## Abstrak
Konsumsi  energi  listrik  di  Hotel  Santika  Palu mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya,  sehingga  perlu dilakukan  perhitungan  ulang  konsumsi  energi  listrik  guna mengetahui  apakah  konsumsi  energi  listriknya  masih hemat  dan  efisien  atau  tidak.  Setelah  dilakukan perhitungan  konsumsi  energi  listrik,  kemudian  mencari alternatif  peluang  untuk  penghematannya.  Untuk  maksud inilah perlu dilaksanakan kegiatan konservasi energi listrik di  Hotel  Santika  Palu.  Konservasi  energi  meliputi  audit energi  dan  manajemen  energi  pada  saat  perencanaan, pengoperasian dan pengawasan dalam pemanfaatan energi.
Audit energi listrik diawali dengan pengumpulan data historis gedung Hotel Santika Palu. Kemudian menghitung Intensitas  Konsumsi  Energi  (IKE)  listrik  selama  14  bulan terakhir  dari  data  rekening  listrik  yang  ada  di  Hotel Santika Palu. Dilanjutkan pengukuran tingkat pencahayaan  di  setiap  ruangan.  Dari  hasil  perhitungan IKE  tersebut  akan  diketahui  tingkat  efisiensi  konsumsi energi listrik pada gedung Hotel Santika Palu.
Peningkatan efisiensi  konsumsi energi listrik di Hotel Santika  Palu  disektor  penerangan  atau  pencahayaan buatan  dapat  dilakukan  dengan  mengganti  daya  lampu yang  ada  di  setiap  ruangan,  dimana  daya  lampu  tersebut penggunaannya melewati batas standar tingkat pencahayaan sesuai fungsi ruangan.
Kata  Kunci  :  Audit  energi  listrik,  Hotel  Santika  Palu, Intensitas  Konsumsi  Energi(IKE),  Konservasi  energi listrik, Pencahayaan buatan

## Abstract
Electrical  energy  consumption  at  Hotel  Santika  Palu has  increased  every  year,  so  it  is  necessary  to  re-calculation of  electrical  energy  consumption  in  order  to  determine whether  the  electrical  energy  consumption  is  still  frugal and efficient  or  not.  After  calculating  the  energy  consumption  of electricity, then look for alternative opportunities for savings. For the purpose of this is to be implemented electrical energy conservation  activities  at  the  Hotel  Santika  Palu.  Energy conservation  include  energy  audits  and  energy  management during the planning, operation and supervision of the use of energy.
Electric  energy  audit  begins  with  the  collection  of historical  data  Hotel  Santika  Palu  building.  Then  calculate the Energy Consumption Intensity (ECI) of electricity during the  last  14  months  from  the  data  of  electricity  bills  in  Hotel Santika Palu. Continued measurement of the level of lighting in every room. From the calculation of the ECI will know the level  of  efficiency  of  electrical  energy  consumption  in buildings Hotel Santika Palu.
Improved efficiency of electrical energy consumption in the Hotel Santika Palu on sector lighting or artificial lighting can  be  done  by  replacing  the  existing  power  lights  in  any room,  where  the  lamp  power  usage  over  the  limit  standard lighting levels according to the function room.
Keywords:  Artificial  lighting,  Conservation  of  electric energy, Electric energy audit, Energy Consumption Intensity (ECI), Hotel Santika Palu

