## UJI TERAP PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR SKALA PICOHYDRO DI KABUPATEN BANJARNEGARA

## APPLIED STUDY OF PICOHYDRO POWER PLANT IN BANJARNEGARA REGENCY
Rachman Djamal dan Tri Risandewi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Jl. Pemuda No 127-133 Semarang Email: rachman_djamal@yahoo.co.id
Diterima: 10 Oktober 2017, Direvisi: 17 Nopember 2017, Disetujui: 4 Desember 2017

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknis penerapan alat pembangkit listrik picohydro (pembuatan  desain  dan  uji  penerapan)  di  Desa  Pandansari,  Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Hasil analisis teknis alat pembangkit listrik picohydro mampu  menghasilkan  daya  listrik  sebesar  7.200  watt  atau  7,2  kilowatt.  Berdasarkan  hasil pengamatan dan perhitungan debit air pada bulan Juli-Agustus 2017 ternyata debit air yang dibutuhkan  untuk  menjalankan  generator  pada  alat  pembangkit  listrik picohydro tidak mencukupi  (kurang  dari  30  liter/detik)  yang  disebabkan  karena  pada  bulan-bulan  tersebut sudah  memasuki  musim  kemarau  di  Kabupaten  Banjarnegara  dan  juga  karena  sebagian debit  air  digunakan  oleh  kincir  air  Batubana  untuk  menaikkan  air  bersih  ke  penampung air/tandon  milik  masyarakat  Desa  Pandansari.  Pada  saat  musim  kemarau,  debit  air berkurang, alat  pembangkit  listrik picohydro dapat  digunakan  jika  dioperasikan  secara bergantian dengan kincir air atau diatur waktu penggunaan masing-masing, misalnya kincir air  digunakan  pada  waktu  pagi  hari  hingga  sore  hari,  sedangkan  pembangkit  listrik picohydro digunakan pada saat sore hingga malam hari atau dini hari pada saat masyarakat membutuhkan  listrik  untuk  keperluan  sehari-hari  mereka.  Alternatif  selanjutnya  adalah menempatkan  pembangkit picohydro/turbin  air  kedua  dibawah  turbin  pertama  yang memanfaatkan air  buangan  dari  turbin  pertama  dengan  beda  ketinggian  minimal  2  meter atau  lebih.  Jika  saat  musim  penghujan,  terjadi  aliran  air  yang  sangat  deras  dari  atas  maka luapan  air  tersebut  dapat  disalurkan/dibuang  ke  bawah  melalui  saluran  luapan  sehingga kinerja alat pembangkit picohydro tidak terganggu.
Kata Kunci : picohydro, energi listrik, sumber energi terbarukan

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  technical  application  of  picohydro  power  plant (making  design  and  application  test)  in  Pandansari  Village,  Wanayasa  District, Banjarnegara Regency.  The  result  of  technical  analysis  of  picohydro  power  plant  is capable  of  producing  7.200  watt  or  7,2  kilowatts  of  electric  power.  Based  on  the observation  and  calculation  of  water  discharge  in  July-August  2017, the  water  debit required to run the generator on picohydro power plant is insufficient (less than 30 liters / sec) due to the months already entering the dry season in Banjarnegara Regency and also because  some  of  the  water  debit  is  used  by  waterwheel  to  increase  water  supply  to  the
water container / reservoir belonging to the people of Pandansari Village. During the dry season, the picohydro power plant can be used when operated alternately with a water mill or set the time of use for each water mill used in the morning until late afternoon, while the picohydro  power  plant  is  used  during  the  afternoon  until  night  or  early  morning  when people  need  electricity  for  their  daily  needs.  The  next  alternative  is  to  place  a  second picohydro  /  turbine  generator  under the  first  turbine  utilizing  waste  water  from  the  first turbine  with  a  height  difference  of  at  least  2  meters  or  more.  If  during  the  rainy  season, there is a very heavy flow of water from above then the overflow can be disbursed / dumped down through the overflow channel so that the performance of the picohydro generator is not disturbed.
Keywords: picohydro, electrical energy, renewable energy source

## PENDAHULUAN
Energi merupakan kebutuhan
penting  bagi  manusia,  khususnya  energi listrik.  Konsumsi  energi listrik  terus meningkat  seiring  dengan  bertambahnya jumlah  populasi    manusia  di  Indonesia. Kebutuhan energi masyarakat di Indonesia terus mengalami peningkatan dan sebagian besar  konsumsi  energi  ini  diperoleh  dari energi fosil yang tidak dapat diperbaharui. Rata-rata  pertumbuhan  konsumsi  energi tahunan selama periode 2000-2014 adalah 3,99%  per  tahun  dari  555,88  juta  Setara Barel  Minyak  (SBM)  pada  tahun  2000 menjadi  961,39  juta  SBM  pada  tahun 2014. Data tersebut diperoleh dari Handbook  of  Energy  and  Economic Statistic of Indonesia (HEESI) tahun 2015 yang  diterbitkan  oleh  Kementerian  Energi dan Sumber Daya Mineral.
Apabila  kebutuhan  energi  terus meningkat  sedangkan  suplai  energi  tidak mencukupi  maka  akan  timbul  permasa- lahan  kelangkaan  energi,  terutama  energi fosil. Purnomo, N.A., (2011) menyebutkan bahwa  bahan  bakar  fosil  terbentuk  dari sisa-sisa  organik  tanaman  dan  hewan, yang  mati  ribuan  tahun  lalu  dan  tetap terkubur dalam pasir dan lumpur, merupakan  sumber  daya  yang  terbatas serta  menyebabkan  polusi  udara, air  dan tanah.  Bahan  bakar  fosil  juga  menghasil- kan  gas  rumah  kaca  yang  berkontribusi
terhadap  pemanasan  global  atau global warming.
