## Jurnal Talenta Sipil, 2(2), Agustus 2019, pp. 88-99
Publisher by Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Batanghari Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kecamatan Telanaipura Kodepos: 36122 ISSN 2615-1634 (Online)

## Kajian Saluran Drainase pada Jalan H.A Roni Sani Kelurahan Paal Lima Kota Jambi
1 Azwarman, 2 Kiki Rizky Amalia, 3 Try Hardyansah
1,2 Dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Batanghari Jambi
3 Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Batanghari Jambi Email : warman2789@gmail.com

## Abstrak
Kelurahan Paal Lima Kota Jambi pada saat hari hujan Dengan intensitas tinggi Jalan H.A Roni Sani mengalami banjir, hal ini disebabkan drainase yang ada tidak mampu menampung kapasitas air hujan yang mengakibatkan air  melimpas/meluap dan  banjir.  Kondisi  sistem  drainase di  Kelurahan  Paal  Lima  yang  mengalami penurunan dalam fungsi dan pelayanan yang disebabkan jaringan dan kapasitas saluran drainase yang tidak memadai. Dari permasalahan diatas penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kembali penampang saluran yang menyebabkan banjir serta membuat penampang saluran yang baru.  Dari data curah hujan selama 10 Tahun (2008  – 2017) di dapat intensitas hujan dengan durasi 60  menit/jam  sebesar  72,237 mm/jam, dan  Debit control= 15,06  m³/detik lebih besar dari debit rencana= 14,052 m³/detik. Dengan dimensi saluran drainase eksisting , B = 2 m dan H = 2 m. Di dapat hasil redesain dimensi berupa: Dimensi drainase dengan  penampang persegi panjang, B = 2,2 m, H = 2,2 m dan F = 0,22 m
Kata Kunci: Drainase Perkotaan, Sistem Drainase, Data Hidrologi.

## PENDAHULUAN
Kelurahan Paal Lima merupakan salah satu dari Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, luas nya 734.454 Ha terdiri dari 37 RT serta 13.324 jiwa, daerah yang padat penduduk, akses jalan yang sangat strategis, Terjadi genangan dilokasi akibat curah hujan yang tinggi dengan durasi dua sampai dengan tiga jam. Kelurahan tersebut sudah ada  bagunan drainase, namun belum bisa mengatasi limpasan air hujan yang terjadi cukup lama. (Sumber:  Kantor Kel Paal lima, 2018) .Peningkatan dan jumlah penduduk  yang bertambah dalam waktu yang relatif singkat di kota Jambi  mempengaruhi siklus hidrologi ditandai dengan timbulnya genangan didaerah pemukiman yang padat penduduk pada musim hujan.  Kondisi jaringan drainase di Jalan. H. A. Roni Sani Kelurahan Paal Lima Kota Jambi secara fisik sudah ada, namun dengan kondisi sekarang  sudah  tidak  memadai  untuk  menampung  debit  air  hujan  dengan  intenstitas  tinggi atau cukup besar. Perlu dilakukan penataan kembali jaringan drainase yang telah ada agar air dapat mengalir dengan baik sehingga tidak terjadi luapan air hujan yang membuat genangan air  atau  pun  banjir  yang  mengganggu  bagi  kegiatan  masyarakat.Masalah-masalah  diatas memerlukan  pemecahan  masalah  yang  diantaranya  mencakup  bagaimana  merencanakan suatu sistem drainase yang baik, dan membina partisipasi masyarakat untuk ikut memecahkan masalah  banjir  dan  genangan  yang  terjadi.  Hal  inilah  yang  melatar  belakangi  diadakannya kajian yang diduga penyebab banjir yang terjadi akibat limpasan air yang terjadi pada saluran drainase,  diantaranya  mengetahui  factor-faktor  yang  mempengaruhi  luapan  air  pada  system drainase,  menghitung  debit  air  yang  ada  pada  drainase  dan  merencanakan  dimensi  saluran drainase.