## I. PENDAHULUAN
Salah satu bentuk energi  yang sering dimanfaatkan bagi  kehidupan  manusia  pada  zaman  modern  ini  adalah energi  listrik.  Seiring  berkembangnya  zaman,  terjadi proses  yang  sebaliknya  terhadap  energi  listrik  yaitu semakin tidak seimbangnya penggunaan antara produksi energi  listrik  dengan  konsumsi  energi  listrik.  Hal  ini disebabkan  semakin  banyaknya  penggunaan  energi listrik  dalam  kegiatan  sehari-hari,  oleh  karena  itu  perlu adanya tindakan yang tepat untuk mengatur penggunaan dan pelestarian terhadap energi tersebut.
Salah satu upaya pemerintah terhadap energi adalah dengan  tindakan  konservasi  energi  yang  pada  dasarnya adalah  pengurangan  biaya  melalui  strategi  manajemen energi.  Konservasi  energi  dapat  dicapai  melalui penggunaan  teknologi  hemat  energi  dalam  penyediaan, baik  dari  sumber  energi  terbarukan  maupun  sumber energi  tak  terbarukan  dan  menerapkan  budaya  hemat energi  dalam  pemanfaatan  energi.  Penerapan  konservasi energi meliputi audit energi dan manajemen energi pada saat perencanaan, pengoperasian dan pengawasan dalam pemanfaatan energi.
Hotel  Santika  Palu  sebagai  salah  satu  konsumen energi  listrik  yang  termasuk  dalam  jenis  bangunan komersial.  Oleh  karena  itu  pada  saat  beroperasi memerlukan  energi  listrik  yang  cukup  besar.  Daya tersambung  dari  PLN  sebesar  1040  [kVA]  dengan  salah satu  penggunaan  yang  cukup  besar  untuk  sistem pencahayaan.  Tarif  Dasar  Listrik  (TDL)  pada  saat  ini relatif  mahal  yang  telah  ditetapkan  oleh  PLN  berimbas terhadap Hotel Santika Palu. Oleh karena itu pengelolah gedung  harus  memikirkan  bagaimana  cara  untuk mensiasati  keadaan  ini.  Sehingga  diperlukan  adanya keserasian antara pemakaian energi dengan pembangunan  yang  ada  dan  persediaan  energi  listrik  itu sendiri.
Tujuan  dari  konservasi  energi  listrik  adalah  untuk meningkatkan  efisiensi  penggunaan  energi.  Oleh  karena itu  perlu  diupayakan  efisiensi  pemakaian  energi  supaya pemborosan  energi  dapat  dihindari  tanpa  mengurangi tingkat  kenyamanan  dan  produktivitas  di  lingkungan kerja. Langkah awal dalam  mengukur pemakaian energi listrik  di  Hotel  Santika  Palu  adalah  melakukan pengukuran  Intensitas  Konsumsi  Energi,  melakukan pengukuran  luas  area  gedung,  melakukan  pengukuran pada sistem penerangan.
Ardy Willyanto Tanod (1) , Ir. Hans Tumaliang, MT. (2) , Lily S. Patras, ST., MT. (3)
(1)Mahasiswa (2)Pembimbing 1 (3)Pembimbing 2
Jurusan Teknik Elektro-FT, UNSRAT, Manado-95115, Email: ardyelektro06@gmail.com

## Konservasi Energi Listrik di Hotel Santika Palu
Menanggapi  konteks  tersebut  maka  disusunlah tugas  akhir  dengan  judul:  “Konservasi  Energi  Listrik  di Hotel Santika Palu”.

## II. LANDASAN TEORI

## A. Prosedur Audit Energi pada Bangunan Gedung
Bilamana  gedung  telah  dibangun  dan  digunakan, tentunya  perlu  diketahui  sejauh  manakah  efisiensi penggunaan  energi  bangunan  tersebut,  baik  secara keseluruhan  maupun  untuk  masing-masing  sektor penggunaan.  Untuk  maksud  inilah  perlu  dilaksanakan kegiatan audit energi.
Kegiatan audit energi merupakan kegiatan pengecekan  berkala  untuk  menjamin  apakah  energi digunakan  secara  tepat,  efisien  dan  rasional.  Dengan audit  energi  maka  indikasi  kebocoran  atau  keborosan energi  dapat  dilacak  dan  ditelusuri  yang  kemudian ditentukan langkah perbaikan (retrofitting).
Proses  audit  energi  dilakukan  secara  bertahap sebagaimana ditunjuk pada gambar 1