Untuk mengatasi kelangkaan energi,  diperlukan  pengembangan  energi terbarukan.  Energi  terbarukan  adalah energi  yang  dihasilkan  dari  sumber  alami seperti  matahari,  angin,  dan  air  dan  dapat dihasilkan  berulang  kali  karena  dapat diperbaharui (Permana, A.D, 2011). Kele- bihan  energi  terbarukan  ini  menurut Elizabeth,G.  (2011)  adalah:  (1)  Banyak terdapat  di  alam;  (2)  Dapat  dilestarikan atau  diperbaharui;  (3)  Ramah  lingkungan (rendah  polusi);  (4)  Tidak  memerlukan perawatan  yang  banyak  dibandingkan dengan  sumber-sumber  energi  fosil  dan mengurangi  biaya  operasi;  (5)  Membantu mendorong  perekonomian  dan  mencipta- kan peluang kerja; (6) Beberapa teknologi mudah  digunakan  di  tempat-tempat  ter- pencil dan distribusi energi bisa diproduk- si  di  berbagai  tempat,  tidak  tersentralisir. Selanjutnya  dijelaskan,  kelemahan  energi terbarukan  yaitu:  (1)  Biaya  awal  dalam mengembangkan  energi  alternatif  relatif sangat  besar;  (2)  Pasokan  sebagian  besar energi  terbarukan  tergan-tung  kepada kondisi  cuaca.  Saat  ini,  energi  konven- sional  menghasilkan  lebih  banyak  volume yang bisa digunakan dibandingkan dengan energi  terbarukan;  (3)  Energi  tambahan yang  dihasilkan dari  proses  memproduksi energi  terbarukan  harus  disimpan,  semen-
tara infrastruktur penunjang belum lengkap  agar  bisa  dengan  segera  meng- gunakan energi yang belum terpakai terse- but;  (4)  Pengembangan  teknologi  energi terbarukan masih belum berkembang.
Berdasarkan  Peraturan  Presiden No.  5  Tahun  2006  tentang  Kebijakan Energi  Nasional,  energi  alternatif  disebut- kan  sebagai  semua  jenis  energi  primer yang  bukan  berasal  dari  minyak  bumi. Aturan  tersebut  mencantumkan  energi baru,  yaitu  bentuk  energi  yang  dihasilkan teknologi  baru,  baik  yang  berasal  dan energi  terbarukan  maupun  energi  tak terbarukan, antara lain  hidrogen, coal bed methane, batubara yang dicairkan (liquefied  coal),  batubara  yang  digaskan (gassified coal), dan energi nuklir. Kementerian  Energi  dan  Sumber Daya  Mineral  (ESDM)  mengacu  pada Peraturan  Presiden  No.5  Tahun  2006 tentang  Kebijakan  Energi  Nasional  yang berisi  strategi  untuk  menjamin  keamanan energi  di  Indonesia.  Kebijakan  ini  telah merumuskan  bauran  energi  di  tahun  2025 untuk  mengurangi  konsumsi energi  fosil dan  menggantinya  dengan  energi  baru terbarukan. Kebijakan lainnya yaitu
Undang-Undang  No. 30  Tahun  2007
tentang  Energi  yang  mengarah  terwujud- nya  kemandirian  energi,  PP  No.70  Tahun 2009  tentang  Konservasi  Energi,  UU  No 30  Tahun  2009  tentang  Ketenagalistrikan yang  didalamnya  juga  telah  mendorong pengembangan  sumber  energi  terbarukan sebagai  penghasil  listrik  serta Blue  Print Pengelolaan  Energi  Nasional  2006-2025. Kebijakan  pengembangan  energi  terbaru- kan  dilaksanakan  melalui  :  1)  konservasi energi,  2)  diversifikasi  energi,  3)  intensif- ikasi energi.
Pemanfaatan  sumber  energi  baru dan  terbarukan  diperlukan  untuk  me- ngurangi  tingginya  konsumsi  masyarakat sehingga  bisa  mewujudkan  kedaulatan energi  di  Indonesia.  Hal  tersebut  sejalan dengan  Program  Nawacita  Presiden  Joko Widodo  yaitu  mewujudkan  kemandirian ekonomi  dengan  menggerakkan  sektor- sektor  strategis  ekonomi  domestik  dengan membangun kedaulatan pangan dan energi.  Indonesia  mempunyai  potensi energi  baru  terbarukan  baik  yang  berasal dari  matahari, air,  angin,  panas  bumi, nuklir (uranium), biomassa maupun samudra. Berikut data potensi dan pemanfaatan  energi  baru  terbarukan  di Indonesia pada tahun 2016.

## Tabel 1
Potensi dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di Indonesia Tahun 2016
Sumber: Handbook  of  Energy  and  Economic  of  Indonesia,  Pusdatin  Dirjen  EBT  dan Konservasi  Energi  2016 (disampaikan  pada  Rakor  Energi  di  Balitbang  Prov. Jateng)
Berdasarkan  data  tersebut,  potensi energi  terbarukan  yang  terbesar  adalah samudra dan air. Rasio kapasitas terpasang terhadap  jumlah  sumberdaya  khususnya untuk  tenaga  air  baru  mencapai  11  %, sedangkan  untuk  tenaga  surya,  angin,  dan nuklir  belum  ada  data.  Berarti  masih  ada potensi  energi  terbarukan  yang  belum dikelola secara optimal di Indonesia.
Undang-Undang  No. 30  Tahun 2007  tentang  Energi  dan  UU  No.  30 Tahun  2009  tentang  Ketenagalistrikan serta  Peraturan  Pemerintah  No.  79  Tahun 2014  tentang  Kebijakan  energi  Nasional, bahwa  penyediaan  energi  baru  dan  energi baru  terbarukan  wajib  ditingkatkan  oleh Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah sesuai dengan kewenangannya. Isu strategis  bidang  energi  yang  terjadi  di Provinsi  Jawa  Tengah  yaitu  masih perlunya  peningkatan  Rasio  Elektrifikasi, pembangunan pembangkit terkendala pembebasan  lahan  dan  pembangunan jaringan  listrik terkendala  kawasan  hutan, belum efisiennya konservasi energi listrik, dan  perlunya  pengembangan  energi  dari potensi  energi  baru  terbarukan.  Terkait dengan  peningkatan  elektrifikasi,  sekitar 784.835  Kepala  Keluarga  (KK)  belum terjangkau jaringan listrik di Provinsi Jawa Tengah.
