## ANALISA TAHANAN PENTANAHAN GARDU DISTRIBUSI PADA PENYULANG TARAKAN PT PLN (PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN SUKARAMI
Sri Maryati*, Abdul Azis** *Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Palembang, JI. Jend. A. Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia **Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Palembang, JI. Jend. A. Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia *Email: srimaryati0835@gmail.com **Email: azis@univpgri-palembang.ac.id (Penulis Korespondensi)

## ABSTRAK
Sistem  pentanahan  berfungsi  sebagai  penghubung  yang  mengamankan  sistem,  peralatan,  dan  instalasi listrik  dengan  tanah,  melindungi  manusia  dari  sengatan  listrik,  serta  menjaga  komponen  instalasi  dari tegangan atau arus yang tidak normal. Sebagai bagian esensial dari sistem tenaga listrik, gardu distribusi memastikan perlindungan bagi komponen-komponen seperti lightning arrester, body transformator, netral transformator, dan body PHB-TR. Tujuan dari penelitian adalah melakukan pengukuran dan perhitungan tahanan pentanahan Gardu Distribusi PC 0074, PC 0088, dan PC 0340 pada Penyulang Tarakan PT PLN (Persero)  ULP  Sukarami.  Sistem  pentanahan  gardu  distribusi  pada  Penyulang  Tarakan  menggunakan elektroda tunggal yang ditanam vertikal atau tegak lurus. Hasil pengukuran pada Gardu Distribusi PC 0074 adalah tahanan pentanahan ligthing arrester adalah 4,61 Ω, tahanan pentanahan body tranformator adalah 3,85 Ω, dan tahanan pentanahan netral tranformator dan body PHB-TR adalah 3,73 Ω. Hasil pengukuran pada  Gardu  Distribusi  PC  0088  adalah  tahanan  pentanahan  ligthing  arrester  adalah  3,48  Ω,  tahanan pentanahan body tranformator adalah 3,54 Ω dan tahanan pentanahan netral tranformator dan body PHB- TR adalah 4,96 Ω. Hasil pengukuran pada Gardu Distribusi PC 0340 adalah tahanan pentanahan ligthing arrester adalah 2,95 Ω, tahanan pentanahan body tranformator adalah 4,14 Ω, dan tahanan pentanahan netral tranformator  dan  body  PHB-TR  adalah  4,74  Ω.  Dari  hasil  pengukuran  yang  didapatkan,  nilai  tahanan pentanahan pada Gardu Distribusi PC 0074, PC 0088 dan PC 0340 pada Penyulang Tarakan sesuai dengan standar PUIL 2011 yaitu <  5 Ω.  Namun, hasil pengukuran menunjukkan nilai yang berbeda-beda  pada ketiga gardu tersebut, yang disebabkan oleh faktor suhu tanah, kadar mineral, dan kondisi elektroda saat pengukuran. Terdapat perbedaan hasil pengukuran dan perhitungan tahanan pentanahan disebabkan oleh beberapa  faktor  seperti  ketidakakuratan  dalam  menentukan  tahanan  jenis  tanah, panjang  dan  kedalaman elektroda, diameter elektroda, kondisi tanah saat pengukuran, kehadiran logam dalam tanah, serta metode pengukuran  yang  digunakan. Untuk  mendapatkan  hasil  yang  akurat,  penting  mempertimbangkan  semua faktor ini dan menggunakan metode pengukuran yang tepat serta melakukan pengukuran dalam kondisi tanah  yang  sesuai.  Penyesuaian  terhadap  faktor-faktor  tersebut  dapat  membantu  memperoleh  hasil pengukuran yang lebih konsisten dan dapat diandalkan.
Kata Kunci: Tahanan, Pentanahan, Gardu Distribusi

