e-Journal_Jurnal Rekayasa Teknik Sipil dan Lingkungan, 2023 Vol. 4, No. 2, Oktober 2023: hlm 93-102. ISSN 2722-0230 (Online)

## ANALISIS SISTEM JARINGAN AIR BERSIH PERUMDAM TIRTA SENENTANG PADA UNIT TANJUNG PURI KABUPATEN SINTANG
Apri Ananda Putra 1 , Stefanus Barlian Soeryamassoeka 2 , Henny Herawati 3
1, 2, 3 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Tanjungpura
Email: putraanandaapri@gmail.com
Masuk: 25-09-2023 , revisi: 19-10-2023 , diterima untuk diterbitkan: 31-10-2023

## ABSTRAK
Seiring  dengan  pertambahan  jumlah  penduduk,  kebutuhan  akan  air  bersih  di  Kabupaten  Sintang  semakin meningkat, khususnya di wilayah Perumdam Tirta Senentang dalam unit Tanjung Puri. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan total kebutuhan air yang terpenuhi serta mendapatkan hasil analisis jaringan distribusi hingga tahun 2037. Model Mock digunakan untuk mengevaluasi ketersediaan air dari Sungai Kapuas dan program Epanet 2.2  dipakai  untuk  menganalisis  simulasi  jaringan  distribusi.  Kebutuhan  air  pada  jam  puncak  untuk  tahun  2022 adalah  29,31  liter/detik  dan  untuk  tahun  2037  sebesar  56,09  liter/detik.  Analisis  jaringan  kebutuhan  air  yang didistribusikan  kondisi  eksisting  tahun  2022  terdapat  velocity  yang  belum  memenuhi  persyaratan  dengan  nilai terendah 0,06 m/detik dan nilai tertinggi 0,88 m/detik. Selanjutnya dilakukan penambahan debit pada kondisi tahun 2037, didapatkan beberapa pipa tidak memenuhi syarat yaitu nilai unit headloss terendah 0,21 m/km dan tertinggi 15,44  m/km,  sedangkan  nilai  velocity  terendah  yaitu  0,11  m/detik  dan  tertinggi  yaitu  1,69  m/detik.  Setelah dilakukan penggantian diameter pipa kondisi tahun 2037 didapatkan hasil pressure dan unit headloss yang sudah memenuhi  persyaratan.  Namun  terdapat  beberapa  pipa  dengan  nilai  velocity  tidak  memenuhi  persyaratan,  nilai terendah  yaitu  0,11  m/detik  dan  nilai  tertinggi  0,95  m/detik.  Hal  ini  menandakan  kondisi  jaringan  distribusi  air bersih masih dapat dilakukan pengembangan agar pelayanan dapat lebih optimal.
Kata  Kunci: Distribusi  Jaringan  Air  Bersih;  Epanet  2.2;  Keperluan  Air  Bersih;  Metode  Mock;  Perumdam  Tirta Senentang; Sungai Kapuas

## ABSTRACT
The  requirement  for  clean  water  in  Sintang  Regime,  particularly  served  by  Perumdam  Tirta  Senentang  Tanjung Puri unit, is expanding step by step alongside the rising populace. The motivation behind this study is to get the aggregate sum of water request served and get the consequences of the dispersion network condition examination until  2037.  To  decide  the  accessibility  of  Kapuas  Stream  water,  the  False  technique  and  dissemination  network reenactment investigation utilizing the Epanet 2.2 program were utilized. How much pinnacle hour water interest in  2022  is  29,31  liters/second  and  in  2037  is  56,09  liters/second.  Examination  of  the  circulated  water  request network in existing circumstances in 2022 there is a speed that has not met the prerequisites with the least worth of 0,06  m/second  and  the  most  elevated  worth  of  0,88  m/second.  Besides,  an  extra  release  was  completed  in  2037 circumstances, it was found that few lines didn't meet the prerequisites, in particular the least headloss unit worth of  0,21  m/km  and  the  most  noteworthy  of  15,44  m/km,  while  the  least  speed  esteem  was  0,11  m/second  and  the most elevated was 1,69 m/second. In the wake of supplanting the line distance across in 2037, pressure results and headloss units that meet the prerequisites are acquired. Nonetheless, there are a few lines with speed esteems that don't  meet  the  prerequisites,  the  least  worth  is  0,11  m/second  and  the  most  noteworthy  worth  is  0,95  m/second. This  shows  that  the  state  of  the  spotless  water  circulation  organization  can  in  any  case  be  grown  so  that administrations can be more ideal.
Keywords:  Clean  Water  Network  Distribution;  Epanet  2.2;  the  need  for  clean  water;  mock  method;  Perumdam Tirta Senentang; Kapuas River

## Apri Ananda Putra, Stefanus Barlian Soeryamassoeka, Henny Herawati “Analisis Sistem Jaringan Air Bersih Perumdam Tirta Senentang pada Unit Tanjung Puri Kabupaten Sintang”

