## Analisis Pengujian Kelayakan PMT 150 kV Bay Mandirancan I Berdasarkan Parameter Breaker Analyzer di Gardu Induk Sunyaragi
Adis Galih Firdaus 1* , Rahmat Hidayat 2 1,2 Jurusan Teknik Elektro, Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. H.S Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang 41361 *Corresponding Author, email: adis.galih17026@student.unsika.ac.id
Abstrak—  Listrik  merupakan  sebuah  energi  yang  sangat  penting  dalam  segala  aspek  kehidupan  masyarakat.  PT. PLN (Persero) sebagai penyedia dan pemasok energi listrik di Indonesia tentunya dituntut untuk mensuplai kebutuhan listrik bagi masyarakat dengan baik. Salah satu upaya untuk melakukan hal tersebut adalah memastikan kelayakan dan keandalan pada peralatan yang digunakan dalam sistem transmisi tenaga listrik dengan melakukan pengujian dan pemeliharaan secara rutin. Peralatan yang berperan vital dalam sistem transmisi tenaga listrik adalah Pemutus Tenaga (PMT) karena fungsinya sebagai saklar mekanis digunakan untuk memutus aliran arus beban yang berperan penting ketika terjadi gangguan untuk melindungi peralatan lainnya dari kerusakan. Oleh karena itu keandalan dari PMT ini harus selalu terjaga. Dalam penelitian ini dilakukan empat kali pengujian pada kontak PMT 150 kV Mandirancan I dengan  mengukur  keserempakan  waktu  kerja  kontak open,  close , reclose, dan  OCO  ( Open  –  Close  –  Open ) menggunakan  alat  ukur Breaker  Analyzer .  Hasil  pengujian  menunjukkan  adanya  anomali  dalam  hal  keserempakan kontaknya, di mana salah satu kontaknya bekerja lebih cepat saat menutup yang diakibatkan oleh tarikan motor yang lebih lama daripada kontak lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut,  direkomendasikan untuk melakukan pengaturan ulang pada Motor Run Limit Switch PMT agar lama waktu motor ketika bekerja serupa di semua kontaknya.
Kata Kunci: Transmisi Tenaga Listrik, Pemutus Tenaga, Breaker Analyzer, Keserempakan, Motor
Abstract— Electricity is an energy that is very important in all aspects of people's life. PT. PLN (Persero) as a provider and supplier of electrical energy in Indonesia, is absolutely required to supply electricity to the community properly. One of the efforts to do this is to ensure the appropriateness and reliability of the equipment used in the electric power transmission system  by  carrying  out  routine  testing  and  maintenance.  The  equipment  that  plays  a  vital  role  in  the  electric  power transmission system is the Circuit Breaker (CB) because it functions as a mechanical switch used to cut off the flow of the load current which plays an important role when a disturbance occurs to protect other equipment from damage. Therefore, the  reliability  of  this  CB  must  always  be  maintained.  In  this  study,  tests  were  carried  out  four  times  on  the  CB  150  kV Mandirancan I contacts by measuring the synchronization of working time for open, close, reclose, and OCO (Open - Close -  Open)  contacts  using  a  Breaker  Analyzer  measuring  instrument.  The  test  results  show  an  anomaly  in  terms  of  the synchronization of the contacts, where one of the contacts works faster when it closes due to the longer pull of the motor than the other contacts. To overcome this, it is recommended to reset the Motor Run Limit Switch PMT so that the length of time the motor works is similar in all of its contacts.
Keywords: Electric Power Transmission, Circuit Breaker, Breaker Analyzer, Simultaneous, Motor
© 2021 Elektron Jurnal Ilmiah

## I. PENDAHULUAN
Listrik  merupakan sebuah energi  yang belakangan ini  telah  menjadi  kebutuhan  utama  bagi  kehidupan masyarakat  baik  di  perkotaan  maupun  di  pedesaan, segala  aspek  mulai  dari  perekonomian,  transportasi, industri,  pendidikan,  hingga  perkembangan  teknologi semuanya  tak  lepas  dari  masalah  dalam  penggunaan energi  listrik  tersebut  [1].  Hampir  semua  peralatan pendukung  kehidupan  sehari  –  hari  kita  juga menggunakan  energi  listrik  sebagai  sumber  suplai utamanya,  sehingga  tentunya  kebutuhan  masyarakat terhadap  energi  listrik  tersebut  pasti  akan  terus meningkat [1]–[3]. Oleh karena itu, PT. PLN (Persero) selaku perusahaan utama penyedia dan pemasok energi listrik  di  Indonesia  harus  dapat  bekerja  mensuplai dengan  baik  kebutuhan  energi  listrik  bagi  masyarakat
pada  umumnya  [4].  Untuk  memenuhi  hal  tersebut, maka dibangunlah sejumlah Pusat Pembangkit Listrik, Gardu  Induk  (GI),  saluran  transmisi  dan  saluran distribusinya sebagai media untuk menyalurkan aliran daya  energi  listrik  hingga  sampai  pada  masyarakat sebagai konsumennya [5].