## Audit Energi Awal
Audit  energi  awal  pada  prinsipnya  dapat  dilakukan pemilik/pengelolah bangunan gedung yang bersangkutan berdasarkan  data  rekening  pembayaran  energi  yang dikeluarkan dengan pengamatan visual.
Kegiatan  audit  energi  awal  meliputi  pengumpulan  data energi  bangunan  gedung  dengan  data  yang  tersedia  dan tidak  memerlukan  pengukuran.  Data  tersebut  meliputi dokumentasi  bangunan  yang  dibutuhkan,  pembayaran rekening  listrik  bulanan  bangunan  gedung  selama  1 tahun, tingkat hunian bangunan (Occupancy Rate)

## Menghitung Besarnya Intensitas Konsumsi Energi (IKE) Gedung
Berdasarkan  data  seperti  yang  dijelaskan  pada  kegiatan audit awal kita dapat menghitung  rincian luas bangunan gedung,  konsumsi  energi  bangunan  gedung  per  tahun, biaya energi bangunan gedung.

## Audit Energi Rinci
Audit  energi  rinci  dilakukan  bila  nilai  IKE  lebih  besar dari nilai target yang ditentukan.

## Identifikasi Peluang Hemat Energi
Apabila besarnya IKE hasil penghitungan ternyata  sama atau  kurang  dari  IKE  target,  maka  kegiatan  audit  energi rinci dapat dihentikan atau diteruskan untuk memperoleh IKE yang lebih rendah lagi. Bila hasilnya lebih dari IKE target,  berarti  ada  peluang  untuk  melanjutkan  proses audit  energi  rinci  berikutnya  guna  memperoleh penghematan energi.

## Analisis Peluang Hemat Energi
Apabila  peluang  hemat  energi  telah  diidentifikasi, selanjutnya perlu ditindaklanjuti dengan analisis peluang hemat energi, yaitu dengan cara membandingkan potensi perolehan hemat energi dengan biaya yang harus dibayar untuk  pelaksanaan  rencana  penghematan  energi  yang direkomendasikan.  Penghematan  energi  pada  bangunan
gedung harus tetap memperhatikan kenyamanan penghuni.

## B. Sistem Pencahayaan Pada Bangunan Gedung
Selain  mengkonsumsi  energi  yang  cukup  besar, penerangan  buatan  memberikan  andil  terhadap  beban pendinginan.  Iluminasi  atau  pancaran  tidak  hanya menimbulkan  efek  cahaya  tetapi  juga  menimbulkan radiasi panas yang masuk ke dalam ruangan.
Tingkat penerangan (level iluminasi) yang direkomendasikan  tidak  boleh  kurang  dari  yang  tertera pada tabel I.

## Pencahayaan Alami
Pencahayaan  alami  siang  hari  harus  dimanfaatkan sebaik-baiknya.  Masuknya  radiasi  matahari  langsung harus dibuat seminimal mungkin.

## Pencahayaan Buatan
Pencahayaan  buatan  terdorong  oleh  kebutuhan  manusia untuk  melakukan  aktifitas  dimalam  hari  dengan  cahaya yang memadai. Terang tidaknya permukaan suatu benda (objek) ditentukan oleh jumlah cahaya yang datang pada permukaan  benda  tersebut.  Terang  ini  diukur  dalam satuan  lumen/m 2 [lux].  Makin  besar  lux,  makin  jelas permukaan suatu benda (objek).
Prosedur  umum  perhitungan  besarnya  pemakaian  daya listrik  untuk  sistem  pencahayaan  buatan  dalam  rangka penghematan  energi  antara  lain  :  menetukan  lux, menentukan  sumber  cahaya  (jenis  lampu)  yang  paling efisien,  menentukan  armatur  yang  efisien,  menentukan tata  letak  armatur,  mengitung  jumlah  fluks  luminus (Lumen)  &  jumlah  lampu  yang  diperlukan,  menentukan jenis  pencahayaan,  menghitung  jumlah  daya  terpasang, merancang  sistem  pengelompokkan  penyalaan  sesuai dengan letak lubang cahaya yang dapat dimasuki cahaya alami,  merancang  sistem  pengendalian  penyalaan  yang dapat memanfaatkan pencahayaan alami secara maksimal dalam ruangan.