## 1. PENDAHULUAN
Listrik  merupakan  salah  satu  sumber  energi  yang  penting  dalam  kehidupan  manusia. Hampir  semua  bentuk  kegiatan  manusia  membutuhkan  tenaga  listrik,  baik  untuk  kebutuhan rumah tangga maupun perindustrian (Azis, Nurdiana, & lathifatun Nisa, 2018). Oleh karena itu kebutuhan  tenaga  listrik  akan  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Untuk  memenuhi  kebutuhan tersebut pemerintah telah banyak membangun sarana penyediaan tenaga listrik dan memperluas jaringan untuk penyaluran energi listrik ke konsumen (Azis, & Febrianti, 2019).
Gardu  distribusi  merupakan  komponen  penting  dalam  penyaluran  energi  listrik  ke konsumen. Gardu distribusi berfungsi untuk menurunkan tegangan dari tegangan menengah ke tegangan rendah untuk disalurkan dan digunakan oleh konsumen (Azis, Wijayanti, & Mulyadi, 2024). Di dalam gardu distribusi terdapat beberapa peralatan listrik, seperti panel hubung bagi (PHB) TM, panel hubung bagi (PHB) TR, dan transformator distribusi 20 kV/380 V (PLN, 2010).
Dalam  pendistribusian  tenaga  listrik  harus  diusahakan  dalam  keadaan  stabil,  untuk  itu gangguan  yang  terjadi  pada  sistem  distribusi  harus  diselesaikan  secara  tepat  dan  cepat  (Azis, Anjasmara,  Perawati,  &  Pebrianti,  2023).  Pada  dasarnya  semua  konstruksi  jaringan  distribusi tidak  ada  yang benar-benar  aman  dari  gangguan  yang  datangnya dari  dalam  sistem itu sendiri maupun dari luar sistem (Pebrianti, Azis, & Rhamadhon, 2024). Gangguan tersebut merupakan potensi yang merugikan ditinjau dari beberapa hal, maka perlunya dipasang sistem proteksi dan perlindungan bagi peralatan listrik dan pekerja (Dendi, Azis, & Perawati, 2022), salah satunya dengan cara menghubungkan peralatan tersebut dengan sistem pentanahan (grounding) (Asyadi, & Fardesi, 2022).
Sistem  pentanahan  adalah  sistem  hubungan  penghantar  yang  menghubungkan  sistem, badan peralatan dan instalasi dengan bumi atau tanah sehingga dapat mengamankan manusia dari sengatan listrik, dan mengamankan komponen-komponen instalasi dari bahaya tegangan atau arus abnormal. Oleh karena itu, sistem pentanahan menjadi bagian esensial dari sistem tenaga listrik (Nurdiana, & Nurdin, 2019). Bagian-bagian yang dipentanahankan pada gardu distribusi adalah: terminal netral sisi sekunder transformator, lightning arrester, bagian konduktif terbuka (BKT) seperti  panel  hubung  bagi  tegangan  rendah  (PHB‐TR)  dan  body  transformator  (PLN,  2010). Sistem  pentanahan  dapat  dihitung  berdasarkan  besarnya  tahanan  yang  didapat  melalui pengukuran. Pengukuran tahanan pentanahan transformator pada gardu distribusi bisa dilakukan pada  saat  transformator  dalam  keadaan  beroperasi  dan  dalam  keadaan  tidak  beroperasi. Pengukuran  tahanan  pentanahan  pada  saat  transformator  dalam  keadaan  beroperasi  dan  dalam keadaan  tidak  beroperasi  sama,  yaitu  dengan  menggunakan  alat  ukur  earth  tester.  Pengukuran dilakukan dengan cara menghubungkan terminal utama alat ukur ke elektroda yang diukur dan terminal kedua dan ketiga pada alat ukur dihubungkan ke elektroda bantu (Febrianti, 2018).
Kinerja  gardu  distribusi  sangat  dipengaruhi  oleh  kualitas  pentanahannya,  yang  harus memenuhi standar yang ditetapkan untuk menjamin efisiensi dan keamanan operasional. Standar PUIL 2011 mengharuskan bahwa nilai tahanan pentanahan harus di bawah 5 Ω untuk memastikan bahwa  arus  gangguan  dapat  disalurkan  dengan  baik  ke  tanah,  sehingga  mengurangi  risiko kerusakan peralatan dan cedera pada manusia (PLN, 2010).
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisa nilai tahanan pentanahan pada beberapa  gardu  distribusi  yang  ada  di  penyulang  Tarakan.  Hasil  dari  pengukuran  ini  akan dievaluasi terhadap standar yang berlaku untuk menentukan apakah sistem pentanahan di gardu- gardu  tersebut  memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditetapkan.  Selain  itu,  analisa  ini  juga  akan memberikan  wawasan  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  nilai  tahanan  pentanahan, serta  rekomendasi  untuk  perbaikan  jika  ditemukan  ketidaksesuaian.  Dengan  adanya  penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas dan keamanan  jaringan  distribusi  listrik  di  wilayah  Sukarami,  serta  mendukung  upaya  PT  PLN (Persero) dalam memberikan pelayanan yang andal dan aman kepada pelanggan.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Lokasi Penelitian
Pelaksanaan  penelitian  dimulai  pada  bulan  Februari  sampai  dengan  bulan  Maret  2023. Tempat penelitian adalah PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Sukarami terletak di Jalan Kelapa Gading Km 9, RT. 1, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30961. Objek penelitian adalah tahanan pentanahan pada tiga gardu distribusi Penyulang Tarakan, yaitu PC 0074, PC 0088 dan PC 0340.
Gambar 1. Lokasi penelitian

## 2.2. Metode yang Digunakan
Sistem  pentanahan  Gardu  Distribusi  PC  0074,  PC  0088  dan  PC  0340  pada  Penyulang Tarakan menggunakan elektroda batang tunggal dan ditanam vertikal atau tegak lurus ke dalam tanah (ground rod electrode). Ground rod electrode merupakan pentanahan dengan menanamkan batang elektroda tegak lurus kedalam tanah yang terdiri atas satu buah batang elektroda, biasanya berdiameter antara ¾ inci sampai 2 inci dan panjangnya 3 meter sampai dengan 15 meter (Short, 2018).  Maka  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pengukuran  tahanan  tanah metode tiga titik, dan perhitungan tahanan pentanahan untuk elektroda batang tunggal. Kemudian membandingkan hasil pengukuran dan perhitungan dengan dengan standar PUIL 2011.