Gardu  Induk  (GI)  merupakan  bagian  dari  sistem Transmisi  Tenaga  Listrik  yang  berperan  untuk mengatur  aliran  daya  listrik  dan  mentransformasikan tegangan yang datang dari Pusat Pembangkitan Listrik ke beberapa nilai tegangan yang diinginkan [10]. Untuk melakukan fungsinya tersebut, Gardu Induk ini dibantu oleh  berbagai  macam  peralatan,  baik  itu  peralatan primer maupun peralatan sekunder [6]
Salah satu peralatan yang sangat penting dalam sebuah Gardu  Induk  (GI)  adalah Circuit  Breaker (CB)  atau Pemutus  Tenaga  (PMT)  [1]–[5].  CB  atau  PMT  ini sangat  penting  peranannya  karena  PMT  ini  bekerja sebagai  saklar  mekanis  yang  harus  dapat  memutus aliran  arus  beban  baik  dalam  kondisi  normal  maupun ketika  terjadi  gangguan  pada  saluran  tenaga  listrik sesuai  dengan  ratingnya  yang  berperan  penting  untuk melindungi peralatan lainnya dalam sistem transmisi di sebuah  Gardu  Induk  [6].  Jadi  ketika  adanya  sebuah gangguan seperti hubung singkat pada sistem transmisi di  Gardu  Induk,  maka  PMT  akan  bekerja  membuka (open) kontaknya  agar  arus  berlebih  yang  dihasilkan dari  hubung  singkat  tersebut  tidak  sampai  masuk merusak ke peralatan lainnya dalam sebuah bay (jalur) penghantar ataupun trafo [1]–[4], [6]. Oleh karena itu, apabila PMT sedang bermasalah dan kebetulan terjadi gangguan  di  sistem  transmisinya,  peralatan  lainnya yang terdapat di dalam sebuah bay (jalur) tersebut dapat terkena  dampak  dari  arus  berlebih  yang  dihasilkan sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan tersebut [1]–[4], [6]. Rusaknya peralatan dalam sebuah Gardu Induk tentunya dapat menyebabkan penyaluran dan  distribusi  tenaga  listrik  terganggu,  dengan demikian  PMT  ini  sangat  penting  untuk  dirawat  dan dipelihara  secara  rutin  dengan  cara  melakukan serangkaian  pengujian  untuk  menentukan  kelayakan operasi  kerja  dari  PMT  tersebut,  berdasarkan  dari beberapa  parameter  pengujian  yang  dilakukan  sesuai dengan standar yang telah ditentukan [1], [5]–[7].
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  maka  dalam penelitian  ini  dilakukan  evaluasi  dari  pemeliharaan rutin  PMT  khususnya  mengenai  keserempakan  waktu tiap  kontak  PMT  ketika  bekerja.  PMT  yang  diuji terdapat  di  Gardu  Induk  Sunyaragi,  tepatnya  di bay (jalur)  penghantar  Mandirancan  I  150  kV single  pole yang telah beroperasi dari tahun 1997 dan merupakan salah satu Pemutus Tenaga (PMT) yang sudah terbilang cukup  tua.  Penelitian  sebelumnya  terkait  dengan keserempakan seperti pada penelitian [5] memberikan gambaran  pengujian  yang  dilakukan  dengan  alat  ukur yang  berbeda  yaitu  Programma  TM1600  sementara pada  penelitian  [3]  pengujian  dilakukan  dengan  PMT 20  kV  menggunakan  alat  ukur  seri  pertama  dari  CT- 6500  sama  halnya  dengan  yang  dilakukan  pada penelitian  [4].  Oleh  karena  itu,  Fokus  evaluasi  yang dilakukan  pada  penelitian  ini  yaitu  menganalisis kecepatan  waktu  kerja  PMT  150  kV  menggunakan sekumpulan  data  yang  diambil  berdasarkan  nilai  dari parameter  yang  dihasilkan  oleh  alat  uji breaker analyzer seri terbaru yaitu CT-6500 Series 2 [8].

## II. METODE
A. Diagram Alir Penelitian Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa metode  dan  tahapan  penelitian  yang  dilakukan  agar dapat menentukan kelayakan operasi dari sebuah PMT melalui  sejumlah  pengujian  yang  didasarkan  pada keserempakan  kontaknya.  Adapun  tahapan  penelitian
tersebut  digambarkan  ke  dalam  bentuk  diagram  alir penelitian seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian B. Rangkaian  Pengujian  PMT  Dengan  Breaker Analyzer
Dalam  melakukan  pengukuran  dan  pengujian kecepatan waktu kerja dan keserempakan kontak pada PMT  ini,  alat  ukur  yang  digunakan  adalah Digital Circuit Breaker Analyzer CT-6500 Series 2 . Alat ukur ini  dibuat  oleh  pabrikan  asal  Ontario,  California, Amerika Serikat yang bernama Vanguard Instruments Co.,  Inc  [8]. Breaker  analyzer ini  dapat  mengukur kecepatan  waktu  kerja  kontak  dan  keserempakan  dari sebuah  PMT  dengan  cepat  dan  akurat  tanpa memerlukan kalibrasi karena sudah terkalibrasi secara otomatis dari pabrikan [8]. Alat ini dapat mengukur dan menganalisis  waktu  kerja  PMT  ketika  PMT Open (trip) , Close (C), Open–Close (O–C Reclose ), Close– Open (C–O),  dan Open–Close–Open (O–C–O)  [8]. Agar pengujian berjalan dengan baik, berikut skematik rangkaian pengujian pada Gambar 2 yang harus diikuti saat akan melakukan pengujian.
