.perintah karakter serial
No Perintah char Keterangan 1 A1 Sambung jalur AC 2 A0 Putus jalur AC 3 L1 Sambung jalur lampu 4 L0 Putus jalur lampu 5 C1 Sambung Jalur kontak 6 C0 Putus Jalur kontak 7 ON Sambung semua jalur 8 OF Putus semua jalur
Setting parameter jaringan tiap subsistem dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Konfigurasi Jaringan Parameter  Subsistem 1 Subsistem II Subsistem III Ruang D101 D102 D103 IP 192.168.10.21 192.168.10.22 192.168.10.23 Netmask 255.255.254.0 Gateway 192.168.11.1
Gambar  5  merupakan  diagram  alir  pemrosesan  pada  mikrokontroler.  Saat  alat  dihidupkan  maka mikrokontroler akan melakukan inisialisasi berupa: penambahan library , deklarasi pin I/O, deklarasi pengaturan ethernet, membaca waktu dari RTC dan pengaturan baud rate untuk komunikasi serial.
Gambar 5 . Diagram Alir Proses Mikrokontroler Mikrokontroler akan menunggu inputan dari serial yang diberi melalui komputer client melalui ethernet shield berupa kode ASCII. Kemudian mikrokontroler akan melaksanakan perintah sesuai tabel 3.
II.2.2 Pemrograman Web server
Web  server  berfungsi  untuk  menanggapi  permintaan  dari  client  dan  meneruskannya  ke  mikrokontroler. Perancangan dibagi menjadi 3 yaitu:
1) Tampilan Web menggunakan HTML dan CSS.
2) Bagian Database dan server menggunakan PHP, Javascript dan MySQL
Pemrograman menggunakan IDE Dreamweaver. Semua  file disimpan pada host server bagong.eng.wima.ac.id pada Pusat Data dan Informasi.

## II.2.3 Tampilan Web
Tampilan Web berupa antar muka antara user dengan client yang ditunjukkan melalui browser .Tampilan web terdiri dari beberapa halaman. Pada Gambar 6 menunjukan tampilan mock up web halaman index..
Gambar 6. Mock Up Halaman Index
Gambar 7 menunjukkan state diagram yang menggambarkan perpindahan halaman web . Saat pertama mengakses  bagong.eng.wima.ac.id/skripsi/11004/.  Maka  halaman  depan  akan  ditampilkan.  Untuk  mengakses halaman admin maka user diharuskan untuk memasukkan username dan password pada halaman login.
Gambar 7. State Diagram Halaman Web

## II.2.4 Pengaturan Real Time Clock (RTC)
Real Time Clock (RTC) digunakan sebagai pewaktu eksternal pada mikrokontroler yang menggunakan backup baterai sehingga jam RTC akan tetap walaupun mikrokontroler di reset. IC RTC yang digunakan adalah DS1307  dan library progam  yang  digunakan  adalah  DS1307RTC.h,time.h  dan  wire.h.  Library  DS1307RTC.h digunakan bersama dengan time.h untuk mengakses dan mengatur penggunaan RTC DS1307 sedangkan library wire.h digunakan untuk mengakses penggunaan I2C(Inter-Integrated Circuit).
RTC dihubungkan pada mikrokontroler menggunakan protokol komunikasi I2C berupa SDA (Serial Data) pada pin analog 4  dan SCL (serial Clock) pada pin 5 analog. Pertama waktu berupa jam dan tanggal pada RTC disinkronkan dengan waktu komputer menggunakan program setTime. Program terdiri dari 2 fungsi yaitu getTime dan getDate.

