## ANALISA PERHITUNGAN BEBAN PENDINGINAN RUANG PERANGKAT INTERNET DI PT. X - SITE KEDATON
Suko Winarno 1 dan Agus Budihadi 2
Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana Jakarta
E-mail : swinarno01@gmail.com, agusbdhd@yahoo.co.id
Abstrak – Proses pendinginan pada ruang perangkat internet mempunyai fungsi yang penting dalam menjaga  temperatur  ruangan  sehingga  peralatan  yang  ada  didalam  ruangan  tetap  berada  pada temperatur yang diinginkan. Dengan pendinginan yang optimal, peralatan – peralatan didalam ruangan diaharapkan akan dapat berfungsi secara maksimal. Penulis melakukan analisa terhadap kondisi ruang perangkat  internet  dengan  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  dengan  cara  mengambil  data lapangan serta melakukan analisa perhitungan terhadap data tersebut mengunakan rumus rumus yang didapat dari bahan bahan literatur. Setelah dilakukan analisa perhitungan, maka didapat nilai rata rata beban thermal ruangan sebesar 3260 Watt, Temperatur rata rata ruang perangkat sebesar 22.95 0 C, nilai  enthalpy  rata  rata  pada  ruang  perangkat  sebesar  42,72  kJ/kg.a,  nilai  enthalpy  pada  evaporator sebesar  35,86  kJ/kg.a.dan  didapat  besarnya  nilai  rata  rata  dari  laju  aliran  massa  yang  keluar  dari evaporator adalah sebesar 0.48 Kg/s. Dari perhitungan tersebut didapat kesimpulan bahwa nilai beban ruangan tertinggi adalah pada jam 13.20 WIB, suhu tertinggi di ruang perangkat terjadi pada jam 11.00 WIB kemudian nilai tertinggi enthalpy ruangan terjadi pada jam 11.00 WIB dan nilai tertinggi enthalpy evaporator terjadi pada jam  11.00 WIB dan nilai tertinggi rata rata laju aliran massa terjadi  pada jam 13.20 WIB.
Kata Kunci: Cooling load, Air Conditioning, beban pendinginan, system HVAC.
Abstract  -- The cooling process in the internet device room has an important function in maintaining room  temperature  so  that  the  equipments  in  the  room  stay  at  the  desired  temperature.  With  optimal cooling,  the  equipments  in  the  room  are  expected  to  function  optimally.  The  author  analyzes  the condition  of  the  internet  device  room  with  the  research  method  used  is  by  taking  field  data  and analyzing  the  calculation  of  the  data  using  formula  formulas  obtained  from  the  literature.  After calculating  the  data  ,  then  the  average  value  of  the  Thermal  load  of  the  room  is  3260  Watt,  the average of room temperature is 22.95 0 C, the average enthalpy value in the room is 42.72 kJ / kg.a. Then the enthalpy value of the evaporator is 35.86 kJ / kg.a. Then the average value of the mass flow rate coming out of the evaporator is 0.48 Kg / s. From these calculations it can be concluded that the highest room temperature is at 11.00 AM, the average room thermal load value is at 1.20 PM, then the highest  enthalpy  value  of  the  room  occurs  at  11.00  AM,  then  the  highest  value  of  enthalpy  of  the evaporator occurs at 11.00 AM, and the highest average value of mass flow rate occurs at 1.20 PM.
Keywords: Cooling load, Air Conditioning, beban pendinginan, system HVAC

## 1. PENDAHULUAN
Ruang  perangkat  internet  harus  dijaga  agar tidak  melebihi  dari  suhu  yang  ditentukan  sesuai standard   IEC  60079-0  yakni  antara  -200  C  s/d 400  C[1].  Penggunaan  alat    pengkondisian udara  AC    (Air    Conditioner)    menjadi    salah satu  cara  untuk  mengurangi  temperatur  udara yang panas[2]. Secara geografis negara indnesia berada digaris khatulistiwa dan beriklim tropis dimana temperatur rata rata adalah sekitar 26,96°C dengan kelembapan relatif atau relative humidity  (RH)  rata-rata  sekitar  80,8%.  Pada musim  kemarau,  temperatur  maksimal    rata- rata  mencapai  sekitar  34,12°C,  namun  di beberapa tempat dapat mencapai 40°C[3]. Maka dari  itu  diperlukan  pengkondisian  udara  untuk diperlukan    untuk    mengendalikan   temperatur
ruangan,  kelembaban  relatif,  kualitas  serta persebaran  udara[4]. Pengkondisian udara adalah perlakuan terhadap udara untuk mengatur  suhu,  kelembaban,  kebersihan  dan pendistribusiannya secara serentak guna mencapai  kondisi  nyaman  yang  diperlukan  oleh orang  yang  berada  di  dalam  suatu  ruangan[5]. Pengkondisian    udara    telah    berkembang secara pesat, dikarenakan manusia membutuhkan  suatu  kondisi  udara    yang nyaman dalam
ruangan[6]. Dalam pemasangan  dan  penggunaannya,  sistem  tata udara  memerlukan  biaya  yang  tidak  sedikit[7]. Kondisi  didalam  maupun  luar  ruangan  sangat mempengaruhi kebutuhan mesin pendingin yang tersedia[8]. Selain itu setiap ruangan mempunyai beban kalor  yang berbeda dan hal ini juga akan
mempengaruhi spesifikasi mesin pengkondisi udara yang akan dipakai[9].
Pemakaian  peralatan  pengkondisian  udara yang tidak tepat akan mengakibatkan pemborosan  dalam  hal  pemakaian  listrik  dan tidak  tercapainya  temperatur  ruangan  yang diinginkan[10].
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1.  Mengetahui nilai beban ruangan dilihat dari aliran udara pada evaporator.
2.  Mengetahui besarnya nilai enthalpy pada ruang perangkat.
3.  Mengetahui besarnya nilai enthalpy pada evaporator.
4.  Mengetahui besarnya laju aliran Massa udara yang keluar dari evaporator.