## Landasan Teori
Drainase  berasal  dari  kata drainage yang  artinya  mengeringkan  atau  mengalirkan. Drainase  merupakan  sebuah  sistem  yang  dibuat  untuk  menangani  persoalan  kelebihan  air baik  kelebihan  air  yang  berada  di  atas  permukaan  tanah  maupun  air  yang  berada  di  bawah permukaan  tanah.  Kelebihan  air  dapat  disebabkan  oleh  intensitas  hujan  yang  tinggi  atau akibat  dari  durasi  hujan  yang  lama.  Jenis  drainase  dari  cara  terbentuknya,  yaitu  Drainase
Alamiah ( Natural Drainage ) dan Drainase Buatan ( Artifical Drainage ) .  Fungsi Drainase adalah Membebaskan suatu wilayah (terutama yang padat pemukiman) dari genangan air atau banjir.  Dalam  menentukan  sistem  drainase,  itensitas  hujan  dengan  periode  ulang  tertentu disuatu sistem jaringan drainase dipakai sebagai dasar analisis perhitungan area kuantitasnya jauh lebih besar dibandingkan aliran dari rumah tangga atau domestik lainnya, Dengan sistem yang  baik,  tata  guna  lahan  akan  dapat  dioptimalkan  dan  juga  memperkecil  kerusakan- kerusakan  untuk  jalan  dan  bangunan.Dampak  negatif  dari  genangan  air  adalah    kerusakan sarana  transportasi  masyarakat.  Jenis  drainase  berdasarkan  dari  sistem  pengalirannya: Drainase  dengan  sistem  jaringan  yaitu  suatu  sistem  pengeringan  atau  pengaliran  air  pada suatu  kawasan  yang  dilakukan  dengan  mengalirkan  air  melalui  sistem  tata  saluran  dengan bangunan-bangunan pelengkap dan Drainase dengan sistem resapan yaitu sistem pengeringan atau pengaliran air yang dilakukan dengan meresapkan air kedalam tanah. Cara resapan dapat dilakukan  langsung  terhadap  genangan  air  dipermukaan  tanah  ke  dalam  tanah  atau  melalui sumur resapan. Pada jaringan drainase terdiri dari beberapa saluran yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu pola jaringan antara lain Pola Siku, Pola Paralel, Pola Grid Iron , Pola  Alamiah,  Pola  radial  dan  Pola  jaring-jaring.  Terdapat  bentuk  saluran  drainase  antara lain: Persegi panjang, Trapesium, Segitiga dan Lingkaran (Wesli, 2008).