## II.2.5 Pembagian Jadwal
Pembagian waktu saat SSR menyala dan mati dapat dilihat pada tabel 5. Jadwal terdiri dari 5 hari kerja (Senin-Jumat). Tiap harinya terdapat 5 slot waktu, tiap slot berdurasi 100 menit atau setara dengan 2 sks (2 x 50 menit). Jarak tiap slot jam ke jam berikutnya adalah 10 menit. Variabel berupa matriks. Id [xx] berfungsi sebagai enable apabila pada slot itu ruangan akan dipakai. Sehingga apabila pada hari senin jam pertama ada kegiatan maka id 11 harus di set 1 sehingga ketiga SSR pada ruangan
tersebut akan menyala dan listrik dalam  ruangan dapat digunakan dari jam 07:00:00 kemudian mati pada jam 08:40:00. Untuk pelajaran 1 sks dan 3 sks akan dibulatkan menjadi 2 dan 4 sks. Apabila semua Id di enable maka listrik  dapat  digunakan  selama  total  :  100  menit  x  6  slot  =600  menit  =  10  Jam  tiap  harinya  dan  50  jam  tiap minggunya.
Tabel 5. Pembagian Jadwal
Jam ke - Slot waktu Hari Jam Nyala Jam Mati Senin  Selasa  Rabu  Kamis  Jumat 1 07:00:00  08:40:00  Id 11  Id 21 Id 31  Id 41 Id 51 2 08:50:00  10:30:00  Id 12  Id 22 Id 32  Id 42 Id 52 3 10:40:00  12:20:00  Id 13  Id 23 Id 33  Id 43 Id 53 4 13:00:00 14:40:00 Id 14 Id 24 Id 34 Id 44 Id 54 5 14:50:00  16:30:00  Id 15  Id 25 Id 35  Id 45 Id 55 6 16:40:00  18:20:00  Id 16  Id 26 Id 36  Id 46 Id 56
III. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pengujian  dan  pengukuran  sistem  yang  dibuat  terdiri  dari  :  penguuran  &  pengujian ethernet shield, pengiriman data dari client ke mikro, pengukuran parameter daya untuk masing-masing beban dan pengukuran konsumsi daya untuk beban lampu. Alat-alat yang digunakan dalam pengukuran dan pengujian dapat dilihat pada tabel 6. :
Tabel 6 . Alat Ukur yang Digunakan no Nama Merk Jumlah 1 Multimeter Digital Sanwa CD800a 2 Sanwa CD771 1 2 Power Analyzer Lutron DW 6091 1 3 Clamp Meter Sanwa DCM60L 1 4 Command prompt Windows 7 1 5 Serial Monitor Arduino IDE 1 6 Browser Google Chrome 1

## III.1 Pengukuran dan Pengujian Koneksi Ethernet Shield
Pengujian Ethernet shield digunakan untuk mengetahui quality of service berupa lattency dan packet loss antara mikro terhadap jaringan. Langkah-langkah pengujian dilakukan dengan menghubungkan ethernet shield dengan board mikro uno yang berisi kode program subsistem I.ino seperti pada Gambar 8. Kemudian Ethernet shield dihubungkan ke jaringan Widya Mandala melalui switch dengan perantara kabel LAN. Untuk  mengetahui ethernet shield sudah  terhubung  dengan  jaringan  widya  mandala  dilakukan menggunakan Command Prompt dengan  perintah  - ping {ip mikro} dari  komputer client yang  juga  terhubung dengan jaringan menggunakan Wi-Fi . Pada penelitian ini sistem yang dibangun terdiri dari 3 ip. Masing-masing ip mengacu pada tabel 4.
Gambar 8 . Pengujian Koneksi Mikrokontroler dengan Jaringan
2
Gambar 9 . Cmd Hasil Pengujian Koneksi Mikrokontroler
Gambar  9  merupakan  hasil  pengujian  koneksi  mikrokotroler  antara  komputer client dengan    sistem ruangan menggunakan command prompt . Dari gambar di atas didapat tabel di bawah ini:
Tabel 7 . Pengujian Ping Mikrokontroler Ip mikro Latency minimum Latency maksimum Latency Rata-rata Persentase Keberhasilan 192.168.10.21 1ms 15ms 5ms 100% 192.168.10.22 1ms 7ms 3ms 100% 192.168.10.23 1ms 23ms 8ms 100%
Pengujian koneksi antara client dengan sistem ruangan dapat disimpulkan berhasil karena tidak terjadi Request timed out dan latency   bernilai kecil yang dapat dilihat pada tabel 7. Nilai latency maksimum yang berbeda disebabkan perbedaan kondisi lalu lintas jaringan.