## 1.  PENDAHULUAN
Sebagai  unsur  utama  dalam  kehidupan,  air  harus  dapat  diusahakan  dan  dikelola  secara bijaksana sehingga ketersediaan air tersebut dapat tetap lestari. Hal ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan terhadap sumber air yang ada (Argono dkk., 2015).  Penggunaan  air  bersih  dalam  pemenuhan  kebutuhan  manusia  maupun  makhluk  hidup lain tentunya dengan jumlah berbeda karena dipengaruhi oleh ketersediaan air itu sendiri. Pada kenyataannya,  air  sangat  penting  dan  merupakan  komponen  penting  dalam  memenuhi keperluan  dasar  sehari-hari.  Mengingat  pentingnya  air  bersih  bagi  kebutuhan  manusia,  maka diperlukan  pengolahan  maupun  penyaluran  air  bersih  dengan  kapasitas  yang  memadai.  Oleh karenanya,  penggunaan  air  bersih  harus  dapat  dioptimalkan  dan  dimanfaatkan  secara  bijak dalam  kehidupan  sehari-hari.  Dalam  pemenuhan  kebutuhan  akan  air  bersih,  diperlukan penanganan  pemenuhan  kebutuhan  yang  menjadi  hal  prioritas  yang  dapat  dilakukan  dan disesuaikan  dengan  sarana  prasarana  yang  ada  dengan  kebutuhan  akan  pelayanan  air  bersih yang dari waktu ke waktu semakin meningkat. Salah satu sarana dan prasarana yang dimaksud adalah  ketersediaannya  sistem  penyediaan  air  bersih  yang  mumpuni,  baik  dari  segi  kuantitas maupun kualitas sumber air baku.
Dalam  pemenuhan  kebutuhan  air  bersih  domestik  maupun  non  domestik,  hal  ini  dikelola oleh  Perumdam  Tirta  Senentang  unit  layanan  Tanjung  Puri  untuk  mengawasi  pengelolaan penyediaan  air  bersih.  Dalam  memenuhi  kebutuhan  air,  Perumdam  Tirta  Senentang  unit Tanjung  Puri  terus  melakukan  suatu  perbaikan  peningkatan  pelayanan  dalam  hal  kualitas  air, kapasitas  produksi,  dan  juga  melalui  sistem  distribusi  air  bersih.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk mendapatkan total kebutuhan air domestik dan non-domestik yang dapat dipenuhi oleh unit Perumdam Tirta Senentang Tanjung Puri,  mendapatkan jumlah perkiraan sumber air baku yang tersedia berdasarkan faktor kuantitas dan kualitas, serta bagaimana kinerja  jaringan distribusi air bersih, pada tahun  sekarang dan juga 15 tahun mendatang. Hal ini dapat diambil alternatif penanganan apabila terjadi masalah air bersih dalam sistem distribusi air bersih yang dibantu dengan program Epanet 2.2. Sistem distribusi yang dimodelkan ini agar dapat diketahui apakah sumber air baku dapat memenuhi keperluan masyarakat secara berlanjut sesuai dengan tahun perencanaan.

## 2.  METODE PENULISAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Perumdam  Tirta  Senentang  pada  unit  Tanjung  Puri  dengan wilayah  pelayanan  distribusi  air  bersih  di  Kelurahan  Tanjung  Puri,  Kecamatan  Sintang.  Air permukaan  berasal  dari  Sungai  Kapuas  yang  berfungsi  sebagai  penyedia  air  baku.  Gambar  1 menunjukkan lokasi penelitian.
Gambar 1. Lokasi Penelitian
Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
e-Journal_Jurnal Rekayasa Teknik Sipil dan Lingkungan, 2023 Vol. 4, No. 2, Oktober 2023: hlm 93-102.

## ISSN 2722-0230 (Online)

## 2.1 Kegiatan Survey Lokasi Penulisan
Survey merupakan  suatu  kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam  mengumpulkan  informasi mengenai  topik  secara  umum  terhadap  wilayah  yang  akan  diteliti  dalam  menyusun  hasil penelitian.

## 2.2 Pengumpulan Data – Data

## Data Primer
Data  primer  merupakan  data  yang  dikumpulkan  secara  langsung  di  lokasi  penelitian dengan tujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai lingkungan dan gambaran tentang hal-hal yang relevan dengan data penelitian. Data primer yang diperlukan dengan pengambilan koordinat  dan  elevasi  tanah  dimulai  dari reservoir dan  setiap  persimpangan  jalan  hingga  titik akhir dari tujuan koordinat.

## Data Sekunder
Data sekunder merupakan pengumpulan data-data penelitian dan informasi yang dibutuhkan melalui  berbagai  literatur  dan  data  dari  beberapa  instansi  yang  terkait.  Data  yang  diperlukan dalam penelitian, adalah sebagai berikut:
• Peta Jaringan Pipa Distribusi Peta jaringan pipa distribusi digunakan untuk mengetahui letak lokasi pipa distribusi.
• Data Pipa Distribusi Data  ini  digunakan  untuk  mengetahui  panjang,  diameter,  dan  jenis  pipa  yang  digunakan pada sistem distribusi.
• Data Statistik Kecamatan Sintang Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik untuk Kecamatan Sintang, dalam mengetahui secara umum mengenai kondisi sosial masyarakat serta pertumbuhan jumlah penduduk dan berbagai fasilitas umum lainnya.
2.3 Metode Analisis
2.3.1 Analisis Kebutuhan Air Penduduk
Diketahuinya  total  penduduk,  kepadatan,  dan  pertumbuhan  penduduk  pada  wilayah pelayanan  maka  dilakukan  analisis.  Dalam  memperkirakan  keperluan  air  penduduk  di  masa yang akan datang dengan memakai metode geometrik.