## METODE
Pengambilan data yang berkaitan dengan penelitian tersebut yaitu data primer: kondisi saluran  drainase  berupa  pengukuran  dimensi  drainase   eksisting,  foto  dokumentasi  dan  data ukur.  Data  sekunder  :  data  curah  hujan  dari  Badan  Meteorologi  Klimatologi  dan  Geofisika (BMKG)  yaitu  data  curah  hujan  10  Tahun  terakhir  pengamatan  mulai  tahun  2008  sampai tahun  2017,  data  jumlah  kependudukan.Melihat  Karakteristik  Meterologi  yaitu  (a)  Data Klimatologidi  Kelurahan  Paal  Lima  Terdapat  dua  yaitu  musim  penghujan  dan  musim kemarau. Temperaturnya berkisar antara rata-rata 27,2 ° C. Pada bulan Januari dan September suhu terendah 21,6 ° C. dan suhu tertinggi  pada bulan Mei 27,2 ° C pada tahun 2017. (Sumber BMKG  Kota  Jambi,  Terlampir,2018),  (b)  Data  Curah  Hujansangat  penting  dalam  analisa hidrologi  dimana  datadiambil  dari  stasiun  pengamatan  Klimatologi  Bandar  Udara  Sultan Thaha  Syaifudin  Jambi.Untuk  menunjukan  analisa  hidrologi  dari  lokasi  penelitian  ini dikumpulkan data curah hujan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017, yang terdiri dari data-data mengenai distribusi curah hujan. Data distribusi hujan digunakan untuk menetapkan nilai  hujan  efektif  yang  akan  dipakai  untuk  analisa  curah  hujan  (Sumber:  Kantor  Kel  Paal Lima, 2018).
Untuk menganalisa frekuensi data dua metode yang dapat dipakai diantaranya: a. Metode Gumbel
XT =   X ̅ ( Yt+Yn Sn )  SD (1)
Keterangan:
XT  : Curah hujan dengan periode ulang T tahun (mm). 𝑋 ̅ : Curah hujan rata-rata. SD  : Standar deviasi. Sn   : Reduced standar deviasi.
Yt   : Reduced variated. Yn   : Reduced mean.
Y t = In −   (n  { Yt−Yn T }) (2)
T = Kala ulang (tahun) Menghitung deviasi standar:
SD =   √ ∑( X− X) 2 N−1 (3)
Menghitung curah hujan rata-rata:
X ̅ =   √ ∑ Xi N
(4)
Keterangan : Xi   : Nilai rata-rata N pertahun. N    : Jumlah data pengamatan. Menghitung curah hujan rencana rumus Bell yaitu :
P 60 (T) =   √ 93+19 2 X Xt 199 (5)
Pi = (0,21. In + 0,52t 0,25 −  0,50)(P 60 (T)) (6) Keterangan : Xt : Curah hujan untuk periode ulang. P 60 (T)
:  Perkiraan  curah  hujan  jangka  waktu  60  menit  dengan  periode  ulang  T (mm/menit).
Pi : Prestasi/Intensitas curah hujan T menit dalam periode ulang T (mm/menit).
T : Lama hujan (jam).

## b. Metode Log Person type III
Persamaan yang dipakai : Log Xi = Log X + K (Log X) (7) Keterangan : Log Xi : Harga logaritma curah hujan dengan periode ulang T tahun.
Log X : Harga logaritma rata-rata curah hujan.
K : Faktor frekuensi. CS =   √ ∑(Log .Xi) N−1 (8)
Dimana :
N  : Jumlah data pengamatan.
Cs : Koefisien skewnes.

## Talbot
I = a t+b .................................................................. ..................................(9)
Dimana:
I = Intensitas hujan (mm/jam)
t = Durasi hujan (mm/menit)
a dan b = Ketetapan
N   = Jumlah data pengamatan/data curah hujan yakni,
a = Ʃ(t ×I)×Ʃ(I 2 )−Ʃ(I 2 ×t)×Ʃ(I) N ×Ʃ(I 2 )−Ʃ(I)×Ʃ(I) ..............................................................................(10) b = Ʃ(I)×Ʃ(t×I)−N×Ʃ(I 2 ×t)
N×Ʃ(I 2 )−Ʃ(I)×Ʃ(I) ...................................................................................(11)

## Melakukan Perencanaan Dimensi Saluran Drainase
Dimensi  saluran  harus  mampu  mengalirkan  debit  rencana  atau  dengan  kata  lain  debit yang dialirkan oleh saluran (Qs) sama atau lebih besar dari debit rencana (Qt). Hubungan ini ditunjukkan sebagai berikut:
Qs ≥ Qt
(12)
Debit suatu penampang saluran (Qs) dapat diperoleh dengan menggunakan rumus di bawah ini :
Qs = As.V
(13)
a. Mencari luas penampung saluran
As = Q T V (15) b. Mencari lebar saluran B =   √As (16)
c. Mencari keliling basah saluran P s = B + 2 H
(17)
d. Mencari jari-jari hidrolik
F = A s P s (18)
e. Mencari tinggi jagaan F = 20% H (19) f. Mencari debit kontrol
Q s =   A s V (20)
Keterangan: Qt : Debit rencana (m 3 / detik). V : Kecepatan aliran didalam saluran (m/detik).
Qs : Debit kontrol (m 3 /detik). As : Luas penampang saluran (m 2 ). H : Tinggi saluran (m). B : Lebar saluran (m).
Ps : Keliling basah saluran (m).
Rs : Jari-jari hidrolis (m). F : Tinggi jagaan (m).