Peningkatan rasio elektrifikasi bagi rumah  tangga  yang  belum  teraliri  listrik bisa  dilakukan  dengan  mengoptimalkan penggunaan potensi
Energi Baru
Terbarukan  (EBT).  Potensi    EBT  di  Jawa Tengah  sangat  banyak  seperti  matahari, air,  panas  bumi, bio-fuel,  gas  rawa,  bio massa,  gelombang  dan  arus  laut.  Menurut data  Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  (ESDM)  Provinsi  Jawa  Tengah, potensi energi air untuk pembangkit listrik dengan  total  kapasitas  ±  386,32  MW berada  di  Kabupaten  Cilacap,  Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Brebes, Tegal, Pemalang,  Pekalongan,  Batang,  Kendal, Kebumen, Purworejo, Wonosobo,
Temanggung, Magelang, Klaten, Boyolali,
Karanganyar, Wonogiri, Kabupaten Semarang dan Kota Semarang. Pembangkit listrik tenaga air memberikan banyak  keuntungan  bagi masyarakat  terutama  bagi  masyarakat yang  belum  teraliri  listrik  Perusahaan Listrik  Negara  (PLN)  namun  mempunyai sumber air (sungai, mata air, air terjun, dll) dengan  debit  yang  cukup  besar  yaitu merupakan  sumber  energi  yang  murah, ramah  lingkungan,  tidak  menimbulkan polusi  bagi  lingkungan,  dan  merupakan energi  yang dapat diperbaharui serta tidak membutuhkan  bahan  bakar.  Diharapkan dengan  memanfaatkan  potensi  sumber daya  air  tersebut,  masyarakat  dapat memenui kebutuhan energinya sendiri dan mengantisipasi  kenaikan  harga  listrik  dan masalah  penyediaan  listrik  yang  belum optimal.
Pembangkit tenaga air adalah suatu bentuk perubahan tenaga dari tenaga air dengan  ketinggian  dan  debit tertentu menjadi tenaga listrik,  dengan mengguna- kan turbin air  dan  generator.  Menurut Kamiana  (2011),  daya (power) yang dihasilkan  dapat  dihitung berdasarkan rumus berikut:
P=ρ .Q.h.g, dimana:
P= daya keluaran secara teoritis (watt), ρ= massa jenis fluida (kg/m 3 ),
Q=debit air (m 3 /s), h= ketinggian efektif (m), g=gaya gravitasi (m/s 2 ).
Turbin merupakan perangkat utama  penghasil  listrik. Turbin pada proses pembangkitan listrik ini berputar karena adanya  pengaruh energi  potensial air yang mengalir  dari pipa pesat  dan mengenai sudu-sudu turbin. Berputarnya turbin  kemudian akan mengakibatkan generator juga berputar sehingga generator dapat menghasilkan listrik sebagai keluarannya (Nugraha, 2012).
193
Ditinjau  dari  cara  turbin  air merubah  energi  potensial  aliran  menjadi energi  putar  atau  aksi  air  terhadap  sudu jalan turbin, dapat digolongkan dalam dua kategori  yaitu:  Turbin  impuls  dan  Turbin reaksi.  Turbin  impuls  adalah  turbin dimana  proses  penurunan  tekanan  dari  air hanya  terjadi  pada  sudu  pengarahnya  saja dan  pengisian  air  pada  roda turbin dilakukan pada sebagian dari keliling roda turbin.  Sehingga  turbin  impuls  juga disebut  turbin  pengisian  sebagian  (partial admission turbine) atau disebut juga turbin aksi (action turbine). Beberapa jenis turbin impuls  yaitu:  Turbin  Pelton,  Kincir  Air, Turbin Ossberger (cross flow turbine), dan Turbin  Turgo.  Sedangkan  pada  turbin reaksi proses penurunan tekanan air terjadi pada  sudu-sudu  pengarah  maupun  pada sudu-sudu  jalannya.  Pada  turbin  ini pemasukan/pengisian  air  terhadap  roda turbin  dilakukan  pada  sekeliling  penuh dari  roda turbin  tersebut.  Sehingga turbin jenis  ini  juga  disebut  turbin  pengisian penuh  (full  admission  turbine).  Jenis turbin  reaksi  meliputi:  Turbin  Francis, Turbin Kaplan, dan Turbin Propeler.
Pemilihan jenis turbin dapat ditentukan  berdasarkan  kelebihan  dan kekurangan  (karakteristik)  dari  jenis-jenis turbin, khususnya untuk suatu desain yang sangat spesifik. Pada tahap awal, pemilihan  jenis  turbin  dapat  diperhitung- kan  dengan  mempertimbangkan  para- meter-parameter  khusus  yang  mempe- ngaruhi sistem operasi turbin (Dixon, S. L, 1998), yaitu :
1. Faktor  tinggi  jatuhan  air  efektif  (Net Head)  dan  debit  yang  akan  diman- faatkan  untuk  operasi  turbin  meru- pakan  faktor  utama  yang  mem- pengaruhi pemilihan jenis turbin, sebagai  contoh  :  turbin  pelton  efektif untuk  operasi  pada head tinggi, sementara  turbin  propeller  sangat efektif beroperasi pada head rendah.
2. Faktor  daya  (Power)  yang diingin-kan
berkaitan  dengan head dan  debit  yang tersedia.
3. Kecepatan  (putaran)  turbin  yang  akan ditransmisikan  ke  generator.  Sebagai contoh  untuk  sistem  trans-misi direct couple antara  generator  dengan  turbin pada head rendah, sebuah turbin reaksi (propeller)  dapat  mencapai  putaran yang  diinginkan,  sementara  turbin pelton  dan crossflow berputar  sangat lambat (low speed) yang akan menyebabkan sistem tidak beroperasi.