## 2.3.2 Analisis Ketersediaan Air Bersih
Perlu  dilakukan  kajian  terhadap  total  sumber  air  baku  yang  tersedia  saat  ini  guna memenuhi keperluan air bersih. Data curah hujan dari stasiun pengamatan Susilo di Sintang dan stasiun pengamatan Nanga Pinoh di Melawi digunakan dalam analisis ketersediaan sumber air baku  dalam  penelitian  ini.  Untuk  memperoleh  debit  atau  ketersediaan  air  yang  akurat  setiap bulan dan tahun, analisis ketersediaan air menggunakan model Mock.

## 2.3.3 Analisis Kualitas Sumber Air Baku
Sumber  air  baku  jika  memenuhi  baku  mutu  air  ditinjau  dari  komponen  fisika,  kimia, mikrobiologi, dan radiologi yang terdapat pada sumber air tersebut, maka sumber tersebut dapat dimanfaatkan  sebagai  sumber  air  bersih.  Hal  ini  berdasar  pada  acuan  Peraturan  Menkes 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan Kualitas Air Minum.

## 2.3.3 Analisis Hidrolika Aliran Menggunakan Program Epanet 2.2
Aplikasi  Epanet  2.2  digunakan  untuk  membantu  dalam  analisis  jaringan  distribusi  air bersih dan melihat kondisi jaringan yang terjadi (Rossman, 2000).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil Analisis Kebutuhan Air Penduduk
Perkiraan  jumlah  penduduk  merupakan  faktor  penting  karena  berkaitan  langsung  dengan perhitungan total air yang dibutuhkan. Berdasarkan prediksi total penduduk, total kebutuhan air untuk domestik dan non-domestik ditentukan dengan berdasar pada sarana dan prasarana yang
Apri Ananda Putra, Stefanus Barlian Soeryamassoeka, Henny Herawati “Analisis Sistem Jaringan Air Bersih Perumdam Tirta Senentang pada Unit Tanjung Puri Kabupaten Sintang”
telah  ada.  Hasil  proyeksi  jumlah  penduduk  tahun  2022  hingga  2037  disajikan  pada  Tabel  1 berikut.
Tabel 1. Hasil Proyeksi Jumlah Penduduk Metode Geometrik Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) Keterangan 2021 13803 Data 2022 14247 Proyeksi 2023 14706 Proyeksi 2024 15179 Proyeksi 2025 15668 Proyeksi 2026 16173 Proyeksi 2027 16694 Proyeksi 2028 17231 Proyeksi 2029 17786 Proyeksi 2030 18359 Proyeksi 2031 18950 Proyeksi 2032 19560 Proyeksi 2033 20190 Proyeksi 2034 20841 Proyeksi 2035 21512 Proyeksi 2036 22204 Proyeksi 2037 22920 Proyeksi
Kebutuhan Air Domestik dan Non Domestik
Perhitungan kebutuhan air domestik dan non-domestik dilakukan setelah perhitungan proyeksi penduduk. Perhitungan kebutuhan air dimulai dari tahun 2022 hingga tahun 2037.
Tabel 2. Hasil Perhitungan Kebutuhan Air Penduduk Tahun 2022-2037
URAIAN SATUAN TAHUN 2021 2022 2027 2032 2037 Kebutuhan Total (liter/detik)  15,808  16,284  19,167  23,523  31,159 Kehilangan 20 % (liter/detik) 3,162 3,257 3,833 4,705 6,232 Total kebutuhan rata-rata (liter/detik)  18,969  19,541  23,000  28,228  37,391 Total kebutuhan rata-rata (m 3 /dtk) 0,019 0,020 0,023 0,028 0,037 Kebutuhan harian puncak (1,1 x Qtot) (ltr/dtk) 20,866  21,495  25,300  31,050  41,130 Kebutuhan harian puncak (1,1 x Qtot) (m 3 /dtk) 0,021 0,021 0,025 0,031 0,041 Kebutuhan jam puncak (1,5 x Qtot) (ltr/dtk) 28,45 29,31 34,50 42,34 56,09 Kebutuhan jam puncak (1,5 x Qtot) (m 3 /dtk) 0,028 0,029 0,034 0,042 0,056

## 3.2 Hasil Analisis Ketersediaan Air
Persyaratan  dalam  ketersediaan  air  bersih  dapat  ditinjau  berdasar  pada  ketersediaan  air baku  yang  digunakan.  Sumber  air  baku  dapat  digunakan  apabila  bisa  melayani  penduduk (Zulpiadi  dkk.,  2018).  Dalam  menghitung  ketersediaan  air,  peneliti  menggunakan  data  curah hujan  dari  stasiun  observasi  Susilo,  Sintang  dan  stasiun  observasi  Nanga  Pinoh,  Melawi  dari tahun 2008-2021. Berikut merupakan tabel hasil perhitungan analisis ketersediaan air.
e-Journal_Jurnal Rekayasa Teknik Sipil dan Lingkungan, 2023 Vol. 4, No. 2, Oktober 2023: hlm 93-102. ISSN 2722-0230 (Online)
Tabel 3. Tinggi Rata-Rata Curah Hujan Tiap Bulan (mm)