Gambar 2. Skematik Rangkaian Pengujian Waktu dan Keserempakan PMT [2]-[4], [8]
Start Studi Literatur Studi Lapangan Identifikasi Masalah Pengumpulan Data Pengolahan Data Analisa dan Evaluasi Data Rekomendasi dan Solusi Kesimpulan dan Saran End Data Valid? Ya Tidak
Jika dilihat dari skematik rangkaian pengujian, hal yang perlu dilakukan untuk menguji waktu kerja pada sebuah PMT yaitu memasang grounding lokal pada PMT dan alat  ukur  serta  menghubungkan  3  buah contact  input pada breaker  analyzer (C1,  C2,  C3).  Ketiga  buah contact  input tersebut  dihubungkan  pada  masing  – masing pole atas dan bawah PMT menggunakan kabel konektor kontak pole PMT di masing – masing fasanya. Berikutnya  hubungkan  kontak initiate pada  alat  ukur dengan Triping  Coil (TC), Closing  Coil (CC),  dan sumber  tegangan  positif  110  VDC  pada box kontrol PMT dengan kabel konektor initiate untuk menghidupkan sehingga breaker  analyzer dapat melakukan  pengaturan  buka  tutupnya  kontak  PMT  di tiap fasanya.

## C. Spesifikasi PMT 150 kV Mandirancan I
PMT yang akan diuji dan dipelihara keserempakan kontaknya  adalah  PMT  150  kV  s ingle  pole di bay (jalur)  Mandirancan  I  di  GI  Sunyaragi  yang  dapat dilihat pada Gambar 3. Media pemadam busur api yang digunakan pada PMT tersebut adalah gas  SF 6 ( Sulfur Heksafluorida )  dan  menggunakan spring (pegas) sebagai mekanisme penggerak kontaknya.
Gambar 3. PMT 150 kV Single Pole Mandirancan I
Spesifikasi dari PMT yang akan diuji dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Spesifikasi PMT 150 kV Mandirancan I
No Spesifikasi 1 Merk PMT GEC ALSHTOM 2 Type HGF 113/1B 3 Serial Number 2139184 – 1a/b/c 4 Tahun Pembuatan 1995 5 Tanggal Operasi 1 Januari 1997 6 Buatan Australia 7 Rated Voltage (U) 170 kV 8 Rated Short Circuit Breaking
Current (I sc ) 40 kA
9 Rated  Line  Charging  Breaking
Current (I i ) 63 A 10 Rated Frequency (f) 50 Hz 11 Rated  SF6  Gas  Pressure  for Interruption (pn) 420 kPa 20℃ 12 Mass (m) 3x880 kg 13 Rated  Lightning  Imp.  Withstand Voltage (U w ) 750 kV
14 Rated Normal Current (I n ) 3150 A 15 Rated Operating Sequence O-0.3s-CO-3min- CO 16 Rated Duration of Short Circuit (I th ) 40 kA 3 sec 17 Mass of SF6 3.0 kg/ Pole 18 Rated  Supply  Voltage  of  Auxiliary Circuit 110 VDC
Berdasarkan tipe dan spesifikasi dari PMT 150 kV Mandirancan  I  ini,  berikut  beberapa  standar  waktu
kerja yang digunakan dengan batasan toleransi sebesar ±10 % yang ditunjukkan dalam Tabel 2.
Tabel 2. Standar Acuan Waktu Kerja [6], [9] Standar Pabrikan GEC Alsthom Standar PLN Open (ms) Close (ms) Operating Sequence (OC/OCO) Max. Δt (ms) Clearing Time (ms) 28 150 300 ms 10 120 Contact Bounce (ms) <10 Cycle <1

## D. Diagram Alir Pengujian Keserempakan Dengan Breaker Analyzer
Agar  pengujian  berjalan  dengan  baik,  terdapat beberapa  macam  prosedur  dan  tahapan  yang  harus dilakukan  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  diagram  alir pada Gambar 4.
Gambar 4. Flowchart Pengujian Kecepatan dan Keserempakan Kerja PMT

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian kecepatan waktu kerja dan keserempakan kontak  PMT  150  kV  Mandirancan  I  dilakukan  dalam kondisi tidak bertegangan ( off line ) dengan menggunakan  alat  ukur Digital  Circuit  Breaker Analyzer  CT-6500  Series  2. Pengujian dilakukan sebanyak  empat  kali,  di  mana  pada  masing  –  masing pengujian dilakukan pengukuran sebanyak tiga kali
Start
 Manuver Pembebasan Tegangan
 Memakai peralatan K3
 Pasang Grounding Lokal PMT dan
Grounding pada Alat ukur.  Pasang  Kabel Initiate dan Contact Input dari Alat ukur ke PMT,  Hubungkan kabel power 220 VAC pada Alat Ukur.
Input data teknis PMT yang diuji serta atur dan pilih menu pada LCD
Display untuk melakukan pengujian
Uji dan Cetak hasil pengujian dengan printer thermal bawaan Breaker Analyzer
Hasil sesuai Standar dan Rekomendasi  Pemeriksaan tegangan kerja
 Pemeriksaan/Penggantian Coil
 Pemeriksaan Auxillary contact /kontaktor
 Penggantian part mekanik yang rusak
 Periksa dan Atur rod penggerak
 Perbaikan mekanik penggerak
 Pemberian Gemuk/ Grease sesuai rekomendasi Tidak END Ya Lepaskan kabel – kabel dan rapikan peralatan
percobaan untuk kemudian di evaluasi menggunakan hasil percobaan dengan nilai pengukuran yang terbaik.
Adapun pengujian yang dilakukan antara lain:  Pengujian kontak terbuka (Open/Trip) .
 Pengujian kontak tertutup (Close).
 Pengujian kontak Reclose (Open – Close).
 Pengujian kontak Open – Close – Open (O – C – O).