Pada tahun 2016, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah telah  mengembangkan  inovasi  kincir  air Batubana  yang  dapat  menaikkan  air  dari sungai  ke  lahan  pertanian  yang  berada  di atas  sungai  sehingga  dapat  digunakan untuk  memenuhi  kebutuhan  air  untuk pertanian.  Terkait  dengan  isu  strategis bidang  energi  terutama  energi  baru terbarukan  di  Jawa  Tengah,  Bappeda Provinsi  Jateng  pada  tahun  2017  ini melaksanakan kegiatan penelitian dan kaji terap pemanfaatan sumberdaya air dengan teknologi  kincir  air  batubana  yang ditambahi  pembangkit  listrik  dengan teknologi picohydro.  Tujuan  pemanfaatan teknologi kincir air Batugana adalah untuk menaikkan massa air dari bawah ke daerah yang  lebih  tinggi  untuk  keperluan  rumah tangga dan usahatani, kemudian teknologi pembangkit  listrik  tenaga  air picohydro ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan listrik  terutama  untuk  fasilitas  umum perdesaan  (penerangan  jalan  dan  pusat belajar masyarakat) di Kabupaten Banjarnegara. Dasar  pemilihan  lokasi  penelitian di  Kabupaten  Banjarnegara  khususnya  di Desa  Pandansari,  Kecamatan  Wanayasa karena  di  desa  tersebut  sudah  ada  kincir air  Batubana  dan  terdapat  mata  air  yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit  listrik picohydro.  Selama  ini mata  air  tersebut  hanya  dimanfaatkan
untuk  keperluan  rumah  tangga  dan  air minum  serta  sumber  air  bagi  lahan pertanian.  Sumber  air  bersih  yang  ada  di Desa  Pandansari  sebanyak  15  unit  yang dimanfaatkan  oleh  935  KK  (Data  Profil Desa  Pandansari,  Kecamatan  Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara).
Adapun tujuan diadakannya penelitian  ini  yaitu melakukan  uji  terap alat  pembangkit  listrik picohydro yang dimulai dari desain alat hingga penerapan- nya  di  Desa  Pandansari,  Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini ialah  penelitian terapan  (Applied  Research), merupakan penelitian yang menekankan pada
pemecahan masalah-masalah praktis.
Penelitian  ini  diarahkan  untuk  menjawab pertanyaan spesifik dalam rangka perumusan  kebijakan,  tindakan  (action) atau  pencapaian  target tertentu  (Indrianto, 1999).  Penelitian  ini  dimulai  dengan membuat  desain  alat  pembangkit  listrik tenaga picohydro dan  uji  penerapannya  di
Desa Pandansari, Kabupaten Banjarnegara serta menganalisisnya dari segi teknis.
Kegiatan  difokuskan  pada  peman- faatan kincir air Batubana sebagai pembangkit listrik tenaga picohydro
dengan  memanfaatkan  mata  air  di  sekitar Desa Pandansari,Kabupaten Banjarnegara. Dasar pemilihan lokasi penelitian dan kaji terap  pembangkit  listrik  tenaga picohydro di  Desa  Pandansari,  Kecamatan  Wana- yasa,  Kabupaten  Banjarnegara  karena terdapat  mata  air  dengan  debit  30  liter/ detik  dan  kincir  air  batubana  yang  hanya dimanfaatkan  untuk  mengangkat  air  guna keperluan  pertanian  dan  rumah  tangga tetapi  belum  dimanfaatkan  sebagai  pem- bangkit  listrik tenaga picohydro, padahal tingkat partisipasi masyarakat tinggi.
Bahan  yang  akan  digunakan  pada kegiatan  penelitian  dan  kaji  terap  ini terdiri dari 1) sumber energi: air, head air: 4  meter,  2)  turbin/kincir  air  dengan diameter  2  meter,  3)  generator  1000 watt, 4) pipa penstok 24 meter dengan diameter 6  inchi,  5)  pompa  sc  45,  6)  tavol  1000 watt, dan 7) reduksi poli 50-4-40-3-60-3.

## Gambar 1 Skema Kincir Air
Metode  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  yaitu  melalui  penelitian dokumentasi  dan  penelitian  lapangan. Penelitian dokumentasi/studi literatur dilakukan  untuk  mencari  sumber-sumber tertulis yang dapat dijadikan landasan teori guna memperkuat analisis yang membahas
mengenai  pembangkit  listrik  tenaga  air skala picohydro.  Penelitian  lapangan dimaksudkan  untuk  mendapatkan  data- data secara langsung dari obyek penelitian yaitu  melalui  pengamatan  langsung  dan wawancara.
Keterangan Gambar: 1. Bendung Penenang 2. Penstok 3. Sapot 4. Tempat Kincir 5. Kincir Air 6. Tempat Generator 7. Pipa Input 8. Rumah Generator 9. Sungai/mata air 10. Tempat Kontrol 12. Bronjong Batu
195
Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  gabungan  yaitu analisis  kualitatif  dan  kuantitatif.  Analisis kualitatif  menggunakan  model  interaktif yang  dikembangkan  oleh  Miles  dan Huberman (1992), dimana proses pengum- pulan,  pengolahan  dan  penyajian  data secara simultan untuk menghasilkan kesimpulan  yang  saling  terkait  (Husaini dan  Purnomo,  2008).  Adapun  analisis kuantitatif  digunakan  untuk  uji  kelayakan teknis  dan  ekonomis  sehingga  dapat menjawab  tujuan  penelitian  ini.  Waktu pelaksanaan  penelitian  dilakukan  pada bulan Februari sampai Oktober 2017.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Deskripsi Lokasi Penelitian
Desa  Pandansari  merupakan  salah- satu desa di Kecamatan  Wanayasa, Kabu- paten  Banjarnegara  yang  terdiri  dari  5 dusun,  5  Rukun  Warga  (RW)  dan  19 Rukun Tetangga (RT). Batas wilayah Desa Pandansari  di  sebelah  utara  adalah  Desa Pagergunung, sebelah selatan Desa Karangtengah,  disebelah  timur  dibatasi oleh  Desa  Karekan  dan  Kali  Mrawu,  dan di  sebelah  barat  Desa  Kubang.  Jumlah penduduk  Desa  Pandansari  pada  tahun 2016  sebanyak  3.528  orang  atau  640 Kepala  Keluarga  (KK)  dengan  tingkat kepadatan  penduduk  723/km 2 .  Sedangkan luas  wilayah  Desa  Pandansari  mencapai 115.936,07  hektar.  Tingkat  pendidikan penduduk Desa Pandansari sebagian besar hanya  lulusan  Sekolah  Dasar  (SD) sebanyak  1.274  orang,  lulusan  Sekolah Menengah  Pertama  (SMP)  259  orang, lulusan  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA) 183  orang  dan  lulusan  perguruan tinggi hanya  30  orang.  Sedangkan  yang  tidak bersekolah  sebanyak  578  orang  dan  tidak lulus  SD  sebanyak  904  orang  (Monografi Kecamatan  Wanayasa  Tahun  2015,  Biro Pusat  Statistik/ BPS  Kabupaten  Banjar- negara).