## 3.3 Hasil Analisis Evapotranspirasi
Perhitungan evapotranspirasi menggunakan metode Penman dengan data yang tersedia dan dimodifikasi oleh FAO. Berikut merupakan tabel resume hasil perhitungan evapotranspirasi.
Tabel 4. Resume Perhitungan Evapotranspirasi (mm/hari)

## 3.4 Hasil Analisis Ketersediaan Air Model Mock
Data  meteorologi,  klimatologi,  dan  luas catchment tangkapan  air  diperlukan  untuk menghitung  debit  rata-rata  bulanan  menggunakan  model  Mock.  Hasil  perhitungan  debit bulanan model Mock disajikan dalam Tabel 5 berikut ini.
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2008 235,1 193,8 503,0 263,9 159,0 235,2 200,5 355,0 318,3 482,9 475,7 268,6 2009 231,5 272,9 264,7 343,0 247,5 118,3 195,9 142,1 118,4 312,5 329,8 543,4 2010 301,8 233,6 433,5 333,4 258,8 311,8 478,4 401,8 386,4 347,4 295,4 432,7 2011 240,9 193,4 245,8 311,2 277,1 204,0 108,0 173,3 183,5 411,3 394,8 349,1 2012 182,5 398,2 392,1 198,6 176,7 174,3 280,8 249,3 109,8 593,4 361,1 367,4 2013 262,9 304,3 219,2 306,4 279,0 121,5 286,7 351,9 380,5 196,4 380,6 613,8 2014 139,4 112,9 258,8 296,9 349,7 253,5 59,7 157,1 116,2 244,4 373,9 325,7 2015 278,7 314,7 307,3 461,0 249,9 274,5 197,8 72,8 122,7 196,2 524,1 366,6 2016 327,4 578,5 543,6 436,2 307,7 273,1 303,7 95,0 249,4 339,0 332,0 285,2 2017 309,6 380,2 230,6 284,3 395,4 106,8 329,3 390,5 418,6 397,2 383,0 280,4 2018 316,9 258,3 339,1 302,0 246,5 152,8 143,8 84,8 151,1 461,3 331,9 421,4 2019 272,4 455,6 384,4 342,9 163,8 212,3 92,1 184,9 150,7 176,0 398,3 530,2 2020 480,5 352,5 294,0 393,0 174,0 427,5 416,0 217,0 498,0 263,5 495,0 265,5 2021 330,5 104,5 345,0 219,0 316,5 358,5 266,0 296,5 458,5 722,0 380,0 380,0
Tahun Bulan
Jumlah Curah Hujan Harian Dalam Tiap Bulan (mm)
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2008 3,622 4,119 3,432 3,887 3,966 3,280 3,445 3,627 3,637 3,041 3,051 3,577 2009 5,175 4,976 5,050 4,687 4,351 3,952 3,703 4,527 4,481 4,152 4,469 4,233 2010 3,498 4,093 3,301 3,654 3,553 2,993 2,752 3,473 3,322 3,407 3,469 3,124 2011 3,432 4,265 3,778 3,711 3,635 3,290 3,952 4,222 3,978 3,180 3,219 3,361 2012 3,698 3,563 3,431 4,131 3,917 3,473 3,284 3,966 4,394 2,884 3,295 3,306 2013 3,553 3,890 4,022 3,841 3,532 3,659 3,243 3,655 3,512 3,879 3,350 2,819 2014 3,958 4,864 3,894 3,804 3,315 3,187 4,093 4,301 4,249 3,693 3,185 3,385 2015 3,303 3,785 3,605 3,408 3,574 3,092 3,580 4,660 4,267 3,716 2,829 3,288 2016 3,515 3,270 3,338 3,643 3,631 3,330 3,499 4,957 4,039 3,589 3,542 3,790 2017 3,788 3,925 4,280 4,177 3,581 3,947 3,443 3,778 3,648 3,567 3,428 3,686 2018 3,363 4,160 3,605 3,720 3,584 3,633 3,763 5,052 4,317 3,243 3,514 3,267 2019 3,611 3,682 3,812 3,854 4,136 3,475 4,276 4,802 4,566 3,940 3,416 3,108 2020 2,888 3,533 3,590 3,437 3,754 2,692 2,772 3,912 3,055 3,545 2,958 3,549 2021 3,243 4,744 3,629 4,063 3,456 2,908 3,277 3,641 3,172 2,713 3,269 3,278 Tahun Resume Evapotranspirasi (mm/hari)
Apri Ananda Putra, Stefanus Barlian Soeryamassoeka, Henny Herawati “Analisis Sistem Jaringan Air