A. Pengujian Waktu Kontak Terbuka (Open/Trip) Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat  PMT  bekerja  dalam  membuka  kontaknya  yang diukur  dengan  menggunakan breaker  analyzer .  Nilai waktu yang diperoleh di dapat dari perhitungan waktu kerja PMT ketika tombol “ Push to Arm ” pada breaker analyzer ditekan  sampai  dengan moving  contact di dalam interrupter chamber PMT bergerak terlepas dari fix contact PMT tersebut sehingga kontak PMT terbuka dan terlepas dari beban. Hasil pengujian yang diperoleh dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Printout Hasil Pengujian Waktu Open PMT 150 kV Mandirancan I
Jika  dilihat  dari  hasil printout pengujian  pada Gambar  5,  berikut  hasil  rangkuman  pengujian  yang disajikan dalam Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Pengujian Waktu Open PMT 150 kV Mandirancan I
Fasa Contact Time (ms) Contact Bounce (ms) Cycle Δt (ms) Initiator Current (A) R 29.60 0.05 1.48 0.95 10.5 S 29.00 0.35 1.45 T 29.95 0.05 1.49
Berdasarkan data pengujian pada Tabel 3, diketahui waktu  kerja  kontak  PMT  yang  diperoleh  ketika membuka  ( open )  pada  fasa  R  adalah  29.60  ms,  pada fasa S yaitu 29 ms, sedangkan pada fasa T adalah 29.95 ms.  Ketiga  nilai  waktu  kerja  yang  diperoleh  dari pengujian  tersebut  masih  dalam  batas  standar  yang diizinkan berdasarkan standar dari pabrikan PMT GEC ALSTHOM,  yaitu  maksimal  selama  28  ms  dengan toleransi ±10%. Sedangkan untuk perbedaan waktu dari selisih (deviasi) waktu kerja terbesar (Δt) dari tiap fasa
PMT tersebut adalah 0.95 ms. Deviasi waktu ini masih di  bawah  standar  pabrikan  dari  PMT,  yaitu  ≤  10  ms. Deviasi waktu (Δt) inilah yang menunjukkan serempak atau  tidaknya  PMT  ketika  bekerja,  di  mana  semakin kecil  selisih  waktu  kerja  PMT  di  tiap  fasanya,  maka dapat dikatakan PMT tersebut semakin serempak.
Selain  dapat  mengetahui  waktu  kerja  ketika  PMT beroperasi, pengujian dengan breaker analyzer ini juga dapat mengetahui lama waktu contact bounce dan cycle pada PMT tersebut. Countact bounce disini adalah nilai parameter  waktu  yang  terjadi  ketika  kontak  PMT memantul (bouncing) sehingga kontak tersebut belum terhubung ataupun terlepas secara sempurna saat PMT bekerja membuka atau menutup kontaknya akibat gaya yang diberikan oleh mekanik penggerak PMT tersebut. Pengaruh dari waktu contact bounce yang tinggi dapat menyebabkan  busur  api  yang  tercipta  akibat  kedua kontak yang belum terhubung ataupun terlepas dengan sempurna  semakin  besar  yang  dikhawatirkan  media pemadam dan isolasi pada PMT tidak cukup kuat untuk menahan dan memadamkan busur api tersebut. Hal ini juga dapat menciptakan lonjakan tegangan yang cukup tinggi  ketika  kontak  belum  terhubung  dengan seutuhnya.  Kondisi  ketika contact  bounce terjadi ditunjukkan pada Gambar 6.
Gambar 6. Ilustrasi Contact Bounce Pada Diagram Pewaktu [11]
Contact  bounce  time pada  saat  pengujian  waktu buka  ( open )  pada  fasa  R  didapatkan  sebesar  0.05  ms, pada fasa S adalah 0.35 ms, dan pada fasa T yaitu 0.05 ms.  Jika  dilihat  dari  nilai  waktu  yang  dihasilkan, contact  bounce yang  terjadi  pada  saat  membuka kontaknya  memiliki  nilai  yang  sangat  kecil  jika dibandingkan dengan standar ≤ 10 ms pada Tabel 2. Hal ini  dikarenakan  cepatnya  PMT  ketika  bekerja membuka  kontaknya  seperti  yang  ditunjukkan  pada data hasil pengujian dalam Tabel 3.
Nilai cycle pada  hasil  pengujian  merupakan cycle (siklus  gelombang)  ketika  PMT  tersebut  bekerja membuka atau menutup ketiga fasa kontaknya hingga beban terhubung atau terputus sepenuhnya. Nilai cycle ini  tidak  diperbolehkan  memiliki  perbedaan  (deviasi) lebih  dari  satu cycle yang  dihitung  dari  selisih  nilai antara cycle tertingi  dan  terendah  dari  ketiga  fasa tersebut.  Dalam  melakukan  pengujian, breaker analyzer mengggunakan  prinsip  injeksi  arus  dan besarnya arus yang diinjeksikan pada coil PMT melalui kabel konektor initiate adalah 10.5 A.
Jika  hasil  pengujian  dibandingkan  dengan  trend  tiga kali  pemeliharaan  pada  tahun  sebelumnya,  didapat perbandingan nilai waktu kerja seperti pada Gambar 7.
Gambar 7. Grafik Perbandingan Waktu Kerja PMT Membuka Kontak
Jika  dilihat  dari  grafik  pengujian  pada  Gambar  7, untuk waktu kerja dan keserempakan ketika PMT 150 kV  Mandirancan  I  membuka  kontaknya,  waktunya masih  cukup  baik  dan  sesuai  dengan  trend  tiga  kali pemeliharaan  dua  tahunan  serta  standar  dari  pabrikan pembuat PMT tersebut dan juga dari SPLN itu sendiri.