## Debit Rencana
Rumus metode rasional : Q
= 0,278 . C. Cs . A. I
(21) Dimana : Q = Debit banjir rencana (m 3 /detik). Cs = Keofisien tampungan.
Cs = 2Tc 2Tc+Td C = Koefesien aliran.
I = Intensitas curah hujan berdasarkan time consentration (Tc) (mm/jam). A
= Luas catchment area (Km 2 ).
Tc = To + Td (22)
Dimana:
To   = Waktu pengaliran air pada permulaan dapat dianalisa dengan gambar (jam).
To =  0,0195  ( Lo √So ) 0,77
Td = Waktu pengaliran pada saluran (jam).
Td = 1 3600 L V (23)
Dimana:
L = Jarak aliran air dari tempat mulai masuknya air sampai ketempat yang dituju (m). V = Kecepatan aliran air (m/detik).
1. Kemiringan Dasar Saluran
Tabel 1. Kemiringan Dinding Saluran Sesuai Bahan Bahan Saluran Kemiringan Dinding Batuan / Cadas 0 Tanah Lumpur 0,25 Lempung Keras / tanah 0,5-1 Tanah dengan pasangan batu 1 Lempung 1,5 Tanah berpasir 2 Lumpur berpasir 3 Sumber: Drainase Perkotaan, 1997

## Koefisien Pengaliran (C)
Tabel 2. Koefisien Pengaliran Berdasarkan Tata Guna Lahan Karakteristik Daerah Koefisien Aliran (C) Perumahan tidak begitu rapat (20 rumah Ha) 0,25-0,40 Perumahan kerapatan sedang (20-60 rumah Ha) 0,40-0,70 Perumahan rapat (60-60 rumah Ha) 0,70-0,80 Tanaman dan daerah rekreasi 0,20-0,30 Daerah industri 0,80-0,90 Daerah perniagaan 0,90-0,95
Sumber : Drainase Perkotaan, 1997

## Kecepatan Aliran
Kecepatan minimum yang diizinkan adalah kecepatan terkecil yang tidak menimbulkan pengendapan  dan  tidak  merangsang  tumbuhnya  tanaman  aquatik  serta  lumut.kecepatan sebesar 0,60-0,90 m/detik dapat digunakan dengan aman apabila persentase lumpur yang ada diair cukup kecil. Kecepatan 0,75 m/detik bisa mencegah tumbuhnya tumbuh-tumbuhan yang dapat memperkecil daya angkut saluran.

## Koefisien Kekasaran Manning
Tabel 3. Koefisien Kekasaran Manning
Tipe Saluran Kondisi Baik Cukup Buruk Saluaran Buatan : 1. Saluran tanah, lurus beraturan. 0,020 0,023 0,25 2. Saluran tanah, digali biasa. 0,028 0,030 0,025 3. Saluran batuan, tidak lurus dan tidak beraturan. 0,040 0,045 0.045 4. Saluran batuan, lurus beraturan. 0,030 0,035 0,040 5. Saluran buatan, vegetasi pada sisinya. 0,030 0,035 0,040 6. Dasar tanah, sisi batuan koral. 0,030 0,030 0,040 7. Saluran berliku-liku. 0,025 0,028 0,030
Sumber : Drainase Perkotaan,1997

## Penampang Ekonomis
Kemiringan dan kekasaran saluran tertentu, kecepatan akan bertambah dengan jari-jari hidrolis.  Sehingga  untuk  luas  tampang  basah  tertentu  debit  akan  maksimum  apabila  nilai R=A/P maksimum, atau apabila keliling basah minimum. Dengan kata lain untuk debit aliran tertentu,  luas  tampang  lintang  saluran  akan  minimum  apabila  saluran  mempunyai  nilai R maksimum(atau P maksimum).  Tampang  lintang  saluran  seperti  ini  dinamakan  tampang saluran ekonomis(efisien) untuk luas tampang tertentu. (Bambang triatmodjo) 2013.
Q = AV = A 1 𝑛 𝑅 2/3 𝐼 1/2 .........................................................................................(20)