## Bersih Perumdam Tirta Senentang pada Unit Tanjung Puri Kabupaten Sintang”
Tabel 5. Hasil Resume Analisis Debit Bulanan (m 3 /det)
Langkah  selanjutnya  dengan  perhitungan  statistik,  maka  dihitung  probabilitas  debit  andalan. Nilai yang dimasukkan untuk sumber baku air minum, maka probabilitas yang dihitung adalah probabilitas  90%  berdasarkan  SNI  6738  tahun  2015  (Badan  Standardisasi  Nasional  (BSN), 2015) Cara statistik yang digunakan adalah cara Weibull. Metode ini dipilih karena untuk data <  50  data  sebaiknya  digunakan  cara  ini.  Dilakukan  perhitungan  pada  Bulan  Januari  (Ramlan dkk., 2022).
1. mengurutkan data pada bulan Januari dari terbesar ke terkecil
2. menghitung probabilitas memakai rumus 𝑚 𝑛+1 × 100% ; (m = tahun ke- ; n = total tahun)
3. selanjutnya menghitung probabilitas 90%
Untuk mencari debit andalan 90% dilakukan dengan cara ekstrapolasi
2,09 −   [( 0,933−0,90 0,867−0,90 ) × (2,09 − 3,31)] = 0,86 m 3 /detik
Tabel 6. Hasil Analisis Debit Probabilitas 90% pada Bulan Januari
m Tahun m Debit (n+1) m³/det 1 2020 0,067 11,02 2 2021 0,133 7,71 3 2017 0,200 7,38 4 2018 0,267 6,71 5 2010 0,333 6,37 6 2016 0,400 6,29 7 2015 0,467 5,98 8 2013 0,533 5,80 9 2019 0,600 5,59 10 2011 0,667 4,82 11 2008 0,733 4,70 12 2012 0,800 3,96 13 2009 0,867 3,31 14 2014 0,933 2,09 Debit Probabilitas 90% 0,86
Perhitungan  yang  sama  dilakukan  untuk  bulan  Februari  hingga  Desember,  didapatkan  hasil debit andalan probabilitas 90% untuk setiap bulannya adalah seperti pada Tabel 7.
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2008 4,705 5,687 8,449 5,426 4,759 3,955 3,384 5,505 6,169 10,143 10,901 5,773 2009 3,313 5,943 3,452 5,733 3,725 2,781 2,452 1,351 0,565 3,188 5,421 10,362 2010 6,368 6,934 7,950 7,010 6,468 6,553 9,475 8,696 8,893 7,635 6,628 9,986 2011 4,821 5,716 3,980 5,501 4,756 3,633 2,527 1,754 2,120 6,049 8,458 7,250 2012 3,960 9,331 8,208 4,024 4,693 3,178 4,178 3,822 2,417 9,009 8,402 8,151 2013 5,802 8,701 3,580 6,213 5,022 3,356 4,092 6,092 7,779 3,597 7,834 13,467 2014 2,088 2,922 3,050 5,005 6,508 4,967 1,304 2,650 1,056 2,436 6,177 6,353 2015 5,983 7,245 6,195 10,151 5,198 7,321 4,783 1,880 0,743 1,840 8,411 7,952 2016 6,291 13,257 12,114 10,271 6,970 8,345 6,506 3,024 3,118 5,310 6,491 5,159 2017 7,382 8,445 3,778 5,101 7,728 1,790 6,180 7,562 8,841 8,302 8,558 5,783 2018 6,710 5,605 7,517 5,967 4,545 4,247 2,108 0,840 0,876 6,293 6,924 8,875 2019 5,593 10,784 8,099 7,463 3,084 5,411 2,228 1,625 1,180 1,550 5,757 11,155 2020 11,023 8,445 8,028 8,374 3,241 9,035 9,316 4,262 10,972 5,696 11,525 5,805 2021 7,707 6,046 5,466 3,528 5,948 7,540 5,253 6,398 9,125 16,323 9,511 8,939 Tahun Resume Debit Mock (m3/det)
e-Journal_Jurnal Rekayasa Teknik Sipil dan Lingkungan, 2023 Vol. 4, No. 2, Oktober 2023: hlm 93-102. ISSN 2722-0230 (Online)
Tabel 7. Rekapitulasi Analisis Debit Andalan Probabilitas 90% (m 3 /det) Bulan Debit Jan 0,86 Febr 0,24 Mar 2,65 Apr 3,03 Mei 2,93 Juni 0,80 Jul 0,50 Aug 0,33 Sept 0,39 Oktb 1,26 Nov 5,08 Dec 4,54
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  ketersediaan  air  Sungai  Kapuas  sebagai  sumber  air  baku  masih mencukupi,  dimana  pada  bulan  Februari  0,24  m 3 /detik,  sedangkan  kebutuhan  air  pada  jam  puncak 0,0293 m 3 /detik.