## 2.2.1. Pengukuran Tahanan Pentanahan
1. Peralatan Pengukuran Tahanan Pentanahan
Peralatan yang digunakan untuk mengukur tahanan pentanahan adalah:
a a b c d e
Gambar 2. Peralatan pengukuran tahanan pentanahan
a. Earth Tester
Alat  ukur  yang  digunakan  untuk  mengukur  nilai  tahanan  pentanahan  adalah  Digital Earth  Tester Merk  Kyoritsu  4105A.  Alat  ini  dirancang  khusus  untuk mengukur nilai tahanan tanah yang merupakan parameter penting sebelum melakukan pentanahan pada sistem rangkaian listrik. Earth Tester ini dilengkapi dengan tiga terminal, yaitu terminal berwarna hijau (terminal E) untuk koneksi ke elektroda tanah, terminal berwarna kuning (terminal P) untuk pengukuran tanah, dan terminal berwarna merah (terminal C) yang digunakan sebagai terminal tambahan atau kontrol (Asyadi, & Fardesi, 2022).
b. Elektroda Bantu Elektroda bantu memiliki peran penting dalam pengukuran tahanan pentanahan. Dalam satu perangkat Earth Tester, biasanya terdapat dua buah batang elektroda bantu yang memiliki  ukuran  sekitar  20  cm,  yang  berfungsi  sebagai  titik  kontak  untuk menghubungkan  kabel-kabel  warna  merah  dan  kuning  dengan  tanah.  Kabel-kabel tersebut  memiliki  panjang  yang  berbeda-beda,  dan  masing-masing  memiliki  warna yang berbeda untuk membedakan fungsinya. Kabel hijau merupakan anoda digunakan
sebagai  titik  referensi  atau  titik  nol,  sementara  kabel  berwarna  merah  dan  kuning merupakan katoda, digunakan untuk mengukur tahanan tanah. Dengan menggunakan elektroda bantu dan kabel-kabel ini, Earth Tester dapat mengukur nilai tahanan tanah secara akurat untuk keperluan sistem pentanahan dalam instalasi listrik (Ramadhani, & Santoso, 2023).
c. Kabel Hijau
Kabel  hijau  disebut  juga  anoda,  adalah  kabel  yang  menghubungkan  elektroda  utama dengan  alat  ukur  digital  earth  tester  melalui  terminal  E.  Kabel  ini  berfungsi  untuk menjepit elektroda yang akan diukur dengan Earth Tester. Berbeda dengan kabel warna kuning, panjang kabel hijau lebih pendek, namun perannya penting dalam mengukur tahanan tanah dengan akurat (Ramadhani, & Santoso, 2023).
d. Kabel Kuning Kabel kuning adalah kabel yang menghubungkan elektroda bantu pertama dengan alat ukur digital  earth  tester  melalui  terminal  P.  Kabel  katoda  warna  kuning ini memiliki panjang yang lebih besar daripada kabel anoda warna hijau. Dalam susunan pada earth tester, kabel anoda warna kuning ditempatkan di antara kabel katoda warna merah dan kabel anoda warna hijau (Ramadhani, & Santoso, 2023).
e. Kabel Merah Kabel merah berfungsi sebagai penghubung antara elektroda bantu pertama dengan alat ukur digital earth tester melalui terminal C. Kabel katoda berwarna merah ini memiliki panjang  dua  kali  lebih  panjang  dibandingkan  dengan  kabel  katoda  berwarna  kuning, membentuk  bagian  penting  dari  susunan  kabel  pada  pengukuran  tahanan  tanah (Ramadhani, & Santoso, 2023).

## 2. Prosedur Kerja Pengukuran Tahanan Pentanahan
Kabel Hijau Kabel Kuning Kabel Merah Earthing Electrode yang ditest Selektor skala pengukuran Stick bantu tanah Stick bantu tanah 5-10 m 5-10 m Hasil pengukuran Tombol mulai pengukuran C P E
Gambar 3. Rangkaian pengukuran tahanan pentanahan
Prosedur kerja pengukuran tahanan pentanahan:
a. Siapkan peralatan yang dibutuhkan seperti Digital Earth Tester dan aksesorisnya.
b. Masukkan baterai ke dalam kompartemen baterai di Digital Earth Tester.
c. Masukkan  masing-masing  kabel  terminal  hubung  elektroda  ke  terminal  Earth  Tester (kabel merah ke terminal C, kabel kuning ke terminal P, kabel hijau ke terminal E).
d. Tancapkan  elektroda  tegangan  ke  tanah  sejauh  5-10  meter  dan  dihubungkan  dengan kabel kuning.
e. Tancapkan elektroda bantu ke tanah sejauh 5-10 meter dan dihubungkan dengan kabel merah.
f. Hubungkan kabel hijau ke elektroda utama yang akan diukur.
g. Setelah terminal dihubungkan maka geser switch pada posisi on.
h. Setelah on, maka hasil pengukuran akan menunjukkan angka.
i. Lihat angka yang merupakan hasil dari pengukuran tahanan pentanahan posisi Ohm.
j. Catat hasil dari pengukuran.