## Dengan
R = 𝐴 𝑃 ....................................................................................................................(21)

## Saluran Segiempat
Luas tamapang basah :A = By .........................................................................(22) Keliling basah: P = B +2y ...............................................................................(23) P = 𝐴 𝑌 +2y .........................................................................................................(24) Jari jari hodraulik: R = 𝐴 𝑃 = 𝐵𝑦 𝐵+2𝑦 ......................................................................(25)
Debit aliran akan maksimum apabila jari jari hidroulis maksimum, dan ini cara apabila keliling basah P minimum. Untuk mendapatkan P minimum, diferensial P terhadanp y adalah nol.
𝑑𝑃 𝑑𝑦 = − 𝐴 𝑦 2 + 2 = 0
-B+2y = 0
P = 𝐴 𝑌 +2y
P     = AY -1 +2y 𝑑𝑃 𝑑𝑌 = AY -2 + 2
𝑑𝑃 𝑑𝑌 = 𝐴 𝑌 2 + 2 − 𝐴 𝑌 2 +2 = 0 − 𝐵𝑌 𝑌 2 + 2=0
− 𝐵 𝑌 + 2 =0
B = 2y

## HASIL
Perhitungan Curah Hujan Harian Rencana dengan Metode Gumbel
Tabel 4. Data Curah Hujan Kota Jambi Tahun 2008 s/d 2017 (Milimeter)
No  Tahun Bulan(mm) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 1 2008 185 98 331 258 82 27 69 245 104 202 304 322 2 2009 117 342 194 178 122 117 60 155 163 171 345 334 3 2010 112 290 204 220 279 168 389 346 262 373 334 230 4 2011 323 164 227 268 279 86 146 30 36 248 286 212 5 2012 136 143 222 244 266 53 108 55 53 277 150 223 6 2013 150 177 326 125 183 83 209 73 235 325 171 291 7 2014 92 26 101 338 109 102 195 185
67 101 228 238 8 2015 158 111 178 306 134 35 73 37 TTU 36 354 298 9 2016 104 195 70 234 80 76
127 199 109 130 209 140 10 2017 129 191 196 298 158 233 55 68 216 230 340 273
Sumber : Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sultan Thaha Jambi. 2018