## 3.5 Hasil Analisis Uji Kualitas Air
Tabel 8. Hasil Uji Kualitas Sumber Air Baku
Sumber: (Hasil Uji Laboratorium ; Perumdam Tirta Senentang, 2022)
Dari  hasil  uji  laboratorium  berdasar  pada  Peraturan  Menkes  492/Menkes/Per/IV/2010  tentang persyaratan  kualitas  air  minum  dapat  disimpulkan  sumber  air  baku  Sungai  Kapuas,  layak digunakan sebagai sumber air baku Perumdam Tirta Senentang unit layanan Tanjung Puri.
No. Parameter Satuan Standar Baku Mutu (Kadar Maksimum) Hasil Uji Metode / Alat Uji 1 Total Dissolved Solid (TDS) mg/L 500 72 WI-M-L-6-ULK (Direct Reading) 2 Suhu °C - 26,7 SNI 06-6989.23-2005 3 Rasa - Tidak berasa Tidak berasa SNI 06-6859-2002 4 Bau - Tidak berbau Tidak berbau SNI 06-6860-2002 5 Amoniak mg/L 1,5 0,15 HACH, Methode 8155 6 Aluminium (Al) mg/L 0,2 0,076 SNI 01-3554-2006 (ICPMS) 7 Besi (Fe) mg/L 0,3 0,0663 ICP-MS 8 Fluorida (F) mg/L 1,5 0 HACH, Methode 8029 9 Klorida (Cl) mg/L 250 5 HACH, Methode 8113 10 Klorin bebas (Cl2) mg/L 0,03 0,03 HACH, Methode 8021 11 Kromium heksavalen (Cr6+) mg/L 0,05 0,013 HACH, Methode 8023 12 Kesadahan mg/L 500 20 Titrimetri 13 Mangan (Mn) mg/L 0,4 0,076 ICP-MS 14 Nitrat (NO3-) mg/L 50 0,027 HACH, Methode 8192 15 Nitrit (NO2-) mg/L 3 0,002 HACH, Methode 8507 16 Ph - 6,5-8,5 6,6 SNI 06-6989.11-2004 17 Seng (Zn) mg/L 3 0,04 ICP-MS 18 Sianida (Cn) mg/L 0,07 0,001 HACH-Methode 8027 19 Sulfat mg/L 250 17,33 APHA,4500.SO4B, Ed, 2015 20 Tembaga (Cu) mg/L 2 < 0,01 SNI 01-3554-2006 (ICPMS) 21 Deterjen total mg/L 0,05 < 0,001 HACH, Methode 8026
Apri Ananda Putra, Stefanus Barlian Soeryamassoeka, Henny Herawati “Analisis Sistem Jaringan Air Bersih Perumdam Tirta Senentang pada Unit Tanjung Puri Kabupaten Sintang”

## 3.6 Hasil Analisis Hidrolika Aliran dengan Program Epanet 2.2
Gambar 2. Analisis Epanet 2.2
Pada  analisis  jaringan  distribusi  air  bersih,  digunakan  pemodelan  simulasi  dengan menggunakan  program  Epanet  2.2,  dengan  menggunakan  beberapa  simulasi  jaringan  sebagai berikut:
1. Analisis sistem jaringan distribusi air bersih terhadap kondisi eksisting dengan menggunakan kebutuhan jam puncak tahun 2022.
2. Analisis  rencana  sistem  jaringan  distribusi  air  bersih  pada  kondisi  hasil  tahun  proyeksi dengan menggunakan kebutuhan jam puncak tahun 2037.
3. Analisis  sistem  jaringan  distribusi  air  bersih  dengan  mengubah  ukuran  dimensi  pipa  yang memiliki  nilai output yang  tidak memenuhi  persyaratan  dan tetap  menggunakan  kebutuhan jam puncak pada kondisi tahun 2037.
Dari hasil simulasi diatas, adalah sebagai berikut:
1. Didapatkan nilai pressure bernilai > 10 m yang berada pada kisaran 15,47 m sampai 32,89 m.  nilai headloss yang  beragam  telah  memenuhi  persyaratan  yaitu  dibawah  <  5  m/km, dengan  kisaran  antara  0,06  m/km  sampai  4,64  m/km.  Nilai headloss yang  rendah mengakibatkan pressure dari node sebelumnya ke node selanjutnya memiliki pressure yang stabil. Namun velocity pipa dalam kondisi jam puncak dapat memenuhi persyaratan apabila berada pada (0,3 – 3 m/detik), terdapat beberapa velocity yang tidak memenuhi persyaratan dengan  nilai  kecepatan  ( velocity )  pipa  kisaran  antara  0,06  m/detik  sampai  0,88  m/detik. Penyebab  terjadinya velocity berada dibawah  nilai 0,3 m/detik  diakibatkan oleh  debit yang melalui  pipa  tersebut  kecil  dengan  diameter  pipa  yang  cukup  besar,  namun  apabila mengecilkan diameter pipa maka akan mengakibatkan nilai unit headloss yang besar.
2. Didapatkan nilai pressure yang masih cenderung stabil yaitu dengan nilai diantara (10 – 70) m,  yaitu dengan  nilai  kisaran  antara 10,86 m  sampai  24,61 m.  Dengan nilai pressure yang stabil ini, pada kondisi proyeksi tahun 2037 masih dapat dilakukan pengembangan jaringan. Beberapa  pipa  memiliki  nilai  unit headloss yang  tidak  memenuhi  syarat,  dengan  nilai  unit headloss yang berada pada kisaran 0,21 m/km sampai 15,44 m/km. Penyebab unit headloss yang  meningkat  karena  diameter  pipa  yang  dilalui  debit  air  untuk  keperluan  tahun  2037 terlalu kecil atau tidak seragam. Sehingga untuk mengantisipasi bisa dengan mengganti atau membesarkan  pipa  yang  ada.  Namun  masih  terdapat  beberapa velocity aliran  pipa  yang masih  tidak  memenuhi  persyaratan  yaitu  dengan  nilai  kisaran  antara  0,11  m/detik  sampai 1,69 m/detik. Total pipa dengan nilai velocity aliran yang memenuhi syarat lebih meningkat pada  kondisi  proyeksi  2037  ini  dibandingkan  dengan  kondisi  eksisting,  dikarenakan  debit yang mengalir cukup untuk mengaliri jaringan distribusi.
3. Dilakukan  penggantian  diameter  pipa  dengan  kondisi  tahun  2037,  yaitu  dari ∅ 50  menjadi ∅ 75,  dari ∅ 75  menjadi ∅ 100,  dari ∅ 100  menjadi ∅ 150,  dan  dari ∅ 150  menjadi ∅ 200.
e-Journal_Jurnal Rekayasa Teknik Sipil dan Lingkungan, 2023 Vol. 4, No. 2, Oktober 2023: hlm 93-102.