## TABEL I. TINGKAT PENERANGAN
TABEL II. TABEL TINGKAT PENCAHAYAAN RATA-RATA,

## RENDERANSI DAN TEMPERATUR WARNA
Lux dapat dihitung menggunakan persamaan (1).
(1)
Dimana : E = Level penerangan yang dibutuhkan
F = Jumlah cahaya [lumen]
A = luas ruangan [m 2 ] K p = Koefisien penggunaan K d = Koefisien depresiasi
Adapun  tingkat  pencahayaan  minimal  yang direkomendasikan  dapat  dilihat  pada  tabel  II  dan  tabel III.

## C. Konservasi Sistem Pencahayaan Buatan
Dalam  memperoleh  sistem  pencahayaan  dengan pengoperasian yang optimal sehingga penggunaan energi dapat  efisien  tanpa  harus  mengubah  fungsi  bangunan, kenyamanan  dan  produktivitas  kerja  penghuni  serta mempertimbangkan  aspek  biaya.  Pencahayaan  buatan harus  memenuhi  syarat  yaitu  tingkat  pencahayaan minimal yang direkomendasikan tidak boleh kurang dari standart  yang  ditunjukkan  tabel  II,  dan  daya  listrik maksimum  per  meter  persegi  tidak  boleh  melebihi  nilai yang  tercantum  pada  tabel  III  kecuali  beberapa  fasilitas seperti  fasilitas  hiburan,  fasilitas  olahraga,  laboratorum, dan lain-lain.

## TABEL III. STANDAR DAYA LISTRIK MAKSIMUM PENCAHAYAAN
Gambar 2. Alur Proses Perencanaan Teknis Sistem Pencahayaan Buatan
Aspek  penting  lainnya  dalam  perencanaan  sistem tata cahaya adalah pemilihan jenis lampu. Berbagai jenis lampu  kini banyak dijumpai dipasaran. Untuk keperluan penghematan  energi  kiranya  perlu  diperhatikan  tingkat efisiensi dinyatakan dalam efikasi luminasi [lumen/watt].
Semakin  tinggi  efikasi  luminasi  semakin  efisiensi lampu tersebut, meskipun tetap diperlukan pertimbangan akan  faktor  lainnya.  Untuk  tujuan  penghematan  energi, penggunaan lampu fluorescent lebih dianjurkan daripada lampu  pijar.  Untuk  penerangan  lantai  (down  light installation)  dan  penerangan  di  ruang  yang  luas  dan tinggi harus menggunakan lampu gas bertekanan tinggi.
Langkah  prosedur  konservasi  sistem  pencahayaan buatan dapat dilihat pada gambar 2.

## Jumlah Armatur dan lampu
Jumlah armatur yang dibutuhkan pada tiap ruangan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (2)
(2) Dimana: n armatur = Jumlah armatur ruangan F total = Fluks luminus total ruangan [lumen] φ = Jumlah lumen per lampu [lampu] n lampu per armatur = Jumlah lampu per armatur

## Daya Lampu Tiap Ruangan
Daya  lampu  yang  diperlukan  untuk  tiap  ruangan  dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (3)
A P x n P lampu per lampu lampu = (3)
Dimana:
P lampu = Daya lampu ruangan [watt/m 2 ] n lampu = Jumlah lampu ruangan P per lampu = Energi listrik yang digunakan tiap lampu [watt/lampu]
A = Luas ruangan [m 2 ]
III.     METODOLOGI PENELITIAN

## A. Tempat Penelitian
Pengumpulan data dilakukan  di Hotel Santika Palu dengan alamat Jalan Mohammad Hatta No. 18 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

## B.   Bahan dan Peralatan
Berikut  adalah  peralatan  yang  digunakan  dalam penelitian:

## Personal Computer (PC)
Personal  Computer  (PC)  merupakan  perangkat  keras (hardware)  yang  berfungsi  sebagai  tempat  untuk mengolah data dan menyusun laporan penelitian.