## B. Pengujian Waktu Kontak Tertutup (Close)
Pengujian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  waktu kerja  dan  keserempakan  PMT  ketika  menutup  ketiga fasa  kontaknya.  Hasil  pengujian  ini  diperoleh  dari perhitungan breaker  analyzer ketika  tombol  “ Push  to Arm ” ditekan sampai dengan moving contact di dalam interrupter  chamber PMT  bergerak  dan  terhubung dengan  stabil  pada fix  contact dari  PMT  tersebut. Berdasarkan  standar  SPLN,  batas  maksimal  waktu kerja  PMT  untuk  PMT  150  kV  Mandirancan  I  ketika melakukan proses penutupan kontaknya adalah 150 ms. Berikut  hasil printout pengujian  waktu  tutup (close) yang  diperoleh  saat  pemeliharaan  PMT  150  kV Mandirancan I yang ditunjukkan pada Gambar 8.
Gambar 8. Printout Hasil Pengujian Waktu Close PMT 150 kV Mandirancan I
Seperti  yang  dapat  dilihat  dari  Gambar  8,  didapat beberapa parameter pengujian PMT yang dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.
Tabel 4. Hasil Pengujian Waktu Close PMT 150 kV Mandirancan I
Fasa Contact Time (ms) Contact Bounce (ms) Cycle Δt (ms) Initiator Current (A) R 146.50 6.80 7.32 22.05 8.7 S 126.15 6.10 6.30 T 148.20 7.80 7.41
Berdasarkan  data  hasil  pengujian  pada  Tabel  4, diketahui bahwa hasil pengujian kecepatan waktu kerja kontak ketika  menutup (close) kontak pada fasa  R, S, dan T berturut – turut adalah 146.50 ms, 126.15 ms, dan 148.20  ms.  Hasil  waktu  kerja  tersebut  masih  dalam batas normal dan tidak melebihi besarnya waktu kerja yang  telah  ditentukan  oleh  pabrikan  ataupun  PLN  itu sendiri.  Namun,  untuk  perbedaan  (deviasi)  waktu terbesar yang dimiliki oleh tiap kontak tersebut ketika menutup  adalah  22.05  ms,  di  mana  nilai  ini  melebihi dari  deviasi  waktu  terbesar  yang  diijinkan  oleh pabrikan PMT 150 kV Mandirancan I yaitu ≤ 10 ms.
Dampak yang ditimbulkan dari deviasi waktu yang besar  ini  dapat  menyebabkan  kerusakan  pada  bagian dalam interrupter PMT  karena  timbulnya  busur  api yang terlalu besar ketika waktu kerja kontak lambat dan jika  terlalu  cepat  dapat  merusak  bagian fix  contact maupun moving  contact PMT  akibat  kekuatan  yang diberikan  oleh  pegas  terlalu  besar.  Hal  ini  pun  dapat juga  menyebabkan  pembebanan  berlebih  pada  salah satu  fasa  yang  anomali  sehingga  dapat  mengurangi masa umur pakai peralatan. Jika PMT tidak serempak dapat juga menimbulkan pergeseran titik netral apabila deviasi waktu kerja PMT terlalu besar.
Kontak  yang  bekerja  terlalu  cepat,  maupun  terlalu lambat dapat mempengaruhi besarnya nilai cycle pada tiap kontak PMT tersebut ketika bekerja sehingga tidak baik  pada  keberlangsungan  penyaluran  tenaga  listrik yang mengalir melalui PMT tersebut. Pada kasus PMT 150  kV  Mandirancan  I  ini,  perbedaan  nilai cycle tertinggi  terdapat  antara  fasa  S  dengan  fasa  T  yang berbeda 1.11 cycle . Perbedaan nilai cycle yang dimiliki oleh PMT tersebut telah melewati perbedaan nilai cycle yang  diijinkan  pada  sistem  penyaluran  tenaga  listrik, yaitu  satu cycle .  Maka  dari  itu  perbedaan  nilai  waktu kerja ketika menutup kontak pada PMT ini harus segera diperbaiki  sesuai  dengan  rekomendasi  dari  PLN, berdasarkan permasalahan yang menyebabkan temuan pada anomali waktu tersebut.
Untuk  waktu contact  bounce pada  ketiga  fasanya, yaitu fasa R selama 6.80 ms, pada fasa S selama 6.10 ms,  dan  pada  fasa  T  selama  7.80  ms.  Besarnya  nilai waktu contact bounce yang disarankan untuk PMT ini adalah  tidak  lebih  dari  10  ms,  oleh  karena  itu,  hal  ini menunjukkan  bahwa  besarnya contact  bounce  time pada PMT ini telah sesuai dengan rekomendasi waktu
yang  diberikan.  Besarnya  injeksi  arus  yang  diberikan oleh alat ukur pada closing coil PMT untuk melakukan melakukan pengujian waktu kerja ketika PMT menutup kontaknya adalah sebesar 8.7 Ampere.
Jika  data  hasil  pengujian  dibandingkan  dengan trend  tiga  kali  pemeliharan  dua  tahunan,  dari  tahun 2014 – 2018, maka dapat menghasilkan bentuk grafik seperti pada Gambar 9.