## III.2 Pengukuran dan Pengujian Pengiriman Data dari client ke mikro
Pengukuran dan pengujian dengan menggunakan komputer client yang terhubung jaringan seperti pada Gambar10.  UKWMSnet  dan  mengakses browser bagong.eng.wima.ac.id/skripsi/11004/Smint/index.php.  pada bagian tombol manual terdapat 3 bagian ruang: D101,D102,D103. Tiap bagian ruang memiliki 8 tombol untuk menyalakan dan mematikan phase: AC, Kontak, Lampu dan semua beban.
Gambar 10 . Metode Pengujian Pengiriman Data
Parameter yang diukur adalah tegangan input SSR, arus input SSR dan arus beban menggunakan alat multimeter Sanwa CD800a dan Sanwa CD771 untuk pengukuran Lampu dan kontak. Pengukuran arus AC ( air conditioner) clampmeter Sanwa  DCM60L .  Parameter  pengujian  adalah  kondisi  beban  sama  dengan  tombol manual yang ditekan. Pengujian dilakukan sebanyak 15 kali pada 2 kondisi untuk beban lampu dan AC serta 10 kali  pada 3 kondisi untuk beban kontak.   Di tabel bawah menunjukan ringkasan pengujian dan hasil rata-rata pengukuran masing-masing beban: Lampu Tabel 8, Kontak Tabel 9, AC Tabel 10.
Tabel 8 . Pengukuran dan Pengujian SSR Lampu Kondisi Hasil Rata-rata SSR Lampu Uji coba  % keberhasilan Tegangan SSR (V) Arus in SSR (mA) Arus Beban (mA) Nyala Nyala 15 100% 4,529 7,505 56,133 Mati Mati 15 100% 0,033 0 7
-Pada kondisi SSR nyala dan Lampu nyala Rata-rata Tegangan adalah   4,529 V. Rata rata arus SSR adalah 7,505 mA dan arus beban 56,133 mA.
-Pada kondisi SSR nyala dan Lampu nyala Rata-rata Tegangan adalah   0,033 V. Rata rata arus SSR adalah 0 mA dan arus beban 7 mA.
Tabel 9 . Pengukuran dan Pengujian SSR Kontak Kondisi Hasil Rata-rata SSR Komp Uji coba Presentase keberhasilan Tegangan in SSR (V) Arus   in SSR (mA) Arus Beban (mA) Nyala  Mati 10 100% 4,082 7,287 55,9 Nyala  Nyala 10 100% 4,082 7,294 282 Mati Mati 10 100% 0,0021 0 4
-Pada kondisi SSR nyala dan komputer mati rata-rata tegangan adalah   4,082 V. Rata rata arus SSR adalah 7,287 mA dan arus beban 55,9 mA.
-Pada kondisi SSR nyala dan komputer nyala rata-rata tegangan adalah   4,082 V. Rata rata arus SSR adalah 7,294 mA dan arus beban 282 mA.
-Pada kondisi SSR mati dan komputer mati rata-rata tegangan adalah   0,0021 V. Rata rata arus SSR adalah 0 mA dan arus beban 4 mA.
Tabel 10 . Pengukuran dan Pengujian SSR AC Kondisi Hasil Rata-rata SSR AC Uji coba Presentase keberhasilan Tegangan in SSR (V) Arus in SSR (mA) Arus Beban (A) Nyal Nyala 15 100% 4,52 7,504667 12,16 Mati  Mati 15 100% 0,033 0 0
-Pada kondisi SSR nyala dan AC nyala Rata-rata Tegangan adalah   4,52 V. Rata rata arus SSR adalah 7,505 mA dan arus beban 12,16 A.
-Pada kondisi SSR nyala dan AC nyala Rata-rata Tegangan adalah   0,033 V. Rata rata arus SSR adalah 0 mA dan arus beban 0A.

## III.3 Pengukuran Parameter Daya
Daya yang diukur menggunakan power analyzer Lutron DW 6091. Parameter beban yang diukur berupa tegangan AC ( Alternate Current ), Arus AC, Daya dan cos phi. Pengukuran dilakukan pada panel sistem d101. Pengukuran dilakukan pada 2 kondisi yaitu: pengukuran beban tanpa sistem dan pengukuran beban dengan sistem. Pada pengukuran tanpa menggunakan sistem, beban berupa lampu 25 watt dihubungkan ke power analyzer lalu ke sumber tegangan AC, seperti pada gambar 11.
Gambar 11 . Metode Pengukuran Daya tanpa sistem
Pengukuran dilakukan pada mode demo dengan durasi pengukuran 1 jam. Data diambil setiap 2 menit selama 1 jam sehingga data yang terkumpul sebanyak 31 data. Pada Tabel 11 menunjukan nilai rata-rata hasil pengukuran daya
Tabel 11. Pengukuran daya Tanpa Sistem Kondisi Uji coba Tegangan beban (V) Arus beban (A) Daya (watt) Cos φ Nyala 31 229.85 0.07 18.93 1
Pengukuran selama 1 jam penuh dengan kondisi nyala terus menerus didapat rata rata daya 18,93 watt.
Gambar 12 . Metode Pengukuran Daya dengan Sistem
Pengukuran dilakukan pada mode demo dengan durasi pengukuran 1 jam. Data diambil setiap 2 menit selama 1 jam sehingga data yang terkumpul sebanyak 31 data. Pada Tabel 12 menunjukan nilai rata-rata hasil pengukuran daya berdasarkan .
Tabel 12 . Pengukuran Daya dengan Sistem Kondisi Uji coba Tegangan beban (V) Arus beban (A) Daya (watt) Cos φ Nyala 25 229,38 0,07920 18,16 0,99 Mati 6 5,67 0,15167 1 1
Pengukuran selama 1 jam penuh dengan kondisi nyala terus menerus didapat rata rata daya 18,93 watt.