## 2.  KAJIAN PUSTAKA

## 2.1.  Pengertian Umum AC
Air Conditioning (AC) tidak hanya berfungsi untuk  memberikan  perasaan  dingin  tetapi  juga memberikan  rasa  kenyamanan  yaitu  suatu proses  perlakuan  termodinamik  terhadap  udara untuk  mengatur  suhu,  kelembaban,  kebersihan, dan  pendistribusiannya  secara  serentak  guna mencapai kondisi nyaman yang dibutuhkan oleh penghuni yang berada di dalamnya[11].
Komponen  utama  pada  sistem  pendinginan adalah  Compressor  (kompresor),  Cooling  Coil (evaporator),Condensor (kondensor), dan Expantion Value (katup ekspansi[12].
Pada  sistem  AC,  kompresor  berfungsi  sebagai pompa  yang  digunakan  untuk  mensirkulasikan refrigerant (freon) pada sistem. Refrigerant akan dihisap  oleh  kompresor  kemudian  refrigerant tersebut  akan  ditekan  oleh  kompresor  untuk bersirkulasi  ke  seluruh  sistem.  Refrigerant  yang keluar  dari  kompresor  akan  memiliki  tekanan yang  tinggi,  berbentuk  gas  serta  bertempretur tinggi.  Gas  refrigerant  yang  telah  dikompresikan disalurkan  ke  komponen  selanjutnya  yaitu  di dinginkan di kondensor.
Kondensor  berfungsi  untuk  mendinginkan  gas refrigerant  atau  freon  yang  memiliki  tekanan tinggi  dan  temperatur  tinggi  setelah  melewati kompresor.  Pada  condensor,  refrigerant  akan mengalami proses kondensasi yang menyebabkan  terjadinya  perubahan  bentuk refrigerant,  dari bentuk gas menjadi bentuk  cair. Semakin  besar  panas  yang  dikeluarkan  oleh kondensor  maka  semakin  baik  pula  efek pendinginan yang terjadi pada evaporator.
Katup Ekspansi merupakan komponen terpenting dari sistem, dirancang untuk mengkabutkan refrigerant. Cairan refrigerant dari receiver dryer akan menuju ke katup  ekspansi
dan  pada  katup  ekspansi  didalamnya  terdapat lubang-lubang  kecil  (lubang  orrifice),  sehingga ketika  refrigerant  melewati  lubang  orrifice  ini, refrigerant  akan  berubah  bentuk  dari  cair menjadi  kabut  dengan  tekanan  yang  lebih rendah.
Evaporator  pada  sistem  AC  memiliki  fungsi kebalikan dari komponen kondensor. Fungsi dari evaporator yaitu untuk menyerap panas, refrigerant  yang  melewati  evaporator  ini  akan menyerap  panas  dari  udara  yang  dihembuskan oleh  komponen  blower.  Sehingga  udara  yang dihembuskan  oleh  blower  setelah  melewati evaporator akan bersuhu dingin. Karena refrigerant tadi menyerap panas dari udara maka bentuk refrigerant setelah keluar dari evaporator akan  berubah  dari  yang  berbentuk  patikel- partikel kecil menjadi gas.