## 2.2.2. Perhitungan Tahanan Pentanahan
Komponen  sistem  pentanahan  secara  garis  besar  terdiri  dari  dua  bagian,  yaitu  hantaran penghubung dan elektroda pentanahan (Hamid, & Abubakar, 2016).
1. Hantaran Penghubung
Hantaran penghubung adalah suatu saluran penghantar ( conductor ) yang menghubungkan titik  kontak  pada  badan  atau  kerangka  peralatan  listrik  dengan  elektroda  bumi.  Fungsi hantaran  penghubung  adalah  untuk menyalurkan  arus  gangguan  ke  elektroda  pada  sistem pentanahan. Penghantar yang digunakan dapat berupa penghantar yang berisolasi atau kabel dan juga penghantar yang tidak berisolasi seperti BC ( Bare Conductor ), ACSR ( Aluminium Conductor Steel Reinforced ). Antara hantaran penghubung dan elektroda pentanahan harus dipasang  sambungan  yang  dapat  dilepas  untuk  keperluan  pengujian  tahanan  pembumian sehingga  penempatan  sambungan  tersebut  harus  pada  tempat  mudah  dicapai.  Sambungan hantaran  penghubung  ini  dengan  elektroda  harus  kuat  secara  mekanis  dan  menjamin hubungan listrik dengan baik misalnya dengan menggunakan penyambungan las, klem, atau baut  kunci  yang  mudah  lepas.  Klem  pada  elektroda  harus  menggunakan  baut  dengan diameter  minimal  10  mm 2 .  Selain  faktor  diatas  yang  perlu  diperhatikan  juga  adalah sambungan  antar  penghantar  penghubung  dan  elektroda  pentanahan  tersebut  juga  harus dilindungi dari korosi sehingga daya tahan untuk sistem pentanahannya bisa lama terjamin (Hamid, & Abubakar, 2016).
2. Elektroda Pentanahan
Elektroda pentanahan adalah sebuah atau sekelompok penghantar yang ditanam dalam bumi dan mempunyai kontak yang erat dengan bumi dan menyertai hubungan listrik dengan bumi. Untuk  mendapatkan  harga  tahanan  pentanahan  yang  serendah  mungkin  harus  memenuhi beberapa persyaratan antara lain:
a. Tahanan  elektroda  pentanahan  harus  lebih  kecil  dari  pada  harga  yang direkomendasikan.
b. Elektroda pentanahan harus mampu dialiri arus hubung singkat terbesar.
c. Elektroda  pentanahan  harus  mempunyai  sifat  kimia  yang  baik  sehingga  tidak  mudah mengalami korosi.
d. Elektroda pentanahan harus mempunyai sifat mekanis yang baik.
Ada  beberapa  jenis  elektroda  pentanahan  yang  biasa  dipakai  seperti  elektroda  batang, elektroda pita, dan elektroda pelat (Zulhajji, Imran, & Haripuddin, 2022). Sistem pentanahan Gardu Distribusi PC 0074, PC 0088 dan PC 0340 pada Penyulang Tarakan menggunakan elektroda batang tunggal ditanam tegak lurus ke dalam tanah (ground rod electrode).
Gambar 4. Elektroda batang
Elektroda Batang ( Rod ), yaitu elektroda dari pipa atau besi baja profil yang dipancangkan ke dalam tanah. Elektroda ini merupakan elektroda yang pertama kali digunakan dan teori-teori berawal dari elektroda jenis ini. Elektroda ini banyak digunakan di gardu induk-gardu induk. Secara teknis, elektroda batang ini mudah pemasangannya, yaitu tinggal memancangkannya ke dalam tanah. Disamping itu, elektroda ini tidak memerlukan lahan yang luas (Zulhajji,
Imran,  &  Haripuddin,  2022).  Tahanan  pentanahan  untuk  elektroda  batang tunggal  adalah (Short, 2018):
𝑅 = 𝜌 2𝜋𝐿 (𝑙𝑛 4𝐿 𝑎 − 1) ........... pers. 1
Tahanan pentanahan untuk 2 elektroda batang adalah (Short, 2018):
˗ Untuk s < L
𝑅 = 𝜌 2𝜋𝐿 (𝑙𝑛 4𝐿 𝑎 + 𝑙𝑛 4𝐿 𝑠 − 2 + 𝑠 2𝐿 − 𝑠 2 16𝐿 2 + 𝑠 4 512𝐿 4 ) ........... pers. 2 ˗ Untuk s > L
𝑅 = 𝜌 4𝜋𝐿 (𝑙𝑛 4𝐿 𝑎 − 1) + 𝜌 4𝜋𝑠 (1 − 𝐿 2 3𝑠 2 + 2𝐿 4 5𝑠 4 ) ........... pers. 3
Keterangan : R =   Tahanan pentanahan (Ω) 𝜌 =   Tahanan jenis tanah (Ω-m) L =   Kedalaman penanaman elektroda (m)
a =   Jari-jari elektroda (m)
s  = Jarak antar elektroda (m)