Komoditas  utama  pertanian  di Desa  Pandansari  adalah  padi,  jagung, salak  pondoh,  bawang,  coklat,  duku, durian,  manggis  dan  sayur  mayur.  Luas lahan  yang  digunakan  untuk  menanam padi  mencapai  332  hektar  dengan  tingkat produksi sebanyak 14.498 kuintal (Kecamatan  Wanayasa  Dalam  Angka Tahun 2017).
Mata  air  Kabupaten  Banjarnegara apabila dilihat dari segi hidrologi memiliki potensi  yang  cukup  besar  untuk  diman- faatkan  untuk  kebutuhan  rumah  tangga, irigasi,  industri  dan  lainnya  yang  bersum- ber dari Sungai Serayu, Pekacangan, Tulis, Merawu,  Sapi  dan  sungai  kecil  lainnya. Potensi  sumberdaya  air  yang  ada  di Kecamatan  Wanayasa  sebagian  besar adalah  sungai  diantaranya  Sungai  Panara- ban,  Gondang,  Sibebek,  Merawu,  dan Sigembol.  Potensi  air  dan  sumberdaya  air yang ada di Desa Pandansari adalah sungai (sedang) dan mata air (kecil) serta sumber lainnya.  Mata  air  tersebut  diman-faatkan oleh  penduduk  Desa  Pandansari  sebagai sumber  air  bersih  untuk  keperluan memasak dan minum.  Walaupun debitnya kecil  namun  mata  air  tersebut  sudah dimanfaatkan oleh 935 KK setiap harinya. Jika  dilihat  dari  sumber  pengairan  untuk lahan  sawah  dengan  irigasi  desa  seluas 137,46  hektar  dan  sawah  tadah  hujan seluas  16,48  hektar  di  Desa  Pandasari dengan curah hujan rata-rata di Kecamatan Wanayasa  pada  tahun  2016  mencapai 327,0833 mm.

## Analisis Teknis
Pemilihan  teknologi  pada  pemba- ngunan  pembangkit  listrik picohydro terutama  terletak  pada  pemilihan  kompo- nen  utamanya  yaitu  turbin  dan  generator. Hal  ini  disebabkan  daerah  yang  akan dipasang  pembangkit  listrik picohy-dro memiliki  karakteristik  yang  spesifik yaitu di  daerah  pegunungan.  Ada  2  jenis generator  yaitu  generator  sinkron  yang
bekerja  pada  kecepatan  berubah-ubah. Guna  menjaga  agar  kecepatan  generator tetap  maka  digunakan  a). speed  governor elektronik  yang  dapat  digunakan  secara langsung dan tidak membutuhkan jaringan listrik  lain  sebagai  penggerak  awal.  Alat ini  sangat  cocok  digunakan  di  desa terpencil  dengan  sistem  isolasi,  b).
Generator  induksi  tidak  memerlukan sistem  pengaturan  tegangan  dan  kecepat- an.  Namun  demikian  tidak  dapat  bekerja sendiri  karena  memerlukan  suatu  sistem jaringan  listrik  sebagai  penggerak  awal yang  lebih  cocok  digunakan  untuk  daerah yang  telah  dilalui  jaringan  listrik  PLN.

## Gambar 2
Bagan Konstruksi Kincir Air Keterangan:
1. Rotor turbin (kincir), 2. Puli transmisi, 3. Generator, 4. Frame, 5. Ponton (drum)
Potensi  aliran  air  yang  terdapat  di lokasi  penelitian  didapatkan  data  bahwa potensi  tinggi  air  jatuh  (head)  yang  ada sebesar 4 meter dengan debit air mengalir sebesar  30  liter  per  detik.  Berdasarkan data  potensi  yang  ada  maka dapat diperkirakan  potensi  daya  air  yang  bisa terbangkitkan  dengan  rumus  sebagai berikut:
……… , dimana :
Q = debit air (m 3 /s)
ρ = massa jenis air (kg/m 3 ) H= potensi tinggi air jatuh (m)
Menurut  persamaan  di  atas,  maka perhitungan potensi daya air yang dihasilkan  adalah  sebesar  1.177,2  watt dengan mengasumsikan densitas air sebesar  1.000  kg/m 3 dan  percepatan gravitasi  bumi  sebesar  9,81  m/s 2 maka turbin  yang  tepat  adalah  turbin cross  flow sesuai  dengan  karakteristik  dan  aplikasi turbin seperti gambar 3 dibawah ini.
197
Gambar 3 Karakteristik dan Aplikasi Turbin (H vs Q)
Pemilihan  turbin  untuk  digunakan sebagai pembangkit listrik ditentukan oleh ketinggian  air  dan  besarnya  potensi  debit air/arus  air.  Berdasarkan  jenisnya  ada  4 tipe  turbin  yaitu  turbin  Kaplan/Propeller, Crossflow,  Francis,  dan  Pelton  tergantung
ketinggian  air  dan  arus  debit  air.  Tabel  di bawah  ini  klasifikasi  turbin  berdasarkan ketinggian  (kurang  dari  3  meter  sampai dengan lebih dari 100 meter) dan besarnya tekanan air (head pressure).

## Tabel 2
Tipe dan Klasifikasi Turbin Dari  potensi  daya  berdasarkan potensi  debit  air  dan head yang  dimiliki maka  perkiraan  potensi  daya  listrik terbangkit dengan mengasumsikan efisiensi keseluruhan sebesar 0,85 diperkirakan sebesar 1.000,62 watt.
Efisiensi  keseluruhan  yang  dimaksudkan
disini  meliputi  efisiensi  yang  terkait dengan kebocoran hidrolis, efisiensi transmisi  dan  efisiensi  generator  yang digunakan. Gambar 4\ merupakan ilustrasi sistem  pembangkit  listrik  tenaga  air  skala picohydro yang diterapkan dalam penelitian ini.
Gambar 4 Ilustrasi Sistem yang Dipilih Satu  hal  yang  perlu  diperhatikan adalah perlunya penyesuaian antara kecepatan  putar  yang  dihasilkan  oleh turbin air (yang dihasilkan dari potensi air) dengan  kecepatan  putar  dari  generator yang  digunakan,  penyesuaian  ini  sangat diperlukan  guna  efisiensi  daya  yang dihasilkan  oleh  generator,  oleh  karena  itu sangat  diperlukan  satu  sistem  transmisi kecepatan. Pilihan sistem transmisi kecepatan  sangat  bervariatif  (misal:  belt, roda  gigi/gear,  dll),  tergantung  dari beberapa faktor. Sistem transmisi roda gigi bertingkat  merupakan  salah  satu  pilihan yang dapat diperhatikan untuk sistem yang memerlukan  reduksi  kecepatan  yang cukup  tinggi,  suasana  kerja  relatif  tenang dan tingkat keausan transmisi  yang cukup handal.