## Microsoft Office 2007
Microsoft  Office  2007  merupakan  perangkat  lunak (software)  yang  digunakan  dalam  menyusun  laporan penelitian.

## Internet (Interconnection-Networking)
Internet    atau  kependekan  dari  interconnection- networking  merupakan  media  yang  digunakan  dalam mencari  refrensi  yang  berhubungan  dengan  pengolahan data dan laporan penelitian.

## C.   Data Teknis
Data – data yang didapatkan saat pengambilan data antara lain.

## Data Luas Bangunan
Data luas bangunan Hotel Santika Palu dapat dilihat pada tabel IV
Data Konsumsi Energi Listrik Data ini dapat dilihat pada tabel V

## Data Lampu Terpasang
Data lampu terpasang di Hotel Santika Palu dapat dilhat pada tabel VI
Spesifikasi  Jenis  Lampu  yang  Umum  Dipakai  di Bangunan Hotel Santika Palu
Jenis  lampu  yang  digunakan  pada  Hotel  Santika  dapat dilihat pada tabel VII
Hasil  Pengukuran  Level  Pencahayaan  di  Bangunan Hotel Santika Palu
Untuk  mendapatkan  seberapa  besar  daya  listrik maksimum dalam pencahayaan [W/m 2 ] harus mengetahui  level  pencahayaannya  [lux],  maka  diadakan pengukuran langsung. Pengukuran ini dilakukan dibeberapa  titik  per-ruangan  sesuai  dengan  SNI  16  – 7062  –  2004  tentang  pengukuran  intensitas  penerangan di  tempat  kerja.  Pengukuran  dilakukan  pada  keadaan ruangan  sedang  beroperasi.  Hasilnya  dapat  dilihat  pada tabel VIII
TABEL  IV. TABEL DATA LUAS BANGUNAN HOTEL SANTIKA
PALU PER LANTAI armatur per lampu total armatur n x F n φ =

## TABEL  V. TABEL DATA KONSUMSI ENERGI LISTRIK BULANAN (JULI 2013 - AGUSTUS 2014)
No Bulan Pemakaian Listrik [kWh] Total [kWh] PLN GENSET 1 Juli 2013 448.800 1.900 450.700 2 Agustus 2013 440.000 2.400 442.400 3 September 2013 430.080 4.400 434.480 4 Oktober 2013 423.040 600 423.640 5 November 2013 388.480 2.100 390.580 6 Desember 2013 1.078.400 1.400 1.079.800 7 Januari 2014 442.880 1.900 444.780 8 Februari 2014 456.000 9.300 465.300 9 Maret 2014 430.240 7.000 437.240 10 April 2014 434.880 3.400 438.280 11 Mei 2014 444.800 18.600 463.400 12 Juni 2014 390.560 5.700 396.260 13 Juli 2014 392.800 63.800 456.600 14 Agustus 2014 423.520 32.300 455.820 Sub Total 6.624.480 154.800 6.779.280 Total 6.779.280 TABEL  VI. TABEL DATA LAMPU PENERANGAN YANG
TERPASANG DI BANGUNAN HOTEL SANTIKA PALU

## TABEL VII. EFISIENSI BEBERAPA JENIS LAMPU DI
BANGUNAN HOTEL SANTIKA PALU
TABEL VIII. DATA HASIL PENGUKURAN LEVEL CAHAYA DI BANGUNAN HOTEL SANTIKA PALU

## IV.    HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Menentukan  Besar  Intensitas  Konsumsi  Energi (IKE)  dan  Kriteria  Penggunaan  Listrik  di  Hotel

## Santika Palu
Pada tabel IX dapat kita lihat hasil perhitungan IKE selama  1  tahun,  kemudian  membandingkannya  dengan standart IKE untuk bangunan hotel.
Dari  hasil  tersebut  kita  dapat  melihat  bahwa standart  IKE  Hotel  Santika  Palu  adalah  502,5 [kWh/m 2 /tahun]  telah  melewati  standar  yang  ada,  yaitu standar untuk bangunan hotel adalah 300 [kWh/m 2 /tahun].
B. Menghitung Daya Pencahayaan/Meter 2 Area Hasil dari perhitungan daya pencahayaan area dapat dilihat pada tabel X.