## 2.2.  Prinsip Kerja Pendinginan
Gambar 2.1 . Prinsip Kerja Pendinginan
Ketika  AC  mulia  dinyalakan,  maka  kompresor yang  ada  pada  sistem  pendingin  akan  mulai bekerja  memampatkan  fluida  kerja  (refrigerant), jadi refrigerant yang masuk ke dalam kompresor dialirkan dan dimampatkan di kondensor.
Di  bagian  kondenser  ini  refrigerant  yang dimampatkan akan berubah fase dari refrigerant fase uap menjadi refrigerant fase cair. Refrigerant mengeluarkan kalor (kalor
penguapan) yang terkandung di dalam refrigerant.  Besar  kalor  yang  dilepaskan  oleh kondensor adalah jumlah energi kompresor yang diperlukan dan energi kalor yang diambil
Jurnal Teknik Mesin: Vol. 08, No.3, Juni 2019
evaparator dari substansi yang akan didinginkan.
Pada  kondensor,  tekanan  refrigerant  yang berada  dalam  pipa-pipa  kondensor  relatif  jauh lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  tekanan refrigerant yang berada pada pipi-pipa evaporator.
Setelah  refrigerant  melewati  kondensor  dan melepaskan  kalor  penguapan  dari  fase  uap  ke fase  cair,  maka  refrigerant  dilewatkan  melalui katup  ekspansi.  Pada  katup  ekspansi  ini refrigerant  tekanannya  diturunkan  sehingga refrigerant berubah kondisi dari fase cair ke fase uap  yang  kemudian  dialirkan  ke  evaporator,  di dalam  evaporator  ini  refrigerant  akan  berubah keadaannya  dari  fase  cair  ke  fase  uap. Perubahan  fase  ini  disebabkan  karena  tekanan refrigerant  dibuat  sedemikian  rupa  sehingga refrigerant  setelah  melewati  katup  ekspansi  dan melalui  evaporator  tekanannya  menjadi  sangat turun.
Hal  tersebut  secara  praktis  dapat  dilakukan dengan jalan diameter pipa yang ada dievaporator relatif lebih besar jika dibandingkan dengan diameter pipa yang ada pada kondensor.
Perubahan  proses  dari  refrigrant  fase  cair  ke refrigrant fase uap membutuhkan energi penguapan, dalam hal ini energi yang dipergunakan  adalah  energi  yang  berada  di dalam substansi yang akan didinginkan.
Dengan  diambilnya  energi  yang  diambil  dalam substansi  yang  akan  didinginkan  maka  enthalpi (banyaknya  kalor  yang  ada  dalam  udara  setiap satu  satuan  massa)  substansi  yang  akan didinginkan akan menjadi turun, dengan turunnya enthalpi maka temperatur dari substansi  yang  akan  didinginkan  akan  menjadi turun.  Proses  ini  akan  berubah  terus-menerus sampai  terjadi  pendinginan  yang  sesuai  dengan keinginan.

## 2.3.  Kompresi Uap Standar
Siklus  refrigerasi  kompresi-uap  standar merupakan suatu siklus di mana fluida kerja /refrigerant  harus  menguap  seluruhnya  sebelum dikompresi  pada  kompresor.  Siklus  kompresi uap  standar  merupakan  siklus  teoritis,  dimana pada  siklus  tersebut  mengasumsikan  beberapa proses sebagai berikut:
 Proses dari titik 1 ke titik 2 merupakan proses kompresi.
 Proses dari titil 2 ke titik 3 merupakan proses Kondensasi.
 Proses dari titik 3 ke titik 4 merupakan proses Ekspansi.
 Proses dari titik 4 ke titik 1 merupakan proses penguapan  yang terjadi pada evaporator dan berlangsung pada tekanan konstan.
Gambar 2.2. Kompresi Uap Standard
Dari gambar di atas, alur refrigerant dimulai pada  kondisi  1  saat  masuk  kompresor  sebagai uap jenuh kemudian dikompresi secara isentropik sampai tekanan kondensor. Temperatur  refrigerant  naik  selama  proses kompresi  ini  di  atas  temperatur  lingkungan. Refrigerant  kemudian  masuk  ke  kondensor sebagai  uap  superheat  pada  tingkat  keadaan  2 dan  keluar  sebagai  cairan  jenuh  pada  tingkat keadaan  3  sehingga  terjadi  pelepasan  kalor  ke lingkungan.  Refrigerant  pada  tingkat  keadaan  3 ini  diekspansi  sampai  tekanan  evaporator melalui katup ekspansi atau pun pipa kapiler.
Temperatur  refrigerant  menjadi  turun  di bawah  temperatur  ruangan  yang  dikondisikan selama  proses  ini.  Refrigerant  masuk  ke evaporator  pada  tingkat  keadaan  4  sebagai campuran  saturasi  dua-fasa  (cair-uap)  dengan kualitas  rendah,  kemudian  refrigerant  menguap seluruhnya dengan menyerap kalor dari ruangan yang  dikondisikan  tersebut.  Refrigerant  keluar dari  evaporator  sebagai  uap  jenuh  dan  masuk kembali ke kompresor pada tingkat keadaan 1.