Pada  turbin  air picohydro di  Desa Pandansari  merupakan  teknologi  peman- faatan  energi  air  yang  digunakan  sebagai pompa  untuk  menaikkan  air  dari  sumber mata  air  ke  daerah  permukiman  warga yang  berada  lebih  tinggi  daripada  sumber mata air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan  air  bersih  sehari-hari.  Pompa air  tersebut  memiliki  spesifikasi  sebagai berikut:
Dimensi : 300 x 430 x 450 mm Berat : 23 kg Kapasitas : 22-59 Liter/menit Daya yang dibutuhkan : 5 – 7 HP (Horse Power) Plunger : 33.5 mm x 3 Putaran : 300 – 600 rpm Tekanan maksimal : 50 kg/cm 2 Tekanan operasional normal : 20-30 kg/cm 2
199
Gambar 5 Merk & Type Spesifikasi : Sanchin SCN 45
Berikut  ini  merupakan  gambar turbin air atau kincir air yang ada di Desa Pandansari  Kincir  ini  dapat  digunakan untuk mengangkat air dari sumber mata air yang  letaknya  lebih  rendah  ke  tempat
penampungan air/tandon milik masyarakat yang  lebih  tinggi.  Adapun  gambar  dan spesifikasi  kincir  air  tersebut  adalah sebagai berikut: Gambar 6 Kincir Air di Desa Pandansari Diameter : 2 meter Debit Nozzle : 30 Liter/detik Ketinggian sumber air : 30 meter Selain pompa dan turbin/kincir air, alat  yang  digunakan  adalah  generator.
Berikut  ini  gambar  dan  spesifikasi generator tersebut.
Gambar 7 Generator Listrik
Generator  tersebut  dapat  bekerja optimal menghasilkan daya 1.000 watt jika bekerja  pada  putaran  3.000  rpm  (rotation per  minute/putaran  per  menit).  Gambar  8 di bawah ini merupakan posisi
pemasangan pembangkit listrik picohydro.
Pembangkit listrik picohydro ingin memanfaatkan  air  limpasan  dari  kincir  air untuk  menggerakkan  generator  sehingga dapat menghasilkan energi listrik.

## Gambar 8
Posisi Pemasangan Pembangkit Listrik Picohydro dan Kincir Air di Desa Pandansari
Pada  persoalan  yang  terjadi  di lapangan,  terdapat  kendala  yaitu  turbin tidak dapat digunakan
untuk menggerakkan  pompa  dan  generator secara  bersamaan.  Pemasangan  turbin kedua yang paling efektif agar pompa dan turbin dapat bekerja secara efisien. Lokasi pemasangan  turbin  kedua  direncanakan
berada  di  aliran  air  tadah  hujan.  Tapi  jika musim  hujan  datang,  dikhawatirkan  akan mengganggu  proses  pembangkitan  tenaga listrik.  Dibawah  ini  merupakan  gambar dari alat pichydro dan belt yang rencananya akan dipasangkan.
201
Picohydro Belt Gambar 9 Alat Picohydro dan belt yang belum dipasang
Pada  tahap perencanaan,  terdapat turbin  air  sebanyak  dua  unit  yang  akan dipasang  secara  bertingkat  dan  dihubung- kan  dengan  belt.  Pada  turbin  utama menerima  energi  potensial  air  dari ketinggian 30 meter dari bendung penenang.  Turbin  pertama  digunakan untuk menggerakkan pompa air, sedangkan  turbin  kedua  menerima  air buangan  dari  turbin  utama.  Antara  kedua turbin yang dihubungkan dengan belt yang diharapkan  agar  dapat  meningkatkan performa  dari  turbin  yang  kedua.  Namun pada  prakteknya,  pemasangan  turbin kedua  diposisikan  sejajar  dengan  turbin pertama, dimana sumber air penggeraknya harus  berbagi  antara  turbin  pertama  dan kedua.  Hal  tersebut  hanya  akan  membuat kerja  dari  turbin  pertama  menjadi  tidak maksimal  karena  energi  potensial  yang seharusnya  digunakan  untuk  menggerak- kan turbin pertama, debitnya harus terbagi dengan turbin kedua. Turbin air tidak bisa bekerja  secara  bersamaan  dikarenakan sumber  air  yang  seharusnya  digunakan hanya untuk menggerakkan turbin pertama harus  terbagi  dengan  turbin  kedua.
Sehingga energi potensial yang ada masih tetap  sama,  namun  beban  yang  tersedia semakin  bertambah  karena  turbin  kedua. Turbin air di Desa Pandansari memanfaat- kan  energi  potensial  air  untuk  diubah menjadi energi kinetik/energi gerak sehingga  dapat  dihasilkan  energi  listrik. Faktor yang paling berpengaruh dari besar kecilnya daya air adalah debit air (Q) dan ketinggian  (h).  Hal  tersebut  dirumuskan sebagai berikut :
atau dimana :
Ep = energi potensial air (joule)
P = Daya (watt)
m = massa air (kg)
h = head/ketinggian air (meter)
= massa  jenis  air  (kg/meter 3 ) *merupakan  konstanta,  untuk air = 1.000 kg/meter 3
g = percepatan gravitasi
(meter/detik 2 ) *merupakan  konstanta,  g  =  10 meter/detik 2
Daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan  pompa  tersebut  minimal sebesar  5 – 7  HP.  Jika  1  HP  sebesar  746 watt  dengan  asumsi  daya  optimal  yang bekerja  sebesar  7  HP.  Maka,  daya minimalnya
sebesar
5.222 watt.