## III.4 Pengukuran Konsumsi Daya untuk Jalur Lampu
Pengukuran konsumsi daya untuk Jalur Lampu dalam durasi satu jam dalam mode demo. Alat ukur yang digunakan  berupa power analyzer Lutron  DW  6091.  Pengukuran  menggunakan  mode wattHour .  Pengukuran dilakukan dalam 2 kondisi.
 Pengukuran tanpa sistem:
Gambar 13 Grafik Pengukuran Watthour Lampu tanpa Sistem
berdasarkan grafik pada gambar 13 total konsumsi daya lampu selama 1 jam dari pukul 12:01 hingga 13:00 didapat hasil sebesar 19,650 watthour.
 Pengukuran dengan sistem: 0.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 1 2 :0 1: 24 PM 1 2 :0 4: 20 PM 1 2 :0 8: 10 PM 1 2 :1 2: 16 PM 1 2 :1 6: 16 PM 1 2 :2 0: 15 PM 1 2 :2 4: 16 PM 1 2 :2 8: 10 PM 1 2 :3 2: 10 PM 1 2 :3 6: 15 PM 1 2 :4 0: 17 PM 1 2 :4 4: 16 PM 1 2 :4 8: 16 PM 1 2 :5 2: 27 PM 1 2 :5 6: 28 PM 1 :00 :3 0 P M WattHour
Gambar 14. Grafik Pengukuran Watthour Lampu dengan Sistem
berdasarkan grafik pada gambar 14 total konsumsi daya lampu selama 1 jam dari pukul 12:01 hingga 13:00 didapat hasil sebesar 14,620 watthour. Berdasarkan kedua grafik di atas didapat bahwa dengan menggunakan sistem dapat menghemat daya lampu sebesar 5,030 watthour atau sebesar 25%.

## IV. Kesimpulan
Dari hasil pengukuran dan pengujian sistem yang telah dirancang dan dibuat maka didapat kesimpulan sebagai berikut:
1. Koneksi antara client dengan sistem mikro cukup baik dengan latency rata rata 3~8 ms dan tanpa adanya request time out .
2. Pengujian parameter SSR baik karena relay mulai aktif pada tegangan masukan 1,74 V dan arus masukan 3,52 mA. Sedangkan tegangan dan arus keluaran dari mikro adalah 4,5V dan 7mA. Sehingga mikro dapat mencukupi kebutuhan tegangan arus input SSR sehingga mampu menggerakkan ( drive ) SSR dengan baik.
3. Data waktu dan tanggal pada RTC dapat disesuaikan dengan jam PC saat  kode progam setel_RTC dijalankan. Kode program baca_RTC menunjukan waktu yang berjalan pada RTC.
4. Web browser berfungsi dan bekerja sesuai dengan perancangan.
5. Pengiriman data sesuai dengan tingkat keberhasilan 100% pada tiap percobaan.
6. Berdasarkan pengukuran dan perhitungan sistem untuk jalur lampu dengan mode demo dapat menghemat daya sebesar 5,030 watthour atau sebesar 25%.

## Daftar Pustaka
1  . Margolis, Michael.2011. Arduino Cookbook .O’Reilly media Sebastopol.
2  . Tanenbaum, Andrew S. 1996. Computer Networks . Prentice-Hall
3  . Spurgeon & Joann Zimmerman.2014. Ethernet The Definitive Guide .O’Reilly media.Sebastopol 4  . Kurose,James F dan Keith W Ross.2013. Computer Networking A Top-Down Approach 6th . Pearson. 5  . Sidk,Betha.2012. Pemrograman Web PHP .Penerbit Informatika
6  . Syahwil, Muhammad,2013, Panduan mudah Simulasi & praktek mikrokontrolerArduino. Andi 7  . http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield, Spesifikasi EthernetShield (diakses 20 Februari 2015)
8  . http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/700-at001_-en-e.pdf,  Teori Solid State Relay (diakses 20 Februari 2015)
9  . https://www.sparkfun.com/datasheets/DevTools/Arduino/W5100_Datasheet_v1_1_6.pdf, Spesifikasi ethernet W5100 (diakses 14 November 2014)
0.000 5.000 10.000 15.000 20.000 1 2 :0 0: 30 PM 1 2 :0 4: 37 PM 1 2 :0 8: 30 PM 1 2 :1 2: 11 PM 1 2 :1 6: 30 PM 1 2 :2 0: 30 PM 1 2 :2 4: 31 PM 1 2 :2 8: 23 PM 1 2 :3 2: 50 PM 1 2 :3 6: 15 PM 1 2 :4 0: 42 PM 1 2 :4 8: 30 PM 1 2 :4 8: 30 PM 1 2 :5 2: 27 PM 1 2 :5 6: 28 PM 1 :00 :3 0 PM WattHour

## Halaman ini kosong