## 3.  METODE PENELITIAN

## 3.1. Flowchart Penelitian
Dalam  penulisan  jurnal  penelitian  ini,  penulis menggunakan Flowchart sebagai beikut:
Gambar 3.1. Flowchart Penelitian

## 3.2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada sebuah ruangan perangkat  internet  di  PT.  X – dengan nama site adalah  site  Kedaton.  Ruangan  yang  diteliti mempunyai ukuran 2 m x 3 m dengan pendingin AC  split  merk  Daikin  2  PK  yang  di  setting  pada suhu  18  0C  yang  dinyalakan  secara  bergantian. Pengambilan  data penelitian dilakukan selama 3 hari  berturut  turut  yang  dimulai  pada  tanggal  21 Septembet  2018  dan  berakhir  pada  tanggal  23 September  2018.  Penelitian  dilakukan  pada siang  hari  yakni  pada  jam  09:00  WIB  sampai dengan jam 15:20 WIB.
Penlitian  ini  dilakukan  pada  salah  satu  AC saja dengan asumsi bahwa kondisi AC 1 dan AC 2 adalah sama. Penelitian ini juga dibatasi hanya untuk  melakukan  perhitungan  nilai    beban thermal  ruangan  dilihat  dari  aliran  udara  pada evaporator,  nilai  enthalpy  pada  ruangan  dan evaporator serta perhitungan besarnya laju aliran Massa udara yg keluar dari evaporator.
3.2.1 Lay Out Site lokasi penelitian
Ruang  perangkat  sendiri  berada  pada  lahan yang dibatasi pagar dengan total luas 5 m x 7 m. Denah lokasi seperti gambar dibawah ini.
Gambar 3.2. Layout lokasi site Kedaton

## 3.2.1 Lay out ruang perangkat
layout untuk ruang perangkat internet Site Kedaton ditunjukkan pada gambar dibawah ini.
Gambar 3.3. Layout Site lokasi
AC yang digunakan pada ruangan perangkat  adalah  AC  merk  Daikin  dengan  daya 2 PK dan kapasitas pendingin sebesar 5.2 KW
Gambar 3.4 Tagging AC Daikin 2 PK

## 3.3. Peralatan yang digunakan
Penggunaan  alat  ukur  yang  digunakan selama  pengambilan  data  diasumsikan  sudah dikalibrasi  oleh  pabrik  pembuatnya.  Peralatan pendukung  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:

## 3.3.1  Anemometer Digital
Alat  ini  digunakan  untuk  mengukur  besarnya kecepatan  aliran  udara  yang  keluar  dari Evaporator.
Gambar 3.5 . Anemometer Digital

## 3.3.2.  Higrometer dan termometer digital
Alat ini digunakan untuk mengukur besarnya  Kelembaban  udara  (RH)  sekaligus untuk  mengukur  besarnya  temperatur  ruangan perangkat dan suhu di evaporator.
Gambar 3.6. Higrometer dan termometer digital
3.3.3. Meteran
Alat  ini  digunakan  untuk  mengetahui  ukuran luas  evaporator  AC  pada  ruang  perangkat internet.
Gambar 3.7. Meteran

## 3.3.4.  Jam Dinding
Jam  dinding  digunakan  untuk  menentukan waktu  pengambilan  data.  Waktu  pengambilan data  dilakukan  selama  12  kali  dimulai  dari  jam 9:00 WIB dan berakhir pada jam 15.20 WIB.
Gambar 3.8. Jam Dinding

## 3.4.  Cara Pengambilan data primer
Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  melalui pengukuran  langsung  pada  objek  penelitian. Data  yang  di  ukur  pada  objek  penelitian  adalah sebagai berikut:
A. Waktu  pengukuran  ditentukan  dengan melihat   jam  dinding   dan  disesuaikan
dengan waktu yang ada di form pengambilan data dibawah ini.
Gambar 3.9. Form pengambilan data
B. Suhu  yang  di  setting  di  remote  AC yang di setting pada 18 0 C.
C.  Kecepatan angin di lubang evaporator
/ blower menggunakan Anemometer
D.  Besarnya  suhu  ruangan  (T1)  diukur pada 4 titik berbeda (T1-1, T1-2, T1-3 dan  T1-4)  seperti  terlihat  pada Gambar  3.10.  Pengukuran  dilakukan menggunakan Thermometer Digital.
Gambar 3.10. Pengukuran Suhu (T1) dan kelembaban (RH1) ruangan perangkat
E. Kelembaban  Udara  ruangan  (RH1) diukur  pada  4  titik  yang  berbeda (RH1-1,RH1-2,  RH1-3  dan  RH1-4) seperti  terlihat  pada  Gambar  3.10. pengukuran  dilakukan  menggunakan Hygrometer Digital.
F. Besarnya  suhu  di  evaporator  (T2) diukur pada 3 titik berbeda (T2-1, T2- 2,  dan  T2-3)  seperti  terlihat  pada Gambar  3.11.  Pengukuran  dilakukan menggunakan Thermometer Digital.
Gambar 3.11. Pengukuran Suhu (T2) dan kelembaban (RH2) di Evaporator
G.  Kelembaban  Udara  di  evaporator (RH2)  diukur  pada  3  titik  yang berbeda  (RH2-1,RH2-2,  dan  RH2-3) seperti  terlihat  pada  Gambar  3.11. pengukuran  dilakukan  menggunakan Hygrometer Digital.
H.  Besarnya  luas  permukaan  Lubang Evaporator / Blower AC.