## ISSN 2722-0230 (Online)
Didapatkan nilai pressure yang masih stabil yaitu dengan nilai diantara 10,86 m sampai 28,5 m. Dengan nilai pressure yang stabil ini, air yang mengalir ke pelanggan dapat terdistribusi dengan  baik.  Dilakukan  simulasi  penggantian  diameter  pipa  ini,  nilai  unit headloss untuk semua  pipa  telah  memenuhi  persyaratan  yaitu  kurang  dari  5  m/km,  yaitu  dengan  kisaran antara 0,21 m/km sampai 4,93 m/ km. Namun terdapat beberapa pipa dengan velocity tidak memenuhi  persyaratan,  dengan  nilai  yang  didapatkan  antara  0,11  m/  detik  sampai  0,95 m/detik.  Penyebab  terjadinya velocity berada  dibawah  nilai  0,3  m/detik  diakibatkan  oleh debit yang dialiri melalui pipa tersebut kecil dan diameter yang terlalu besar, namun apabila mengecilkan diameter pipa maka mengakibatkan unit headloss yang besar. Oleh karena itu, nilai velocity tersebut dapat menandakan bahwa wilayah tersebut masih dapat dioptimalkan dengan dilakukan pengembangan jaringan distribusi.

## 4. KESIMPULAN
Adapun Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kebutuhan  air  jam  puncak  yang  harus  didistribusikan  pada  kondisi  eksisting  tahun  2022 sebesar 29,312 liter/detik dan tahun proyeksi tahun 2037 sebesar 56,086 liter/detik.
2. Hasil  analisis  debit  andalan  menggunakan  metode  Mock  dengan  probabilitas  90%  untuk penyediaan  air  minum,  didapatkan  debit  maksimum  sebesar  5,08  m 3 /detik  pada  bulan November dan debit minimum yang didapatkan sebesar 0,24 m 3 /detik pada bulan Februari.
3. Hasil  uji  analisis  kualitas  air  baku  untuk  semua  parameter  yang  diuji  menurut  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No.492/MENKES/PER/IV/2010  sudah  memenuhi baku mutu air berstandar kualitas air minum.
4. Analisis jaringan kebutuhan air bersih yang didistribusikan oleh Perumdam Tirta Senentang unit  Tanjung  Puri  di  wilayah  Kelurahan  Tanjung  Puri  pada  kondisi  eksisting  tahun  2022 terdapat  beberapa  indikator  yang masih  belum memenuhi  persyaratan  seperti  pada velocity dengan  nilai  dibawah  rata-rata  yaitu  dengan  nilai  terendah  yaitu  0,06  m/detik  dan  nilai tertinggi 0,88 m/detik. Hal tersebut dikarenakan debit yang dialiri lebih kecil dibandingkan dengan  luas  penampang  jaringan  pipa.  Selanjutnya  dilakukan  dengan  penambahan  debit kondisi hasil proyeksi tahun 2037, didapatkan hasil beberapa pipa dengan nilai headloss dan velocity yang tidak  memenuhi  syarat  yaitu  nilai  unit headloss terendah  dengan  nilai  0,21 m/km dan tertinggi dengan nilai 15,44 m/km sedangkan untuk nilai velocity terendah yaitu 0,11 m/detik dan tertinggi dengan nilai 1,69 m/detik. Hal ini  dikarenakan ukuran diameter pipa  yang  tidak  sebanding  dengan  debit  yang  dialiri,  sehingga  diperlukan  adanya penggantian diameter pipa. Setelah dilakukan penggantian diameter pipa pada kondisi hasil proyeksi  tahun  2037  didapatkan  hasil  dengan  indikator pressure dan  unit headloss yang sudah  memenuhi  persyaratan.  Namun  terdapat  beberapa  pipa  yang  memiliki  nilai velocity tidak memenuhi  persyaratan,  dengan nilai terendah 0,11 m/detik dan tertinggi  dengan  nilai 0,95  m/detik.  Oleh  karena  itu,  nilai velocity tersebut  dapat  menandakan  bahwa  wilayah tersebut masih dapat dioptimalkan dengan dilakukan pengembangan jaringan distribusi.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Saya  ingin  mengucapkan  terima  kasih  kepada  orang  tua  saya  yang  selalu  memberikan dukungan  dan  support  untuk  saya  sehingga  saya  dapat  menyelesaikan  studi  ini  dengan  lancar dan sukses. Saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Dr. Stefanus B. Soeryamassoeka, S.T., M.T.,  IPM.  ,  Ibu  Prof.  Dr.  Henny  Herawati,  S.T.,  M.T.,  IPM.,  Bapak  Danang  Gunarto, S.T.,  M.T.,IPM.,  Ibu  Dr.  Nurhayati,  S.T., M.T.,  yang  telah  memberikan  masukan,  saran  dan ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya dalam proses bimbingan penelitian.