## C. Perencanaan  Sistem  Pencahayaan  Buatan  Hemat Energi
Saat  ini  Hotel  Santika  Palu  belum  menerapkan konservasi energi pada sistem tata cahaya buatan. Hal ini ditunjukkan  dengan  tingkat  pencahayaan  rata-rata ruangan yang mayoritas belum sesuai tingkat pencahayaan minimum ruangan.

## Perencanaan  Desain  Konservasi  Energi  pada  Sistem Tata Cahaya
Dalam  mendesain  sistem  tata  cahaya  buatan  yang memenuhi  kriteria  konservasi  energi  dapat  digunakan langkah-langkah

## Tingkat Pencahayaan Rata-Rata Ruangan
Tingkat  pencahayaan  buatan  rata-rata  tiap  ruangan ditetapkan berdasarkan nilai standar pada tabel I dengan memperhatikan fungsi ruangan yang akan direncanakan.

## TABEL IX. BESAR IKE SELAMA 1 TAHUN
TABEL X. TOTAL DAYA PENCAHAYAAN/M 2 AREA [KWH/M 2 ]
Gambar 3. Grafik Perbandingan Penghematan Energi Listrik terhadap Daya Pencahayaan Sebelum dan Sesudah Perencanaan Sistem Pencahayaan

## TABEL XI. PERBANDINGAN PEMAKAIAN ENERGI SEBELUM DAN SESUDAH PERENCANAAN SISTEM PENCAHAYAAN TERHADAP CAHAYA BUATAN

## Sumber Cahaya
Sumber  cahaya  yang  akan  digunakan  pada  perencanaan ini adalah jenis lampu Power Light (PL),Soft Light (SL) dan  Tubular  Lamp  (TL)  yang  menggunakan  ballast elektronik.  Jenis  lampu  akan  disesuaikan  dengan kebutuhan  fluks  luminus  total  ruangan  yang  akan diterapkan penggunaan lampu hemat energi.
Koefisien  Penggunaan  (Kp)  dan  Koefisien  Depresiasi (Kd)
Nilai  K p dan  K d berkisar  antara  nilai  0,2  sampai  0,8. Nilai  tersebut  bergantung  pada  karakteristik  ruangan yang akan diberi pencahayaan buatan.
Pada  perencanaan  ini,  akan  direncanakan  jadwal pemeliharaan  dan  perawatan  yang  berkala  dan  teratur dalam  manajemen  konservasi  energi,  sehingga  dapat diambil  nilai  koefisien  yang  umum  untuk  pemeliharaan yang terjaga baik sebesar 0,8.
Gambar 4. Grafik Perbandingan Daya Pencahayaan Sebelum dan Sesudah Perencanaan Sistem Pencahayaan
TABEL XII. PERBANDINGAN DAYA PENCAHAYAAN SEBELUM DAN SESUDAH PERENCANAAN SISTEM PENCAHAYAAN LISTRIK TERHADAP CAHAYA BUATAN

## Menghitung Fluks Luminus Pencahayaan
Fluks  luminus  dihitung  menggunakan  persamaan  (1), sehingga jumlah cahaya
Tingkat pencahayaan tiap ruangan diambil sesuai standar fungsi  ruangan  pada  tabel  I  dan  nilai  Kp  dan  Kd ditetapkan sesuai pada bahasan di sub sub bab di atas.