## 3.5  Metode  Pengolahan  /  Perhitungan data
Setelah  semua  data  primer  atau  data yang  diperoleh  dilapangan  dikumpulkan, maka selanjutnya menginput data tersebut kedalam  tabel  /  form  isian.  Item –  item yang  harus  diinput  atau  di  hitung  dan dimasukkan kedalam tabel meliputi:
a. Jam / waktu pengambilan data.
b. Set point Suhu AC ( 0 C).
c. Kecepatan udara rata rata di Evaporator / v (m/s).
d. Luas dari Evaporator / A (m 2 )
e. Volume aliran udara / V (m 3 /s).
f. Volume spesifik / Vsp (m 3 /kg).
g. Laju aliran massa / m (kg/s).
h. Temperatur rata rata ruangan perangkat /T1 ( 0 C)
i. RH rata rata ruangan / RH1 (%)
j. Enthalpy rata rata ruangan perangkat / h1 (kJ/kg.a).
k. Suhu rata rata evaporator / T2 ( 0 C)
l. RH rata rata Evaporator / RH2 (%) m.  Enthalpy rata rata evaporator / h2 (kJ/kg.a)
n. Beban pendinginan rata rata pada ruangan /Q (KW).
Metode  untuk  mencari  data  data  diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

## a.  Jam / waktu pengambilan data
Waktu pengambilan ditetapkan oleh penulis. b.  Set point Suhu AC ( 0 C).
Set point di AC dapat dilihat pada indikator yang  ada  di  remot  AC  dan  sudah ditentukan dari Pihak PT. X.
c.  Kecepatan udara rata rata di Evaporator / v (m/s).
Kecepatan  udara  rata  rata  pada Evaporator  dapat  dihitung  dengan  cara menghitung nilai rata rata hasil pengukuran  dengan  alat  Anemometer pada hari ke 1, hari ke 2 dan hari ke 3.
Persamaan yang digunakan adalah:
(1)
Keterangan:
ν.day1= Kecepatan udara hari kesatu
(m/s) ν.day2= Kecepatan udara hari kedua (m/s) ν.day3= Kecepatan udara hari ketiga (m/s)
d.  Luas Evaporator / A (m2).
Luas evaporator dapat dihitung dengan persamaan
(2)
Keterangan: P = Panjang permukaan evaporator (m) L= Lebar permukaan evaporator (m)
e.  Volume aliran udara / V (m 3 /s).
Volume  aliran  udara  dapat  dihitung dengan menggunakan persamaan:
(3)
Keterangan:
V = Volume aliran udara (m 3 /s) v = kecepatan udara  di evaporator (m/s) A = Luas Evaporator (m 2 )
f.  Mencari Volume Spesifik / Vsp
(m 3 /kg)
Volume  spesifik  dapat  dihitung  dengan menggunakan  aplikasi  “Psychrometric Calculations”
Gambar 3.1. Psychrometric Calculations.
Dengan  memasukkan  nilai  T1  rata  rata pada  kolom Dry  Bulb  Temp &    RH    rata rata  pa da  kolom  “ relat  Humidity” ,  maka akan didapat nilai Vsp.
g.  Mencari Laju aliran Massa / m (Kg/s)
Besarnya  laju  aliran  Massa  dapat dihitung dengan persamaan:
Keterangan: m = Laju aliran Massa (kg/s) V = Volume aliran udara (m 3 /s) Vsp = Volume Spesifik (m 3 /kg) (4) Keterangan: h1.1 = Enthalpy Ruangan dititik 1 h1.2 = Enthalpy Ruangan di titik 2 h1.3 = Enthalpy Ruangan di titik 3 h1.4 = Enthalpy Ruangan di titik 4
k.  Mencari  Suhu rata rata  evaporator /T2 ( 0 C).
h.  Mencari  Suhu  rata  rata  ruangan perangkat /T1 ( 0 C).
Besarnya  suhu  ruangan  ditiap  titik  (T1- 1  s/d  T1-4)  didapat  dari  hasil  pengukuran
menggunakan Thermometer Digital. Sedangkan  suhu  rata  rata  ruangan  dapat dihitung dengan persamaan: Suhu rata rata ruangan dapat dihitung dengan persamaan: (8) Keterangan: T2.1 = Temperatur Evaporator dititik 1 T2.2 = Temperatur Evaporator di titik 2 Keterangan: (5) T2.3 = Temperatur Evaporator di titik 3 T2.1 s/d T2.3 dicari dengan
T1.1 = Temperatur Ruangan dititik 1
T1.2 = Temperatur Ruangan di titik 2
T1.3 = Temperatur Ruangan di titik 3 T1.4 = Temperatur Ruangan di titik 4