Sedangkan turbin utama mengubah energi potensial  air  dari  ketinggian  30  meter dengan debit 30 liter/detik. Maka;
atau
Jika  menggunakan  rumus  tersebut di  atas  maka  diperoleh  besarnya  energi potensial  air  yaitu  sebesar  9.000  watt. Perhitungan  di  atas  merupakan  perhitung- an  dengan  kondisi  ideal,  dimana  rugi-rugi yang  terjadi  pada  transmisinya  tidak dihitung.  Jika  rugi-rugi  yang  terbuang diasumsikan  sebesar  20%  atau  0,2. Hitungan  energi  yang  terbuang  sebesar 20% dari energi potensial yang dihasilkan sebesar  9.000  watt  yaitu  sebesar  1.800 watt  sesuai  dengan  perhitungan  dibawah ini.
Perhitungan rugi-rugi secara teoritis: watt = 1.800 watt Maka,  daya  pada  turbin  yaitu sebesar:    9.000  watt – 1.800  watt  = 7.200 watt
Nilai  atau  daya  yang  dihasilkan sebesar  7.200  watt  pada  turbin  jika debitnya  konstan  30  liter  per  detik.  Jika musim  kemarau  yang  menyebabkan  debit air  berkurang,  maka  daya  yang  dihasilkan
turbin  tersebut  pun  akan  berkurang. Dengan  demikian,  kondisi  kerja  turbin  air untuk  pompa  tersebut  memang  sudah optimal.

## Rencana Alternatif Pengembangan Pembangkit Listrik Skala Picohydro
Tim peneliti dan tim ahli dari UNS membuat rencana alternatif untuk pengembangan pembangkit listrik picohydro yang  ada  di  Desa  Pandansari. Perbedaannya  terletak  pada  penempatan picohydro di bawah alat kincir air dengan jarak  ±  2  meter.  Rencana  alternatif  ini dilaksanakan  jika  turbin  air  tidak  bisa bekerja  secara  bersamaan  dikarenakan sumber  air  yang  seharusnya  digunakan hanya untuk menggerakkan turbin pertama harus  terbagi  dengan  turbin  kedua. Sehingga energi potensial yang ada masih tetap  sama,  namun  beban  yang  tersedia semakin bertambah karena turbin kedua.
Selain pompa dan turbin/kincir air, alat  yang  digunakan  adalah  generator. Generator  listrik  yang  digunakan  sama dengan  gambar  7  dan  dengan  spesifikasi yang  sama.  Generator  tersebut  dapat bekerja  optimal  menghasilkan  daya  1.000 watt  jika  bekerja  pada  putaran  3.000  rpm (rotation  per  minute/putaran  per  menit). Gambar 10 di bawah ini merupakan posisi pemasangan  pembangkit  listrik  picohydro yang  diletakkan  di  bawah  kincir  air dengan jarak ± 2 meter. Pembangkit listrik picohydro ingin memanfaatkan air limpasan dari kincir air untuk menggerakkan  generator  sehingga  dapat menghasilkan  energi  listrik.  Gambar berikut  ini  merupakan  rencana  posisi pemasangan pembangkit  listrik  picohydro dan kincir air di Desa Pandansari.
203
Gambar 10
Posisi Pemasangan Pembangkit Listrik Picohydro dan Kincir Air di Desa Pandansari
(Alternatif Rencana)
Pada  tahap  perencanaan,  terdapat turbin  air  sebanyak  dua  unit  yang  akan dipasang  secara  bertingkat  dan  dihubung- kan  dengan belt.  Pada  turbin  utama menerima  energi  potensial  air  dari ketinggian 30 meter dari bendung penenang.  Turbin  pertama  digunakan untuk menggerakkan pompa air, sedangkan  turbin  kedua  menerima  air buangan dari turbin utama. Beda ketinggian  antara  turbin  utama  dengan turbin  bawah  berjarak  2  meter.  Antara kedua  turbin  yang  dihubungkan  dengan belt yang diharapkan agar dapat meningkatkan  performa  dari  turbin  yang kedua. Namun pada prakteknya, pemasangan  turbin  kedua diposisikan sejajar  dengan  turbin  pertama,  dimana sumber  air  penggeraknya  harus  berbagi antara  turbin  pertama  dan  kedua.  Hal tersebut  hanya  akan  membuat  kerja  dari turbin  pertama  menjadi  tidak  maksimal karena  energi  potensial  yang  seharusnya digunakan  untuk  menggerakkan  turbin pertama,  debitnya  harus  terbagi  dengan turbin kedua. Turbin air tidak bisa bekerja secara  bersamaan  dikarenakan  sumber  air yang  seharusnya  digunakan  hanya  untuk menggerakkan turbin pertama harus terbagi  dengan  turbin  kedua.  Sehingga
energi  potensial  yang  ada  masih  tetap sama, namun beban yang tersedia semakin bertambah karena turbin kedua.
Secara  analisa  dan  perhitungan, permasalahan tersebut diatas dapat diuraikan  sebagai  berikut.  Turbin  kedua merupakan  turbin  air  yang  digunakan untuk mengubah  energi  potensial  air menjadi  energi  listrik.  Dengan  meng- gunakan  generator  berdaya  1.000  watt pada  putaran  3.000  rpm  diharapkan  akan menghasilkan energi listrik untuk penerangan.  Jika  turbin  kedua  dipasang sejajar  dengan  turbin  pertama  dan  harus berbagi  air  dengan  turbin  pertama,  maka hal  tersebut  hanya  akan  mengurangi kinerja  pompa  air.  Hal  tersebut  sudah dijelaskan  pada  pembahasan  pertama, dimana  energi  potensial  yang  diubah turbin  untuk  menggerakkan  pompa  air sudah  optimal.  Jika  mendapat  tambahan beban  dari  turbin  kedua,  maka  kerja pompa  tidak  dapat  digunakan  untuk menaikkan  air  sampai  ketinggian  150 meter.  Sehingga  dari  analisa  diatas,  jika sistem  masih  diinginkan  potensi  air  yang ada  dimanfaatkan  untuk  pembangkitan tenaga  listrik  maka  beberapa hal  yang dapat  dilakukan  adalah  menempatkan turbin  air  kedua  dibawah  turbin  pertama,
dengan  memanfaatkan  air  buangan  dari turbin  pertama.  Pemasangan  turbin  air tersebut sebaiknya memiliki beda ketinggian  minimal  2  meter  atau  lebih. Semakin  besar  beda  ketinggian,  semakin besar pula daya listrik  yang dihasilkannya dengan rumusan sebagai berikut:
atau
maka energi potensial airnya sebesar 600  watt.  jika  rugi – ruginya  sebesar 20%  atau  0,2,  maka  perhitungan rugi-rugi teoritisnya, watt=120  watt,  daya  pada  turbin kedua  600  watt – 120  watt  = 480 watt.