## Tabel 5. Curah Hujan Harian Rata-Rata
No Tahun Jumlah Xi (mm) 1 2008 2227 185,583 2 2009 2298 191,500 3 2010 3207 267,250 4 2011 2305 192,083 5 2012 1930 160,833 6 2013 2348 195,667 7 2014 1782 148,500 8 2015 1720 143,333 9 2016 1673 139,417 10 2017 2387 198,917 Jumlah 1823,083 Rata-rata 182,308 Sumber : Data Perhitungan 2018
Tabel 6.Perhitungan Curah Hujan Rencana Periode Ulang ( T ) dengan Metode Gumbel Periode Reduce Variante Yn Sn Xtr (mm) P60 (T) Standar Deviasi Ulang Yt mm/menit (Sd) 2 0,3668 0,495 0,950 177,204 49,867 37,764 5 1,5004 0,495 0,950 222,265 62,547 10 2,251 0,495 0,950 252,101 70,943 25 3,1993 0,495 0,950 289,795 81,550 50 3,9028 0,495 0,960 316,348 89,023 100 4,6012 0,495 0,950 345,521 97,232
Sumber : Data Perhitungan 2018
Tabel 7. Perhitungan Curah Hujan Rencana Periode Ulang (T) Metode Log Person Tipe III No Periode Kt Log 𝑿 ̅ tr Xtr (mm) Ulang 1 2 -0,083 2,245 175,792 2 5 0,808 2,322 209,893 3 10 1,323 2,367 232,809 4 25 1,910 2,418 261,818 5 50 2,311 2,452 283,139 6 100 2,686 2,485 305,492 Sumber : Data Perhitungan 2018 Grafik 1. Periode ulang/tahun (mm/hari) 2 5 10
25 50 100 Metode Gumbel 177.204 222.265 252.101 289.795 316.348 345.521 Metode Log Pearson Tipe III 175.792 209.893 232.809 261.818 283.139 305.492
177.204 222.265 252.101
289.795 316.348 345.521 175.792 209.893
232.809 261.818 283.139 305.492 0.000 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 In te n sit as Durasi/menit Periode ulang/tahun(mm/hari) Metode Gumbel
Metode Log Pearson Tipe III
I = a t + b = 5644.114 60+18.134 = 72,237 mm/menit
Dimana: I = Intensitas hujan (mm/jam)
t
= Durasi hujan (mm/menit) a dan b = Ketetapan N = Jumlah data pengamatan/data curah hujan
Tabel 9.Hasil Perhitungan Intensitas Durasi tiga  Metode Periode Ulang 10 Tahun (Rencana) No Durasi Metode Talbot Metode Ishiguro Metode Sherman (menit) 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 1 5 243,978 283,718 282,115 2 10 200,618 189,338 192,079 3 20 148,009 128,762 130,777 4 30 117,259 103,382 104,442 5 40 97,088 88,651 89,040 6 60 72,237 71,549 71,109 7 80 57,515 61,540 60,623 8 120 40,860 49,844 48,415
Grafik 2. Intensitas Durasi Tiga Metode Pengukuran Kemiringan Dasar Saluran
So = ∆t 𝐿 = (𝑡 2− 𝑡 1) 𝐿 Dimana: So = Kemiringan Dasar Saluran.
∆t = Perbedaan ketinggian dasar saluran antara dihilir dan dihulu drainase (m).
L = Panjang Saluran (m).
Sumber : Data Perhitungan, 2018 Gambar 1.Bedatinggi Saluran Drainase , 2018
5 10 20 30
40 60 80 120 Metode Talbot 10 Tahun 243.978 200.618 148.009 117.259 97.088 72.237 57.515 40.860 Metode Sherman 10 Tahun 282.115 192.079 130.777 104.442 89.040 71.109 60.623 48.415 Metode Ishiguro 10 Tahun 283.718 189.338 128.762 103.382 88.651 71.549 61.540 49.844
0.000 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 In te n sit as /m m /m e n it Durasi/menit

## Grafik Intensitas Durasi Tiga Metode
Metode Talbot 10 Tahun
Metode Sherman 10 Tahun
Metode Ishiguro 10 Tahun
So1 = ∆t 𝐿 = 1,080𝑀−1,001𝑀
20 𝑀 = 0,00395
So2 = ∆t 𝐿 = 1,001𝑀−0,950𝑀
20 𝑀 = 0,00255
So3 = ∆t 𝐿 = 0,950𝑀−0,930𝑀
20 𝑀 = 0,00100
So4 = ∆t 𝐿 = 0,930𝑀−0,911𝑀
20 𝑀 = 0,00095
So5 = ∆t 𝐿 = 0,911𝑀−0,901𝑀
20 𝑀 = 0,00050
So6 = ∆t
𝐿 = 0,901𝑀−0,877𝑀
20 𝑀 = 0,00120
So Rata-Rata = 𝑆𝑜1+𝑆𝑜2+𝑆𝑜3+𝑆𝑜4+𝑆𝑜5+𝑆𝑜6 6 = 0,00169
Perhitungan Kecepatan Aliran Air Menggunakan Rumus Manning
V = 1 𝑛 R 2/3 S o ½
Dimana: V = Kecepatan aliran (m/detik).
R = Jari-Jari Hidraulis = A/P (m). P = Panjang penampang basah (m). n = Koefisien kekasaran Manning. S o = Kemiringan dasar saluran.
𝑉 = 1 𝑛 .  𝑅 2 3 . 𝑆𝑜 1 2 = 1 0,011 𝑥 0,667 2 3 𝑥 0,00169 1 2 = 2,853 m/d
Jadi kecepatan air yg mengalir pada saluran tersebut adalah 2.853 m/d etik.