## i.  Mencari RH rata rata ruangan /RH1
(%).
RH  rata  rata  ruangan  dapat  dihitung dengan persamaan:
(6)
Keterangan: RH1.1 = RH Ruangan dititik 1
RH1.2 = RH Ruangan di titik 2 RH1.3 = RH Ruangan di titik 3 RH1.4 = RH Ruangan di titik 4 RH1.1 s/d RH1.4 didapat dengan menggunakan  alat  ukur  Higrometer  yang dilakukan pada 4 titik ruangan.
j.  Enthalpy rata rata ruangan perangkat / h1 (kJ/kg.a). Nilai  h1.1,  h1.2,  h1.3  &  h1.4  didapat dengan
menggunakan aplikasi “Psychrometric    Calculations”    seperti pada Gambar 3.1.
Dengan memasukkan nilai T1 pada kolom Dry  Bulb  Temp &  RH  pada  kolom “ relat Humidity” , maka akan didapat nilai h1.
menggunakan  alat  ukur  Thermometer yang dilakukan pada 3 titik evaporator.
l.  Mencari RH rata rata  Evaporator /RH2 (%).
RH  rata  rata  Evaporator  dapat dihitung dengan persamaan:
(9)
Keterangan:
RH2.1 = RH Evaporator dititik 1 RH2.2 = RH Evaporator di titik 2
RH2.3 = RH Evaporator di titik 3
RH2.1 s/d RH2.3 dicari dengan menggunakan  alat  ukur  Higrometer  yang dilakukan pada 3 titik Evaporator.
m. Enthalpy rata rata evaporator / h2 (kJ/kg.a)
Nilai  h2.1,  h2.2  &  h1,3  didapat  dengan menggunakan  aplikasi  “Psychrometric Calculations” seperti pada Gambar 3.1.
Dengan memasukkan nilai T2 pada kolom Dry  Bulb  Temp &  RH2  pada  kolom  “ relat Humidity” , maka akan didapat nilai h2.
Sehingga nilai Enthalpy rata rata Evaporator dapat dihitung dengan persamaan: Sehingga nilai Enthalpy rata rata ruangan dapat dihitung dengan persamaan:
(7) Keterangan: H2.1 = Enthalpy Evaporator dititik 1 (10)
H2.2 = Enthalpy Evaporator di titik 2 H2.3 = Enthalpy Evaporator di titik 3
n.  Beban pendinginan rata rata pada ruangan /Q (KW).
Besarnya kalor (Q) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:
) (11) (12) Keterangan
Q = Besarnya kalor pendinginan (KW)
m = Laju aliran massa (Kg/s)
h1 = Enthalpy rata rata ruangan (kJ/kg.a) h2  =  Enthalpy  rata  rata  Evaporator (kJ/kg.a)