## Menghitung Jumlah Armatur dan Lampu
Jumlah armatur yang dibutuhkan pada tiap ruangan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (2) Nilai efikasi lampu tergantung dari spesifikasi lampu dan pabrik pembuat lampu.
Sesudah  dihitung  perencanaan  sistem  pencahayaan hemat energi yang tingkat pencahayaannya sudah sesuai SNI  maka  dihitung  kembali  total  daya  pencahayaan/m 2 area [kWh/m 2 ]
Berdasarkan  analisa  di  atas,  maka  dapat  digambarkan grafik perbandingan penghematan energi listrik terhadap penerangan  (cahaya  buatan)  yaitu  antara  sebelum perencanaan sistem pencahayaan dan setelah perencanaan  sistem  pencahayaan  dengan  lampu  hemat energi  pada  gambar  3  dan  total  energi  listrik  dalam  1 bulan dapat dilihat pada tabel XI Berdasarkan  analisa  di  atas,  maka  dapat  digambarkan grafik  perbandingan  daya  energi  listrik  terhadap  tata cahaya  (penerangan)  yaitu  antara  sebelum  dan  sesudah perencanaan  sistem  pencahayaan  pada  gambar  4  dan total daya energi listrik dapat dilihat pada tabel XII.

## Perhitungan Daya Lampu Tiap Ruangan
Daya lampu per ruangan dihitung dengan persamaan (3). Hasil yang didapat masih di bawah nilai daya maksimum untuk fungsi ruangan sejenis.
Kd x Kp A x E F =

## V. PENUTUP

## A.   Kesimpulan
Besar  Intensitas  Konsumsi  Energi  (IKE)  dalam  14 bulan  terakhir  sebesar  580,65  [kWh/m 2 /bln],  dan  per tahun  sebesar  502,5  [kWh/m 2 /thn]  yang  menunjukkan melebihi  standar  untuk  bangunan  hotel  sebesar  300 [kWh/m 2 /thn] sehingga dapat digolongkan dalam kriteria penggunaan listrik sangat tidak efisien.
Setelah  melakukan  perencanaan  konservasi  energi pada  sistem  tata  cahaya  didapat  efisiensi  energi  sebesar 279,04  [kWh/m 2 /bulan]  dan  penghematan  penggunaan daya lampu sebesar 7706 [watt].
Untuk  penghematan  energi  listrik  di  sektor  sistem pencahayaan  dapat  menggunakan  lampu  hemat  energi atau  teknologi  yang  lebih  canggih  lagi  saat  ini  dapat menggunakan lampu LED.

## B.   Saran
Menempatkan  nota  pengingat  hemat  energi  di tempat  yang  strategis,  lebih  memaksimalkan  cahaya alami,  dan  adanya  jadwal  rutin  pemeliharaan  peralatan sistem penerangan.
Adanya dokumentasi yang lengkap dalam manajemen  hotel  supaya  data  untuk  melakukan  audit energi listrik lebih terpercaya.
Untuk  penelitian  selanjutnya  dapat  juga  dilakukan konservasi  energi  listrik  pada  pendingin  ruangan,  motor lift, motor pompa air, atau boiler.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Badan  Standarisasi  Nasional,  SNI  03-6197-2000  Konservasi Energi Sistem Pencahayaan pada Bangunan Gedung. Penerbit :
Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2004 [2] Biro Umum Sekretaris Jenderal Depdiknas, Pedoman Pelaksanaan  Konservasi  Energi  dan  Pengawasannya  di Lingkungan  Departemen  Pendidikan  Nasional.  Penerbit  : Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2004
[3] Biro  Umum  Sekretaris  Jenderal  Depdiknas,Prosedur  Audit Energi  pada  Bangunan  Gedung.  Penerbit  :  Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2004
[4] E. Susanto, Elektrikal Mekanikal Lanjutan. Penerbit : Satu Nusa,
2010 [5] Osram, Katalog Product Lamp, tersedia di: http://www.osram.com , (11 Januari 2015) [6] Sumber Cahaya, Jenis Lampu,
tersedia di:
http://www.sumbercahaya.blogspot.com , (11 Januari 2015)