## 2.2.3. Tahanan Jenis Tanah
Tahanan  jenis  tanah  sangat  bervariasi  di  berbagai  tempat,  dan  berubah  menurut  iklim. Tahanan  tanah  ini  terutama  ditentukan  oleh  kandungan  elektrolit  didalamnya,  kandungan  air, mineral-mineral dan garam-garam. Tanah kering mempunyai tahanan tinggi, tetapi tanah basah dapat juga mempunyai tahanan tinggi, apabila tidak mengandung garam-garam yang dapat larut. Karena  tahanan  tanah  berkaitan  langsung  dengan  kandungan  air  dan  suhu,  maka  dapat  saja diasumsikan bahwa tahanan pentanahan suatu sistem akan berubah sesuai perubahan iklim setiap tahunnya. Karena kandungan air dan suhu lebih stabil pada kedalaman yang lebih besar maka agar dapat bekerja efektif sepanjang waktu, sistem pentanahan dapat dikonstruksi dengan pasak tanah yang ditancapkan cukup dalam di bawah permukaan tanah. Hasil terbaik akan diperoleh apabila kedalaman pasak mencapai tingkat kandungan air yang tetap. Harga tahanan jenis tanah pada daerah kedalaman yang terbatas tergantung dari beberapa faktor yaitu (PT PLN, 2010):
1. Jenis tanah : tanah liat, berbatu, dan lain-lain.
2. Lapisan tanah : berlapis-lapis dengan tahanan jenis berlainan.
3. Kelembaban tanah.
4. Temperatur.
Adapun besar tahanan jenis tanah untuk bermacam-macam jenis tanah dapat dilihat pada Tabel 1 (PUIL 2011).

## Tabel 1 Tahanan Jenis Tanah
No. Jenis Tanah Tahanan Jenis (Ω-m) 1. Tanah Rawa 30 2. Tanah Liat dan Tanah Ladang 100 3. Pasir Basah 200 4. Kerikil Basah 500 5. Pasir dan Kerikil Kering 1.000 6. Tanah Berbatu 3.000

## 2.2.4. Tahanan Pentanahan Menurut Persyaratan Umum Instalasi Listrik
Tahanan  pentanahan  harus  sekecil  mungkin  untuk  menghindari  bahaya-bahaya  yang ditimbulkan  oleh  adanya  arus  gangguan  tanah.  Hantaran  netral  harus  diketanahkan  di  dekat
sumber  listrik  atau  transformator,  pada  saluran  udara  setiap  200  m  dan  di  setiap  konsumen. Tahanan  Pentanahan  menurut  Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik  adalah  penghubungan  suatu titik sirkit listrik atau suatu penghantar yang bukan bagian dari sirkit listrik, dengan bumi menurut cara tertentu dan nilai tahanan pentanahan yang dipersyaratkan dalam PUIL 2011 adalah di bawah 5 Ω atau < 5 Ω (PUIL 2011).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Data Penelitian
Penyulang  Tarakan  Gardu  Induk  Talang  Ratu  mempunyai  19  Gardu  Distribusi  yang melayani sebanyak 2.176 pelanggan.
Gambar 5. Penyulang Tarakan
Pengukuran dan perhitungan tahanan pentanahan dilaksanakan pada tiga gardu distribusi Penyulang  Tarakan  yaitu  PC  0074,  PC  0088  dan  PC  0340.  Adapun  data  Gardu  Distribusi  PC 0074, PC 0088 dan PC 0340 dapat dilihat pada Gambar 6 dan Tabel 2.
a.  PC 0074 b.  PC 0088 c.  PC 0340
Gambar 6. Gardu Distribusi pada Penyulang Tarakan

## Tabel 2
Data Gardu Distribusi PC 0074, PC 0088 dan PC 0340
Nama Gardu Konstruksi Alamat Kapasitas (kVA) Merk Transformator PC 0074 Portal Jl. Kol. H. Burlian Punti Kayu 315 Sintra PC 0088 Portal Jl. Taman Sari Dalam 160 Sintra PC 0340 Portal Talang Buruk 25 Sintra
Sistem pentanahan pada Gardu Distribusi PC 0074, PC 0088 dan PC 0340 terbagi menjadi 3, yaitu:
1. Sistem pentanahan pada body transformator
2. Sistem pentanahan pada lightning arrester
3. Sistem  pentanahan  pada  titik  netral  transformator  dan  body  panel  hubung  bagi  tegangan rendah (Body PHB-TR)
Sistem  pentanahan  pada  Gardu  Distribusi  PC  0074,  PC  0088  dan  PC  0340  memiliki spesifikasi data yang sama, dapat dilihat pada Tabel 3.

## Tabel 3
Data Sistem Pentanahan Gardu Distribusi PC 0074, PC 0088 dan PC 0340
Keterangan Jenis/Ukuran Bentuk elektroda Batang Bahan elektroda Baja lapis tembaga Panjang elektroda 6 m Diameter elektroda 15 mm Jenis penghantar pentanahan BC 50 mm 2 Jenis tanah Tanah berair, tanah humus pada kondisi lembab Jumlah elektroda tiap gardu 3 batang 1 batang untuk lightning arrester 1 batang untuk body transformator 1 batang untuk titik netral transformator dan body panel hubung bagi tegangan rendah (Body PHB-TR)

## 3.2. Hasil

## 3.2.1. Pengukuran Tahanan Pentanahan
Proses  pengukuran  pentanahan  Gardu  Distribusi  PC  0074,  PC  0088  dan  PC  0340  pada Penyulang Tarakan ditunjukkan pada Gambar 7.
Gambar 7. Proses pengukuran tahanan pentanahan
Hasil pengukuran tahanan pentanahan pada lightning arrester, pada body transformator, dan pada titik netral tranformator dan body panel hubung bagi tegangan rendah (Body PHB-TR) pada Gardu Distribusi PC 0074, PC 0088 dan PC 0340 dapat dilihat pada Tabel 4.