Gambar 9. Grafik Perbandingan Waktu Kerja PMT Menutup Kontak
Jika dilihat pada grafik Gambar 9, dapat diketahui ternyata  anomali  perbedaan  deviasi  waktu  yang  besar ini  telah  terjadi  dari  empat  tahun  sebelumnya,  yaitu pada  tahun  2016.  Pada  tahun  2014  besarnya  deviasi waktu  di  tiap  fasanya  masih  normal,  dan  baru  terjadi pada  tahun  2016.  Hal  ini  menyebabkan  nilai  waktu kerja pada fasa S menjadi lebih cepat ±23 ms dari kedua fasa  lainnya  sehingga  menyebabkan  deviasi  waktu yang dimiliki oleh PMT tersebut melebihi batas standar dari pabrikan PMT GEC ALSHTOM. Dalam kasus ini sebaiknya  PMT  tersebut  harus  segera  dilakukan perbaikan ataupun penggantian unit PMT dengan yang baru agar tetap dapat menjaga kualitas dan kontinuitas dalam proses penyaluran tenaga listrik.

## C. Pengujian kontak Reclose (Open – Close)
Pada  pengujian  ini  dilakukan  pengujian  untuk mengetahui  kecepatan  waktu  kerja  dan  keserempakan kontak PMT ketika PMT bekerja untuk reclose (buka tutup) kontak pada tiap fasanya. Lamanya waktu kerja kontak PMT reclose ini diperoleh dari perhitungan saat PMT dalam kondisi close dan tombol  “ Push to Arm” pada  alat  ukur  ditekan  sehingga  menyebabkan  kontak PMT  terbuka  dengan  cepat  dan  sesaat  setelah  kontak PMT  terbuka,  kemudian  diikuti  dengan  proses penutupan  kembali  kontak  PMT  tersebut  hingga kondisi moving contact dan fix contact pada PMT benar –  benar  terhubung  satu  sama  lainnya.  Data  hasil pengujian kontak reclose ini dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Hasil Pengujian Waktu Reclose PMT 150 kV Mandirancan I
Fasa Contact Reclose Time (ms) Contact Bounce (ms) Contact Dead Time (ms) Cycle Δt (ms) R 205.05 7.50 175.35 10.25 23.50 S 184.40 6.15 154.75 9.22 T 207.90 7.60 178.00 10.39 Initiator Current (A) 10.5
Untuk printout hasil pengujian yang dihasilkan oleh breaker analyzer dapat dilihat pada Gambar 10.
Gambar 10. Printout Hasil Pengujian Waktu Reclose PMT 150 kV Mandirancan I
Berdasarkan  data  hasil  pengujian  pada  Tabel  5, dengan  masukan  i nitiator  current sebesar  10.5A, diketahui  lamanya  waktu  kerja  PMT  ketika reclose pada fasa R yaitu 205.05 ms, pada fasa S selama 184.40 ms, dan yang terakhir pada fasa T yaitu selama 207.90 ms.  Jika  mengacu  pada  standar  yang  telah  ditetapkan dari  “ Rated  Operating  Sequence ”  yang  terdapat  pada spesifikasi teknis PMT 150 kV Mandirancan I, lamanya waktu kerja kontak PMT pada masing - masing  fasanya untuk melakukan operasi kerja reclose masih berada di bawah nilai waktu standar yang diijinkan, yaitu ≤ 300 ms.
Seperti yang dapat dilihat dari deviasi jumlah cycle terbesar yang terjadi pada pengujian waktu kerja kontak reclose ini  adalah  1.17 cycle ,  yang  mana  jumlah  ini telah melebihi nilai standar yang ditentukan, yaitu satu cycle .  Untuk  lamanya  waktu contact  bounce yang terjadi  pada  masing  –  masing  kontak  pada  PMT Mandirancan I secara berturut – turut adalah 175.35 ms untuk  fasa  R,  154.75  ms  untuk  fasa  S,  dan  7.60  ms untuk fasa T.
Selain  beberapa  parameter  yang  telah  disebutkan sebelumnya,  terdapat  paramater  nilai  baru  yang bernama contact dead time . Maksud dari contact dead time ini  adalah  waktu  tunda  (jeda)  yang  dibutuhkan oleh PMT sesaat setelah PMT melakukan operasi kerja untuk  membuka  kontaknya  hingga  media  pemadam dan  isolasi  pada  PMT  dapat  memadamkan  busur  api yang timbul akibat kontak yang terbuka, sebelum PMT dapat kembali melakukan proses penutupan kontaknya. Pada  pengujian  ini  didapati  lamanya  waktu contact dead  time pada  tiap  kontaknya  yaitu,  pada  fasa  R selama 175.35 ms, fasa S 154.75 ms, dan pada fasa T selama 178.00 ms.
Jika  data  hasil  pengujian  dibandingkan  dengan trend tiga kali pemeliharaan dua tahunan pada tahun
2014  –  2018  sebelumnya,  didapati  grafik  hasil perbandingan waktu kerja PMT pada saat reclose yang nampak seperti pada Gambar 11.
Gambar 11. Grafik Perbandingan Waktu Kerja PMT Ketika Reclose Kontak
Jika dilihat pada grafik Gambar 11, terlihat bahwa pada  tahun  2014  waktu  kerja reclose pada  PMT Mandirancan  I  dapat  dikatakan  masih  dalam  kondisi yang baik, karena pada saat itu waktu kerja kontak fasa S ketika menutup kontaknya masih dalam kondisi yang normal  dan  baru  mulai  dari  tahun  2016  terdapat perbedaan waktu kerja reclose yang besar karena fasa S bekerja lebih cepat daripada kedua fasa lainnya.