Nilai  480  watt  didapat  jika  alat pembangkit picohydro/turbin kedua berputar secara mandiri dan tidak disambungkan dengan turbin pertama. Jika nilai  daya  pada  turbin  kedua  sebesar  480 watt,  maka  putaran  maksimal  yang dihasilkan sebesar :
didapat  nilai  putaran  maksimalnya sebesar 1440 rpm.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan  dalam  sistem  tersebut  adalah air  buangan  dari  turbin  pertama  tidak langsung dialirkan ke turbin kedua, namun diberi  bendung  penenang  terlebih  dahulu agar  aliran  airnya  lebih  stabil  dan  agar putaran  turbin  kedua  saat  hujan  tidak terganggu dengan meningkatnya debit air. Maka  sebaiknya  diberi  selokan  buangan. Sehingga apabila bendung penenang tidak dapat  menampung  debit  air.  Air  luapan tersebut  dapat  dialirkan  ke  lokasi  lain, seperti terlihat pada gambar 11 berikut ini:
Gambar 11 Alternatif Saluran Air yang Digunakan
Pada  gambar  tersebut,  pembangkit picohydro dipasang dibawah alat kincir air dengan  jarak  sekitar  2  meter.  Jika  saat musim  penghujan,  terjadi  aliran  air  yang sangat  deras  dari  atas  maka  luapan  air tersebut  dapat  disalurkan/dibuang  ke
bawah  melalui  saluran  luapan  sehingga kinerja  alat  pembangkit picohydro tidak terganggu.
205
SIMPULAN Hasil analisis teknis alat pembangkit  listrik picohydro mampu menghasilkan  daya  listrik  sebesar  7.200 watt  atau  7,2  kilowatt.  Berdasarkan  hasil pengamatan  dan  perhitungan  debit  air pada  bulan  Juli-Agustus  2017  ternyata debit air yang dibutuhkan untuk menjalankan generator pada alat pembangkit listrik picohydro tidak mencukupi  (kurang  dari  30  liter/detik) yang  disebabkan  karena  pada  bulan-bulan tersebut  sudah  memasuki  musim  kemarau di  Kabupaten  Banjarnegara  dan  juga karena  sebagian  debit  air  digunakan  oleh kincir  air  batubana  untuk  menaikkan  air bersih  ke  penampung  air/tandon  milik masyarakat Desa Pandansari.

## SARAN
Pada saat musim kemarau/ debit air berkurang,  alat  pembangkit  listrik pico- hydro dapat  digunakan  jika  dioperasikan secara  bergantian  dengan  kincir  air  atau diatur  waktu  penggunaan  masing-masing misal  kincir  air  digunakan  pada  waktu
pagi  hari  hingga  sore  hari,  sedangkan pembangkit  listrik picohydro digunakan pada saat sore hingga malam hari atau dini hari  pada  saat  masyarakat  membutuhkan listrik untuk keperluan sehari-hari mereka.
Alternatif selanjutnya adalah menempatkan pembangkit picohydro/ turbin  air  kedua  dibawah  turbin  pertama yang  memanfaatkan  air  buangan  dari turbin  pertama    dengan  beda  ketinggian minimal  2  meter  atau  lebih.  Jika  saat musim  penghujan,  terjadi  aliran  air  yang sangat  deras  dari  atas  maka  luapan  air tersebut  dapat  disalurkan/dibuang  ke bawah  melalui  saluran  luapan  sehingga kinerja  alat  pembangkit picohydro tidak terganggu. Pemanfaatan alat kincir air dan pembangkit listrik picohydro jika  dapat dimanfaatkan  secara  benar  dan  efisien dapat  membantu  masyarakat  dalam  hal pemenuhan  kebutuhan  listrik  dan  air bersih  untuk  air  minum  dan  keperluan lainnya. Keberlanjutan pengembangan pembangkit listrik picohydro sangat tergantung  pada  peran  masyarakat  dalam pemanfaatan dan pemeliharaannya.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS Kab. Banjarnegara. 2017. Kecamatan
Wanayasa  Dalam  Angka  Tahun 2017. Diakses di http://banjarnegarakab . BPS.go.id Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi. 2004. Potensi energi Terbaharukan di Indonesia, Jakarta.
Dixon,  S.L.  1998. Fluid  Mechanics, Thermodynamics of Turbo machinery. Fourth  Edition  in Wmetric  Units.  USA:Pergamon Press Ltd Elizabeth,  G.  2011. Energi  Terbarukan Geothermal. Fakultas Teknik
Industri  Universitas  Gunadharma, Jakarta.
Instruksi  Presiden  No.  1  tahun  2006
tertanggal  25  Januari  2006  tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar  nabati  (biofuels)  sebagai energi alternatif, Jakarta.
Kamiana,  I.M.2011. Teknik  Perhitungan Debit  Rencana  Bangunan  Air. Yogyakarta: Graha Ilmu. Miles, B. Mathew and michael Huberman. 1992. Analisis  Data  Kualitatif
Buku  Sumber  tentang  Metode-
Metode Baru. Jakarta:UIP
Nugraha,  Ihfazh  Nurdin  Eka.  2012. Penerapan Dan Analisis Pembangkit Listrik Tenaga Pikohydro Dengan Turbin Propeller  Open  Flume  TC  60  dan Generator  Sinkron  Satu  Fasa  100 VA di UPI Bandung-Bandung. Nur Indriantoro, Supomo. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis.Yogyakarta: BPFE-UGM. Permana,  A.D.  2011. Outlook  Energi Indonesia,  Energi  Masa  Depan disekitar  dan  Ketenagalistrikan. BPPT Press, Jakarta. Presiden Republik Indonesia, 2006, Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional, Jakarta. Purnomo,  N.A.  2011. Dampak Bahan Fosil  dan  Biofuel  serta  Solusinya terhadap Lingkungan. Badan Lingkungan  Hidup  Prov.  Jateng, Semarang. Usman,  Husnaini  dan  Purnomo  Setiady Akbar. 2008. Metodologi Penelitian  Sosial. Jakarta:  PT Bumi Aksara.