## Tabel 4
Hasil Pengukuran Tahanan Pentanahan Gardu Distribusi PC 0074, PC 0088 dan PC 0340
Nama Gardu Tahanan Pentanahan (Ω) Lighthing Arrester Body Transformator Netral Transformator dan Body PHB-TR PC 0074
PC 0088
PC 0340

## 3.2.2. Perhitungan Tahanan Pentanahan
Berdasarkan data pada Tabel 2 dan menggunakan persamaan 1, maka tahanan pentanahan untuk elektroda batang tunggal pada Gardu Distribusi PC 0074, PC 0088 dan PC 0340 adalah:
𝑅 = 𝜌 2𝜋𝐿 (𝑙𝑛 4𝐿 𝑎 − 1)
= 30 2×3,14×6 (𝑙𝑛 4×6 0,015 − 1) = 0,7962(7,3778 − 1) = 0,7962(6,3778) = 5,0778 𝛺
Bila  dilakukan  perubahan  panjang  elektroda  batang  menjadi  7  meter  dan  data  yang lainnya masih tetap, maka tahanan pentanahannya menjadi:
𝑅 = 𝜌 2𝜋𝐿 (𝑙𝑛 4𝐿 𝑎 − 1) = 30
2×3,14×7 (𝑙𝑛 4×7 0,015 − 1) = 0,6824(7,5319 − 1) = 0,6824(6,5319) = 4,4576 𝛺
Berdasarkan perhitungan di atas untuk mendapatkan tahanan pentanahan di bawah 5 Ω, maka kedalaman penanaman elektroda batang tunggal pada Gardu Distribusi PC 0074, PC 0088 dan PC 0340 adalah minimal 7 m.

## 3.3. Pembahasan
Hasil pengukuran tahanan pentanahan pada lightning arrester, elektroda pentanahan pada body  transformator,  dan  elektroda  pentanahan  pada  titik  netral  tranformator  dan  body  panel hubung bagi tegangan rendah (Body PHB-TR) untuk Gardu Distribusi  PC 0074, PC 0088, PC 0340 pada Penyulang Tarakan dapat dilihat pada Tabel 5.
Setelah  dilakukan  pengukuran  dan  perhitungan,  maka  perbandingan  hasil  pengukuran dan  perhitungan  tahanan  pentanahan  Gardu  Distribusi  PC  0074,  PC  0088  dan  PC  0340  dapat dilihat pada Tabel 5.