D. Pengujian kontak Open – Close – Open (O – C – O) Pada pengujian ini dilakukan percobaan pengujian untuk  mengetahui  waktu  kerja  dan  keserempakan kontak  PMT  ketika  bekerja  untuk reclose kontaknya yang  kemudian  diikuti  dengan  pembukaan  kembali kontaknya. Jadi, dalam pengujian ini kontak PMT akan bekerja sebanyak tiga kali, yaitu pada saat posisi awal pengujian,  kontak  PMT  bekerja  membuka  kontaknya lalu  setelah  beberapa  saat  kontak  PMT  tersebut menutup kembali, pada saat kontak PMT telah tertutup dan  terhubung  dengan  baik,  kemudian  kontak  PMT tersebut  akan  kembali  bekerja  untuk  membuka kontaknya  dengan  cepat.  Data  hasil  pengujian  yang diperoleh  dari  lamanya  waktu  kerja  OCO  ini  dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Hasil Pengujian Waktu OCO PMT 150 kV Mandirancan I
Fasa Contact OCO Time (ms) Contact Dead Time (ms) Contact Live Time (ms) Cycle Δt (ms) R 277.20 175.30 72.40 13.86 50.15 S 233.75 154.90 49.20 11.68 T 283.90 178.35 75.80 14.19 Initiator Current (A) 10.5
Untuk hasil printout pengujian yang dihasilkan oleh breaker  analyzer dari  waktu  kerja  OCO  pada  PMT Mandirancan I ini dapat dilihat pada Gambar 12.

## Gambar 12. Printout Hasil Pengujian Waktu OCO PMT 150 kV Mandirancan I
Berdasarkan  data  hasil  pengujian  yang  diperoleh pada  Tabel  6,  dapat  diketahui  lamanya  waktu  kerja OCO untuk fasa R adalah sebesar 277.20 ms, pada fasa S yaitu 233.75 ms, dan pada fasa T selama 283.90 ms dengan deviasi waktu tertinggi selama 50.15 ms. Nilai deviasi  waktu  yang  terjadi  pada  saat  OCO  tersebut terbilang sangat besar sehingga deviasi cycle pada PMT pun  ikut  membesar  hingga  mencapai  2.51 cycle . Penyebab  besarnya  deviasi  waktu  ini  tentunya disebabkan  oleh  waktu  kerja pada  fasa  S  yang  terlalu cepat  dibandingkan  dengan  yang  lainnya,  walaupun jika dibandingkan hasil perolehan waktu kerja pada saat OCO ini dengan batas standar waktu maksimum yang diijinkan,  waktu  kerja  pada  pengujian  ini  masih dibawah batas yang diijinkan yaitu ≤300 ms.
Lamanya  waktu contact  dead  time pada  saat pengujian menghasilkan nilai waktu kerja untuk fasa R selama 175.30 ms, pada fasa S selama 154.90 ms, dan pada fasa T terjadi selama 178.35 ms. Sedangkan untuk waktu contact  live  time yang  didapat  yaitu  72.40  ms pada fasa R, 49.20 ms pada fasa S, dan 75.80 ms pada fasa  T.  Maksud  dari contact  live  time disini  adalah lamanya waktu tunda (jeda) yang dibutuhkan oleh PMT untuk membuka kontaknya kembali sesaat setelah PMT baru selesai melakukan penutupan kontak sebelumnya.
Pada pemeliharaan dan pengujian  waktu OCO ini, data  hasil  pengujian  tidak  dibandingkan  dengan  trend tiga  kali  pemeliharaan  dua  tahunan  yang  lalu,  karena dari  tahun  2014  –  2018,  tidak  dilakukan  pengujian waktu kerja OCO pada PMT Mandirancan .

## E. Rekomendasi  dan  Solusi  Temuan  Anomali  Waktu Tutup Kontak PMT
Dalam  kasus  PMT  Mandirancan  I,  diketahui anomali besarnya selisih waktu kerja kontak PMT yang melebihi  dari  nilai  standar  yang  ditentukan  dan  juga hasil waktu kerja kontak PMT pada fasa S yang terlalu cepat  dibandingkan  dengan  kedua  kontak  pada  fasa lainnya ketika melakukan operasi kerja untuk menutup kontaknya yang menyebabkan besarnya selisih deviasi waktu kerja pada PMT Mandirancan I tersebut.
Permasalahan waktu yang telalu cepat ini biasanya muncul  akibat  kekuatan  mekanik  penggerak  yang diberikan pada kontak PMT terlalu kuat sehingga kerja kontak menjadi lebih cepat daripada yang seharusnya. Waktu  kerja  kontak  yang  terlalu  cepat  ini  juga  tidak baik  karena  dapat  merusak  kontak  gerak  dari  PMT tersebut akibat dari hantaman yang terjadi pada kontak terlalu keras dan tidak sesuai standar, tentunya hal ini dapat mengurangi umur masa pakai dari PMT tersebut.
Dalam  kasus  PMT  Mandirancan  I  ini  ketika dilakukan investigasi penyebab dari permasalahan  ini, ditemukan  bahwa  pada  saat spring (pegas)  PMT tersebut sedang melakukan pengisian ulang oleh motor di box kontrol PMT agar kembali ke kondisi spring full charge untuk melakukan proses penutupan kontak pada PMT  tersebut,  ternyata  motor  yang  terdapat  pada box kontrol  PMT  di  kontak  fasa  S  melakukan  pengisian dengan  waktu  pengisian  motor  yang  lebih  lama  dari kedua  motor  pada  fasa  lainnya,  sehingga  otomatis kekuatan mekanik penggerak dari spring (pegas) yang dimiliki oleh kontak PMT pada fasa S ketika menutup kontaknya  menjadi  lebih  kuat  daripada  kedua  kontak pada fasa lainnya.