## Perhitungan Debit Air Saluran
Q = A x V Dimana : Q = Debit Air (m 3 /detik). A = Luas Penampang Basah (m 2 ). V = Kecepatan Aliran Air (m/det). Hasil perhitungan debit adalah sebagai berikut : Q = A x V Q = 4,84 x 2,853 = 13,81m 3 /detik.
Jadi debit air pada saluran exsisting adalah 31,41m 3 /detik.

## Mencari Luasan Catchment Area
Menentukan luasan Catchment Area terlebih dahulu menghitung setiap luasan yang ada pada  peta  yang  ditentukan  berdasarkan  ketinggian  kontur.  Untuk  mencari  luasan  catchman area menggunakan aplikasi google earth . Luasan Catchment Area yang didapat: 1513597,12 m 2 : 1000000 = 1,51Km 2 .
Perhitungan Waktu Konsentrasi
𝑇𝑜 = 0,0195( 𝐿𝑜 √𝑆𝑜 ) 0,77
𝑇𝑜 = 0,0195( 120
√0,00169 ) 0,77 = 9,080 menit = 0,151 jam
𝑇𝑑 = 1 3600 𝑥 𝐿 𝑉
𝑇𝑑 = 1 3600 𝑥 120 2,853 = 0,0117 jam
𝑇𝑐 = 𝑇𝑜 + 𝑇𝑑 𝑇𝑐 = 0,151 + 0,0117  = 0,163 jam Dimana: To = Inlet time ke saluran terdekat (menit).
Lo = Jarak aliran terjauh di atas permukaan tanah hingga saluran terdekat (m). So =  Kemiringan permukaan tanah yang dilalui aliran di atasnya. L   = Jarak yang ditempuh aliran di dalam saluran sampai ke tempat  pengukuran (m). Td = Conduit time sampai ke tempat pengukuran (jam). V   = Kecepatan aliran di dalam saluran (m/detik). Tc = Waktu konsentrasi (jam).

## Perhitungan Koefisien Tampungan
𝐶𝑠 = 2 𝑇𝑐 2 𝑇𝑐 + 𝑇𝑑 Dimana: Cs = Koefisien tampungan. Tc = Waktu konsentrasi (jam). Td = Conduit time sampai ke tempat pengukuran (jam).
Cs = 2 x 0,163 (2 x 0,163) + 0,0117 = 0,956