## Tabel 5
Perbandingan Hasil Pengukuran dan Perhitungan Tahanan Pentanahan Gardu Distribusi PC 0074, PC 0088 dan PC 0340
Nama Gardu Hasil Pengukuran Tahanan Pentanahan (Ω) Hasil Pengukuran Tahanan Pentanahan (Ω) Lighthing Arrester Body Transformator Netral Transformator dan Body PHB-TR PC 0074 4,61 3,85 3,73 4,4576 PC 0088 3,48 3,54 4,96 PC 0340 2,95 4,14 4,74
Dari  pengukuran  tahanan  pentanahan  yang  telah  dilakukan  pada  bagian-bagian  yang diketanahkan  pada  Gardu  Distribusi  PC  0074  didapatkan  hasil  pengukuran  untuk  tahanan pentanahan pada lightning arrester adalah 4,61 Ω, tahanan pentanahan pada body transformator adalah 3,85 Ω, dan tahanan pentanahan pada netral transformator dan body PHB-TR adalah 3,73 Ω. Nilai tahanan pentanahan Gardu Distribusi PC 0074 dari hasil pengukuran memenuhi standar PUIL 2011 yaitu < 5 Ω.
Dari  pengukuran  tahanan  pentanahan  yang  telah  dilakukan  pada  bagian-bagian  yang diketanahkan  pada  Gardu  Distribusi  PC  0088  didapatkan  hasil  pengukuran  untuk  tahanan pentanahan pada lightning arrester adalah 3,48 Ω, tahanan pentanahan pada body transformator adalah 3,54 Ω, dan tahanan pentanahan pada netral transformator dan body PHB-TR adalah 4,96 Ω. Nilai tahanan pentanahan Gardu Distribusi PC 0088 dari hasil pengukuran memenuhi standar PUIL 2011 yaitu < 5 Ω.
Dari  pengukuran  tahanan  pentanahan  yang  telah  dilakukan  pada  bagian-bagian  yang diketanahkan  pada  Gardu  Distribusi  PC  0340  didapatkan  hasil  pengukuran  untuk  tahanan pentanahan pada lightning arrester adalah 2,95 Ω, tahanan pentanahan pada body transformator adalah 4,14 Ω, dan tahanan pentanahan pada netral transformator dan body PHB-TR adalah 4,74 Ω. Nilai tahanan pentanahan Gardu Distribusi PC 0340 dari hasil pengukuran memenuhi standar PUIL 2011 yaitu < 5 Ω.
Hasil  pengukuran  tahanan  pentanahan  menghasilkan  nilai  yang  berbeda  untuk  bagian- bagian yang diketanahkan pada Gardu Distribusi PC 0074, PC 0088, PC 0340 Penyulang Tarakan dapat disebabkan oleh faktor alam seperti kelembaban tanah, semakin lembab tanah maka hasil tahanan  pentanahannya  semakin  kecil,  dan  semakin  kering  tanah  maka  hasil  tahanan pentanahannya  semakin  besar.  Selain  itu,  faktor  umur  elektroda  yang  digunakan  pada  sistem pentanahan juga dapat menyebabkan elektroda menjadi korosi sehingga dapat merusak tahanan jenis tanah, sehingga hal tersebut dapat membuat nilai tahanan pentanahan pada gardu distribusi meningkat.
Dari perhitungan tahanan pentanahan yang telah dilakukan pada Gardu Distribusi PC 0074, PC  0088  dan  PC  0340  untuk  mendapatkan  tahanan  pentanahan  <  5  Ω,  maka  kedalaman penanaman  elektroda  batang  tunggal  minimal  7  m.  Sedangkan  penanaman  elektroda  batang tunggal di lapangan adalah 6 m. Terdapat perbedaan hasil pengukuran dan perhitungan tahanan pentanahan dikarenakan beberapa faktor, seperti:
1. Kurang tepatnya dalam menentukan tahanan jenis tanah Tahanan  jenis  tanah  sangat  bervariasi  tergantung  pada  jenis  tanah,  kelembaban,  dan kandungan mineral. Kesalahan dalam menentukan tahanan jenis tanah dapat mengakibatkan hasil pengukuran yang tidak akurat.
2. Kurang tepatnya menentukan panjang dan kedalaman elektroda batang yang tertanam Panjang  dan  kedalaman  elektroda  yang  tidak  sesuai  dengan  perhitungan  dapat mempengaruhi nilai tahanan pentanahan. Elektroda yang terlalu pendek atau tidak tertanam cukup dalam mungkin tidak mencapai lapisan tanah dengan konduktivitas yang lebih baik.
3. Kurang tepatnya menentukan diameter elektroda yang tertanam Diameter elektroda juga berpengaruh pada tahanan pentanahan. Elektroda dengan diameter yang lebih besar memiliki area kontak yang lebih luas dengan tanah, sehingga menurunkan
nilai  tahanan.  Kesalahan  dalam  menentukan  diameter  elektroda  bisa  menyebabkan perbedaan hasil.
4. Kondisi tanah pada saat dilakukan pengukuran Kondisi  tanah  seperti  kelembaban,  suhu,  dan  tingkat  kebasahan  saat  pengukuran  dapat mempengaruhi hasil. Tanah yang lebih basah biasanya memiliki konduktivitas yang lebih baik, sehingga hasil pengukuran bisa lebih rendah dibandingkan dengan tanah kering.
5. Adanya unsur-unsur lain seperti logam yang terkandung didalam tanah Kehadiran logam atau bahan konduktif lainnya di dalam tanah dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Logam yang terkubur atau mineral tertentu dapat mengubah distribusi arus dan hasil pengukuran tahanan pentanahan.
6. Kurang tepatnya menentukan metode pengukuran yang dipakai. Pemilihan  metode  pengukuran  yang  tidak  sesuai  dengan  kondisi  lapangan  atau  tidak dilakukan  dengan  benar  dapat  menyebabkan  hasil  yang  tidak  akurat.  Metode  pengukuran seperti metode tiga titik, empat titik, atau metode lain harus diterapkan dengan benar untuk mendapatkan hasil yang valid.