## Apri Ananda Putra, Stefanus Barlian Soeryamassoeka, Henny Herawati “Analisis Sistem Jaringan Air Bersih Perumdam Tirta Senentang pada Unit Tanjung Puri Kabupaten Sintang”

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Argono,  I.,  Yusuf,  W.,  &  Yulianto,  E.  (2015).  Evaluasi  Dan  Perencanaan  Pengembangan Jaringan Distribusi Pdam Pusat Kabupaten Sambas. Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah , 3 (1), 1–10. https://doi.org/10.26418/jtllb.v3i1.9573
Badan  Standardisasi  Nasional  (BSN).  (2015).  SNI  6738:2015  Perhitungan  Debit  Andalan Sungai  Dengan  Kurva  Durasi  Debit. Standar  Nasional  Indonesia  (SNI) ,  23. http://nspkjembatan.pu.go.id/public/uploads/TahapPerancangan/SNI/1511106352sni_6738 -2015.pdf
Cristian,  B.,  Kartini,  &  Gunarto,  D.  (2020).  Pengembangan  Sistem  Jaringan  Distribusi  Air Bersih. Jurnal Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjungpura , 2019 , 1–9.
D.  S.  Hutajulu,  I.  D.  Y.  Yusuf  and  T.  R.  Yasin,  "Utilizing  Biofilter  &  Activated  Carbon Technology Process to Transform Wastewater into a New Source of Service Water in PT PJB  UP  Muara  Karang,"  2020  International  Conference  on  Technology  and  Policy  in Energy  and  Electric  Power  (ICT-PEP),  Bandung,  Indonesia,  2020,  pp.  60-65,  doi: 10.1109/ICT-PEP50916.2020.9249783.
Kabupaten Sintang Dalam Angka 2022 . (2022). BPS Kabupaten Sintang.
Mukromin,  A.,  &  Wibowo,  Y.  M.  (2023).  Penentuan  kadar  ion  klorida  (Cl-)  pada  sampel  air sumur  gali  di  Kecamatan  Kaliwungu,  Kendal  menggunakan  metode  argentometri  Mohr. Jurnal Kimia dan Rekayasa , 4 (1), 17–22. Pekerjaan Umum (Public Works). (2007). Penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum . ciptakarya.pu.go.id/dok/hukum/permen/permen_18_2007.pdf Permenkes  RI.  (2010).  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010  Tentang  Persyaratan  Kualitas  Air  Minum.  In Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia (hal. MENKES).
Ramlan, M., Soeryamssoeka, S. B., & Kartini. (2022). Pemanfaatan Sumber Air Baku Sungai Medang  Pulang  Sebagai  Sumber  Air  Bersih  Bagi  Kecamatan  Hulu  Gurung. Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah , 10 (2), 205.
https://doi.org/10.26418/jtllb.v10i2.56373
Rossman,  L.  A.  (2000). EPANET  2.0  User  Manual  Water  Supply  and  Water  Resourcess Division (Vol. 3). Ahli Bahasa EKAMITRA Engineering.
Sulisuka, E. E., Fitria, L., & Kadaria, U. (2018). Rancangan Teknik Penyediaan Air Bersih Ibu Kota Kecamatan Mandor Kabupaten Landak. Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah , 6 (1), 1–10. https://doi.org/10.26418/jtllb.v6i1.26631
Suustra, A., Kartini, & Nirmala, A. (2018). Perencanaan Sistem Jaringan Distribusi Air Bersih Kecamatan  Sungai  Kakap  Kabupaten  Kubu  Raya. Jurnal  Mahasiswa  Teknik  Sipil Universitas Tanjungpura , 5 (1), 1–5. https://doi.org/10.26418/jtllb.v2i1.7255
Swahip,  S.  (2023).  Analisis  Neraca  Air  Daerah  Aliran  Sungai  Segara  Dalam  Rangka Mendukung Penyediaan Air Baku Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Justek : Jurnal Sains dan Teknologi , 6 (1), 150. https://doi.org/10.31764/justek.v6i1.13875
Theoroditus,  J.,  Yulianto,  E.,  &  Gunarto,  D.  (2019).  Analisis  Sistem  Jaringan  Distribusi  Air Bersih Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Tirta  Melawi. Jurnal Mahasiswa  Teknik Sipil Universitas Tanjungpura , 1–8.
Zulpiadi,  Kartini,  &  Wibowo,  H.  (2018).  Evaluasi  Sistem  Jaringan  Distribusi  Air  Bersih PDAM  Di  Kecamatan  Sungai  Raya  Kabupaten  Kubu  Raya. Jurnal  Mahasiswa  Teknik Sipil Untan , Vol 5 (II) , 1–13.