## Perhitungan Debit Rencana
Q T = 0,278xCxC s xIxA Q T = 0.278x0.48x0.956x72.237x1.51 = 14,052m 3 /detik .
Dimana: Q T = Debit rencana (m³/detik). C  = Koefisien pengaliran. Cs = Koefisien tampungan. I    = Intensitas hujan (mm/menit). A  = Luas daerah tangkapan hujan (km²)
Perhitungan Rencana Dimensi Saluran a. Mencari luas penampang saluran
𝐴 𝑆 = 𝑄 𝑇 𝑉 = 14,052𝑚 3 /𝑑 2,853 𝑚/𝑑 = 4,924m 2
b. Mencari tinggi saluran
H = √𝐴𝑠 ,  H = √4,924 = 2,219 m c. Mencari lebar saluran
B = √As ,  B = √4,924 = 2,219 m
d. Mencari keliling basah saluran
Ps = B + 2 H  ,  Ps = 2,219+ 2 x 2,219 = 6,657m.
e. Mencari Jari – Jari Hidrolis
Rs = As Ps ,  Rs = 4,924 6,657 = 0,740 m
f. Mencari Tinggi Jagaan
Karena  pada  lokasi  tinjauan  tidak  ada  pengaruh  gelombang,  maka  tinggi  jagaan  yang diambil sebesar:
F = 10 % H  ,  F = 0,1 x 2.219 = 0,222 m
g. Mencari Debit Kontrol Qs =As.V
Qs = As. 1 n . R 2 3 . s 1 2
Qs = 4,924 . 1 0,011 . 0,740 2 3 . 0,00169 1 2
Qs = 15,060 m³/detik      ≥   Q T = 14,042 m³/detik Dari hasil perhitungan check debit kontrol (Qs) didapat 15.060 m³/detik, (aman) maka dimensi saluran drainase pada Jl H.A Roni Sani. Dibawah ini adalah gambar penampang dari saluran yang telah direncanakan berdasarkan debit aliran maksimum yang telah dihitung.
Sumber : Data Olahan, 2018 Gambar 2. Dimensi Saluran Drainase Penampang Persegi
Direncanakan penampang trapesium dengan data rencana: B = 2 m
H = 1.5 m F = 0.3 m Q T = 14.042 m 3 /detik a. Mencari luas penampang basah
As   = (b + mh)h
= ( 2 + 1 x 1.5) 1.5 = 5.520 m 2
b. Mencari keliling basah
Ps   = b + 2h √1 + 𝑚²
= 2 + 2(1.5) √1 + 1² = 6.243 m²
c. Menghitung jari – jari hidrolis
Rs   = A P = 5.520 6.243 = 0.841 m
d. Tinggi Jagaan
F = 20% x h = 0.20 x 1.5 = 0.3 m
e. Mencari Debit kontrol
Qs   =  A 1 𝑛 × 𝑅 2 3 × 𝑆 1 2 = 17.490 m 3 /detik ≥ Q T = 14.052m 3 /detik 2,20 m m m 2,20 0,22
Sumber : Data Pehitungan, 2018 Gambar 3. Dimensi saluran penampang trapezium

## SIMPULAN
1. Data curah hujan selama 10 Tahun (2008  – 2017) di dapat intensitas hujan dengan durasi 60 menit/jam sebesar 72,237 mm/jam, dan Debit control= 15.060 m³/detik lebih besar dari debit rencana= 14,052 m³/detik.
2. Dengan dimensi saluran drainase eksisting , B = 2 m dan H = 2 m. Di dapat hasil redesain dimensi berupa:
a. Dimensi drainase dengan  penampang persegi panjang, B =  2,2 m, H = 2,2 m dan F = 0,22 m.
b. Dimensi saluran penampang trapesium didapat, B = 2 m, H = 1.5 m dan F=0,3 m.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). 2018. Sultan Thaha Kota Jambi. Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi. 2017. Bidang Pengairan dan Drainase. Hasmar, H.A. Halim. 2012. Drainase Terapan . Yogyakarta: UII Press. Kamiana,  Made.  2011. Teknik  Perhitungan  Debit  Rencana  Bangunan  Air .  Palangka  Raya: Graha Ilmu.
Mulyanto, H.R. 2013. Penataan Drainase Perkotaan, Edisi Pertama . Semarang: Graha Ilmu. Kementerian  Pekerjaan  Umum,  Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya,  Direktorat  Pengembangan Penyehatan  Lingkungan  Permukiman,  2012 . Tentang  Tata  Cara  Penyusunan  Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan. Jakarta.
SNI – 03 – 2406 – 1991 Tentang Tata Cara Perencanaan Umum Drainase. Soewarno. 1995. Hidrologi Aplikasi Metode Statistik Untuk Analisa Data , Jilid I . Bandung: Nova.
Suripin. 2002. Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air . Yogyakarta: Andi Offset. Suripin. 2004. Sistem Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan . Yogyakarta: Andi Offset. Wesli. 2008. Drainase Perkotaan, Edisi Pertama . Yogyakarta: Graha Ilmu.
1,50 0,30 2,00 0,15 0,25 5,30 0,25 1,00