Oleh  karena  itu,  untuk  mengatasi  permasalahan tersebut, direkomendasikan untuk melakukan penyetelan  ulang  dari motor  run  limit  switch yang dimiliki  oleh  PMT  tersebut,  karena  komponen ini merupakan sebuah saklar mekanis yang memiliki peran untuk  memutus  aliran  listrik  pada  motor  penggerak pegas  saat  sedang  melakukan  pengisian  mekanik penggeraknya  secara  otomatis  ketika  kondisi  pegas sudah  dalam  keadaan full  charge. Dalam  kasus  PMT Mandirancan I ini karena pengaturan dari limit switch pada fasa S berbeda dengan fasa R dan T, maka perlu dilakukan  pengaturan  kembali  pada gear penggerak yang menggerakkan tuas pada limit switch tersebut agar waktu ketika tuas mengaktifkan motor run limit switch pada  PMT  serupa  dengan  waktu  kontak  pada  fasa lainnya,  sehingga  mekanik  penggerak spring (pegas) pada tiap kontaknya memiliki kekuatan dan lama waktu pengisian pegas oleh motor yang sama.

## IV. KESIMPULAN
Setelah  dilakukan  pengujian,  diketahui  bahwa waktu  kerja  kontak  PMT  ketika  membuka  kontaknya masih  dalam  kondisi  yang  baik  dan  sesuai  dengan standar  pabrikan  PMT  GEC  ALSHTOM,  namun  saat pengujian  untuk  menutup  kontaknya,  ternyata  PMT Mandirancan  I  ini  memiliki  permasalahan  anomali deviasi  waktu  yang  cukup  besar  melebihi  dari  nilai standar yang ditentukan. Anomali deviasi waktu yang besar ini disebabkan karena perbedaan lamanya waktu pengisian  ulang  pegas  pada  kontak  oleh  motor penggerak  pegas  di  fasa  S  yang  menyebabkan  ketika kontak  menutup  kekuatan  pegas  pada  fasa  S  menjadi lebih  kuat  dari  kedua  kontak  lainnya  karena pengisiannya  yang  lebih  lama  sehingga  waktu  kerja pada pada fasa S menjadi lebih cepat. Untuk mengatasi hal ini, direkomendasikan untuk melakukan perbaikan dan pengaturan ulang motor run limit switch pada PMT tersebut agar dapat memutus aliran listrik ke motor di waktu  yang  serupa  dengan  fasa  lainnya  sehingga mekanik  penggerak  pegas  pada  tiap  fasanya  memiliki kekuatan yang sama dan kontak dapat kembali bekerja secara serempak.

## REFERENSI
[1] D. Aribowo et al., “Analisis Hasil Uji PMT 150 kV pada Gardu Induk Cilegon Baru BAY KS 1,” FORTEI, pp. 59–65, 2018.
[2] A.  S.  Pambudi,  “Pengujian  Keserempakan  Pemutus  Tenaga (PMT) Three Pole 150 kV Bay Trafo Gardu Induk Simulator Udiklat  Semarang  (TLM  Academy),” J.  Tek.  Elektro ,  p.  4, 2014.
[3] P.  Nur  and  B.  Winardi,  “PENGUJIAN  KESEREMPAKAN PEMUTUS TENAGA (PMT) 20 KV DI GARDU INDUK 150 kV PURBALINGGA PT.PLN (PERSERO ),” no. 024, pp. 1– 8, 2018.
[4] E. YULIANTO, “Pengujian Keserempakan Pemutus Tenaga 150 kV di Bay Cep 1 Dan 2 Gardu Induk Sunyaragi PT. PLN (Persero) APP Cirebon,” 2017.
[5] A.  Goeritno, S. Rasiman, and Z. Komara, “Kinerja Pemutus Tenaga  Tegangan  Tinggi  Bermedia  Gas  SF 6 Berdasarkan Sejumlah Parameter Diri,” Eeccis , vol. 12, no. 2, pp. 104–111, 2018.
[6] S.  Robaga,  A.  Setyo,  I.  Samsu,  and  E.  Al,  “Buku  Pedoman Pemeliharaan Pemutus Tenaga,” PT. PLN, pp. 1–61, 2009.
[7] R.  L.  Imani,  S.  Suprijadi,  and  A.  Siswanto,  “ANALISIS HASIL  OVER  HOUL  PEMUTUS  TENAGA  (PMT)  70KV PADA  BAY  ARJAWINANGUN  2  DI  PT  PLN  PERSERO APP  CIREBON  GI  KADIPATEN,” Conf.  Innov.  Appl.  Sci. Technol. , vol. 1, no. 1, pp. 618–625, 2018.
[8] Vanguard, “ Operating Instructions for the CT-6500 Series 2 ,” 2008.
[9] Alstom, “ Operating Instructions No . 195 A ( EN ) ,” vol. 248, no. 195, pp. 1–128, 2005.
[10]   PT.  PLN  (Persero).  2014,  Buku  Petunjuk  Gardu  Induk,  SE No.0520-2.K/DIR/2014, PT. PLN (Persero), Jakarta.
[11]  A. Secic and B. Milovic, “Dynamic Resistance Measurement method  applying  high  DC  current,” CEATI  Circuit  Breaker Circuit Breaker Test & Maintenance WS , 2014.