## 4.  PERHITUNGAN & ANALISA

## 4.1 Perhitungan data
Data  data  yang  diperoleh  dari  hasil studi  lapangan  dan  pengamatan  dan pengukuran pada objek penelitian 11.10 5.20 5.40 5.30 5.30 11.20 5.20 5.40 5.10 5.23 13.00 5.20 5.00 4.90 5.03 13.10 5.50 5.30 5.30 5.37 13.20 5.20 5.60 5.10 5.30 15.00 5.10 5.10 5.10 5.10 15.10 4.60 5.00 4.90 4.83 15.20 4.80 4.80 5.40 5.00 d.  Luas  permukaan  evaporator  dihitung dengan persamaan (2) maka didapatkan:
= 0.08 m 2
e.  Volume aliran udara (V) pada penelitian hari  kesatu,  kedua  dan  ketiga  dihitung dengan  persamaan  (3).  Kemudian didapat  nilai  volume  aliran  rata  rata yang  ditampilkan  pada  tabel  4.2. dibawah ini.
Tabel 4.2. Perhitungan Volume aliran udara selanjutnya akan dihitung sebagai berikut:
a.  Waktu  pengambilan  data  penelitian dilakukan  pada  siang  hari  yakni  pada jam  09:00  WIB,  9:10  WIB,  9:20  WIB, 11:00  WIB,  11:10  WIB,  11.20  WIB, 13:00  WIB,  13.10  WIB,  13:20  WIB, 15:00 WIB, 15:10 WIB dan 15:20 WIB.
b.  Set Point temperatur ditentukan diangka 18 0 C.
c.  Kecepatan  udara  di  evaporator  di  ukur dengan menggunakan Anemometer dan  kecepatan  udara  rata  rata  dihitung menggunakan  persamaan  (1).  Maka data  perhitungan  dapat  dilihat  pada tabel 4.1 sebagai berikut:
Tabel 4.1. Perhitungan Kecepatan udara di Evaporator f.  Nilai  Volume  Spesifik  (Vsp)  pada penelitian  hari  kesatu,  kedua,  dan ketiga  didapat  dengan  menggunakan aplikasi  “Psychrometric  Calculations”.
Maka nilai volume spesifik rata  rata
Jam v.day1 v.day2 v.day3 v.rata rata (m/s) 9.00 5.10 5.50 5.20 5.27 9.10 4.60 5.40 4.80 4.93 9.20 4.80 5.50 4.90 5.07 11.00 5.00 5.60 5.00 5.20
Jam Vday 1 Vday 2 Vday 3 Vrata rata (m 3 ) 9.00 0.40 0.43 0.41 0.41 9.10 0.36 0.43 0.38 0.39 9.20 0.38 0.43 0.39 0.40 11.0 0 0.39 0.44 0.39 0.41 11.1 0 0.41 0.43 0.42 0.42 11.2 0 0.41 0.43 0.40 0.41 13.0 0 0.41 0.39 0.39 0.40 13.1 0 0.43 0.42 0.42 0.42 13.2 0 0.41 0.44 0.40 0.42 15.0 0 0.40 0.40 0.40 0.40 15.1 0 0.36 0.39 0.39 0.38 15.2 0 0.38 0.38 0.43 0.39
dapat dihitung dengan seperti pada tabel dibawah ini. Tabel 4.3. Perhitungan Volume Spesifik 15.20  0.44 0.44 0.50 0.46 h. Besarnya suhu ruangan ditiap titik (T1-1 Jam Vsp day 1 Vsp day 2 Vsp day 3 Vs p rat a rat a (m 3 /kg)
s/d T1-4) didapat dari hasil  pengukuran menggunakan  Thermometer  Digital.
Kemudian  hasil  pengukuran  tersebut dihitung  besarnya  T1  menggunakan persamaan  (5).  Hasil  dari perhitungan
9.00 0.86 0.85 0.85 0.85 T1 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 9.10 0.85 0.85 0.85 0.85 Tabel 4.5 Perhitungan Suhu rata rata 9.20 0.85 0.85 0.85 0.85 ruang perangkat. 11.00 0.86 0.86 0.85 0.86 Jam  T1 day1  T1 day2 T1 T1 rata day3 rata ( 0 C) 11.10 0.85 0.85 0.85 0.85 9.00 24.55 21.35 21.85 22.58 11.20 0.85 0.85 0.85 0.85 9.10 23.05 21.83 22.15 22.34 13.00 0.86 0.85 0.85 0.85 9.20 22.15 20.83 24.38 22.45 13.10 0.85 0.85 0.85 0.85 11.00 25.10 25.88 24.63 25.20 13.20 0.85 0.85 0.85 0.85 11.10 21.85 21.83 23.05 22.24 15.00 0.85 0.85 0.85 0.85 11.20 20.58 21.63 21.90 21.37 15.10 0.85 0.85 0.85 0.85 13.00 25.10 23.58 24.30 24.33 15.20 0.85 0.85 0.85 0.85 13.10 22.93 20.58 23.00 22.17 g.  Besarnya  laju  aliran  massa  (m)  pada penelitian hari kesatu, kedua dan ketiga dihitung dengan persamaan (4). Kemudian  didapat  nilai  laju  aliran massa  rata  rata  yang  ditampilkan  pada tabel 4.4. dibawah ini. Tabel 4.4. Perhitungan laju aliran massa 13.20 22.70 24.30 25.10 24.03 15.00 22.05 21.70 21.45 21.73 15.10 24.30 21.85 23.58 23.24 15.20 24.08 24.08 22.98 23.71
i.  Besarnya  kelembaban  relative  ruangan perangkat  (RH1)  ditiap  titik  (RH1-1  s/d RH1-4)  didapat  dari  hasil  pengukuran menggunakan Hygrometer Digital. Kemudian  hasil  pengukuran  tersebut dihitung  besarnya  RH1  menggunakan persamaan  (6).  Hasil  dari  perhitungan RH1  dapat  dilihat  pada  tabel  dibawah ini.