## 4. KESIMPULAN
▪ Nilai tahanan pentanahan untuk lightning arrester, body transformator, netral transformator dan  body  PHB-TR  pada  Gardu  Distribusi  PC  0074,  PC  0088  dan  PC  0340  Penyulang Tarakan sesuai dengan standar PUIL 2011 yaitu < 5 Ω.
▪ Hasil pengukuran tahanan pentanahan menghasilkan nilai tahanan pentanahan yang berbeda pada Gardu Distribusi PC 0074, PC 0088 dan PC 0340 Penyulang Tarakan disebabkan faktor suhu tanah, kadar mineral dan kondisi elektroda sesuai dengan keadaan ketika dilakukannya pengukuran.
▪ Terdapat perbedaan hasil pengukuran dan perhitungan tahanan pentanahan disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi resistivitas tanah dan efisiensi sistem pentanahan, seperti kurang  tepatnya  dalam  menentukan  tahanan  jenis  tanah,  kurang  tepatnya  menentukan panjang  dan  kedalaman  elektroda  batang  yang  tertanam,  kurang  tepatnya  menentukan diameter elektroda yang tertanam,  kondisi  tanah  pada  saat  dilakukan  pengukuran,  adanya unsur-unsur  lain  seperti  logam  yang  terkandung  didalam  tanah,  dan  kurang  tepatnya menentukan metode pengukuran yang dipakai.
▪ Untuk mendapatkan hasil yang akurat, penting untuk mempertimbangkan semua faktor ini dan  menggunakan  metode  pengukuran  yang  tepat  serta  melakukan  pengukuran  dalam kondisi  tanah  yang  sesuai.  Penyesuaian  terhadap  faktor-faktor  tersebut  dapat  membantu dalam mendapatkan hasil pengukuran yang lebih konsisten dan dapat diandalkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asyadi, T. M., & Fardesi, A. (2022). Pengaruh Tingkat Kedalaman Elektroda Terhadap Tahanan Pentanahan. Aceh Journal of Electrical Engineering and Technology , 2 (1), 8-13.
Azis, A., Anjasmara, R., Perawati, P., & Pebrianti, I. K. (2023). STUDI KINERJA RELAI ARUS LEBIH  PADA  TRANSFORMATOR  DAYA  30  MVA  GARDU  INDUK  SEDUDUK PUTIH PALEMBANG. TEKNIKA: Jurnal Teknik , 9 (2), 89-105.
Azis, A., & Febrianti, I. K. (2019). Analisis Sistem Proteksi Arus Lebih Pada Penyulang Cendana Gardu Induk Bungaran Palembang. Jurnal Ampere , 4 (2), 332-344.
Azis, A., Nurdiana, N., & lathifatun Nisa, U. (2018). Rugi-rugi Daya pada Transformator U. 019 PT.  PLN  9persero)  WS@  JB  Rayon  Ampera  Akibat  Ketidakseimbangan  Beban. Jurnal Ampere , 3 (1), 177-184.
Azis,  A.,  &  Pebrianti,  I.  K.  (2019).  ANALISIS  PENYALURAN  DAYA  LISTRIK  PADA SALURAN  UDARA  TEGANGAN  TINGGI  150  KV  DARI  PLTU  BUKIT  ASAM  KE GARDU INDUK KERAMASAN PALEMBANG. JURNAL SURYA ENERGY , 3 (2), 282- 290.
Azis,  A.,  Wijayanti,  L.,  &  Mulyadi,  M.  (2024).  ANALISA  PEMECAHAN  BEBAN  PADA PENYULANG  SUBARU  GARDU  INDUK  KENTEN  PALEMBANG  UNTUK MENURUNKAN JATUH TEGANGAN. TEKNIKA: Jurnal Teknik , 10 (2), 141-156.
Dendi,  D.,  Azis,  A.,  &  Perawati,  P.  (2022).  ANALISA  PENGARUH  PEMBEBANAN TERHADAP  SUSUT  UMUR  TRANSFORMATOR  DAYA  150  KV  DI  PLTGU KERAMASAN PALEMBANG. TEKNIKA: Jurnal Teknik , 9 (1), 28-41.
Febrianti, I. K. (2018). Analisa Sistem Pentanahan Transformator. Jurnal Ampere , 3 (1), 185-201.
Firdaus, H. (2017). Rancang bangun alat ukur tahanan tanah (Earth Meter) digital.
Hamid, M. K., & Abubakar, S. (2016). Sistem Pentanahan Pada Transformator Distribusi 20 kV di PT. PLN (Persero) Area Lhokseumawe Rayon Lhoksukon. JET (Journal of Electrical Technology) , 1 (2), 13-16.
Nurdiana, N., & Nurdin, A. (2019). Pengaruh Kedalaman terhadap Tahanan Pentanahan di Area Rusunawa Kampus Universitas PGRI Palembang. Jurnal Ampere , 4 (2), 327-332.
Pebrianti,  I.  K.,  Azis,  A.,  &  Rhamadhon,  M.  S.  (2024).  ANALISA  KAPASITAS  PEMUTUS TENAGA SISI 20 KV PADA PENYULANG KUTILANG GARDU INDUK SEDUDUK PUTIH. TEKNIKA: Jurnal Teknik , 10 (2), 167-181.
PLN, P. (2010). Standar Konstruksi Gardu Distribusi dan Gardu Hubung Tenaga Listrik. PT. PLN (Persero), Jalan Trunajoyo Blok M-1/kebayoran lama, Jakarta Selatan .
Ramadhani,  B.  P.,  &  Santoso,  D.  B.  (2023).  Analisis  Penggunaan  Alat  Earth  Tester  Untuk Menentukan  Nilai  Grounding  Di  Perusahaan  Umum  Penyelenggara  Pelayanan  Navigasi Penerbangan  Indonesia  (Perum  Lppnpi)  Cabang  Denpasar. Jurnal  Ilmiah  Wahana Pendidikan , 9 (12), 109-121.
Short, T. A. (2018). Electric power distribution handbook . CRC press.
Zulhajji,  Imran,  A.,  &  Haripuddin.  (2022).  Analisis  Resistansi  Sistem  Pembumian  Elektroda Batang Berdasarkan Jenis Tanah. Seminar Nasional 2022. Prosiding Edisi 5 , 1092-1103.