Tabel 4.6 Perhitungan Kelembaban rata rata ruang perangkat.
Ja m RH1 day1 RH1 day2 RH1 day3 RH1 rata rata (%) 9.00  41.50 42.25 41.5 0 41.75 9.10  45.50 47.50 48.5 0 47.17 9.20  48.50 48.25 42.2 5 46.33 Jam m m m m rata rata (Kg/s) 9.00 0.47 0.51 0.48 0.49 9.10 0.43 0.50 0.44 0.46 9.20 0.44 0.51 0.45 0.47 11.00  0.46 0.51 0.46 0.48 11.10  0.48 0.50 0.49 0.49 11.20  0.48 0.50 0.47 0.48 13.00  0.48 0.46 0.45 0.46 13.10  0.51 0.49 0.49 0.50 13.20  0.48 0.52 0.47 0.49 15.00  0.47 0.47 0.47 0.47 15.10  0.43 0.46 0.45 0.45
Tabel 4.8 Perhitungan Suhu rata rata di evaporator j.  Besarnya  Enthalpy  ruangan  perangkat (h1)  ditiap  titik  (h1-1  s/d  h1-4)  didapat dari aplikasi “Psychrometric Calculations”.  Kemudian  dihitung  nilai Enthalpy rata rata menggunakan persamaan  (7)  yang  hasilnya  seperti terlihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 4.7 Perhitungan Enthalpy rata rata ruang perangkat.
Jam h1 day 1 h1 day 2 h1 day 3 h1 rata rata (Kj/Kg.a) 9.00  44.93  38.40  39.13 40.82 9.10  43.42  41.58  42.74 42.58 9.20  42.74  39.67  44.85 42.42 11.0 0 45.31  47.26  45.66 46.08 11.1 0 39.13  41.68  43.42 41.41 11.2 0 39.22  41.33  42.06 40.87 13.0 0 45.31  43.66  43.75 44.24 13.1 0 43.75  39.22  43.39 42.12 13.2 0 41.90  44.97  45.31 44.06 15.0 0 41.36  41.11  39.34 40.60 15.1 0 43.75  39.13  43.66 42.18 15.20   47.43   44.09   44.41 45.31 k.  Besarnya  suhu  di  evaporator  ditiap  titik
(T2-1  s/d  T2-3)  didapat  dari  hasil pengukuran menggunakan Thermometer  Digital.  Kemudian  hasil
pengukuran  tersebut  dihitung  besarnya  T2 menggunakan persamaan (8). Hasil dari perhitungan  T2  dapat  dilihat  pada  tabel  dibawah ini. 11.0 0 39.75 40.0 0 42.50 40.7 5 11.1 0 41.50 47.7 5 45.50 44.9 2 11.2 0 48.50 48.2 5 48.25 48.3 3 13.0 0 39.75 43.5 0 40.00 41.0 8 13.1 0 46.75 48.5 0 39.77 45.0 1 13.2 0 43.75 42.5 0 39.75 42.0 0 15.0 0 46.00 47.0 0 44.00 45.6 7 15.1 0 40.00 41.5 0 43.50 41.6 7 15.2 0 49.50 42.0 0 47.75 46.4 2 Jam T2 day1 T2 day 2 T2 day 3 T2 rata rata ( 0 C) 9.00 20.5 7 17.70  16.30 18.1 9 9.10 19.4 3 18.30  17.70 18.4 8 9.20 17.2 7 18.17  20.77 18.7 3 11.00 19.4 0 22.30  21.03 20.9 1 11.10 17.6 7 18.40  18.30 18.1 2 11.20 17.7 7 18.30  19.37 18.4 8 13.00 19.3 7 20.57  20.57 20.1 7 13.10 18.1 7 18.30  19.43 18.6 3 13.20 18.0 7 20.37  20.33 19.5 9 15.00 18.1 7 17.67  17.67 17.8 3 15.10 18.8 3 19.43  19.43 19.2 3 15.20 19.4 3 19.37  19.40 19.4 0
l.  Besarnya kelembaban relative  ruangan  perangkat
(RH2)  ditiap  titik  (RH2-1  s/d RH2-3)  didapat  dari  hasil pengukuran menggunakan Hygrometer Digital. Kemudian  hasil  pengukuran tersebut  dihitung  besarnya RH2
menggunakan persamaan  (9).  Hasil  dari perhitungan RH2 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 4.9 Perhitungan Kelembaban rata rata ruang perangkat.
Jam RH2 day1 RH2 day2 RH2 day3 RH2 rata rata (%) 9.00 45.00 49.0 0 49.3 3 47.78 9.10 51.67 48.0 0 52.6 7 50.78 9.20 49.67 47.0 0 49.3 3 48.67 11.00 47.33 46.6 7 45.6 7 46.56 11.10 48.00 47.6 7 49.6 7 48.44 11.20 48.33 48.0 0 48.6 7 48.33 13.00 48.67 45.0 0 46.3 3 46.67 13.10 48.00 49.6 7 51.6 7 49.78 13.20 46.33 46.0 0 45.6 7 46.00 15.00 47.00 46.0 0 46.0 0 46.33
15.10 48.00 51.6 7 51.6 7 50.44 15.20 51.67 48.6 7 47.3 3 49.22
m. Besarnya  Enthalpy  evaporator  (h2) ditiap  titik  (h2-1  s/d  h2-3)  didapat  dari aplikasi  “Psychrometric  Calculations”. Kemudian  dihitung  nilai  Enthalpy  rata rata  menggunakan  persamaan  (10) yang hasilnya seperti terlihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 4.10 Perhitungan Enthalpy rata rata di evaporator.
Jam h2 day 1 h2 day 2 h2 day 3 h2 rata rata (kj/Kg.a) 9.00  37.87 33.5 7 30.7 4 34.0 6 9.10  37.97 34.4 8 34.5 8 35.6 8 9.20  32.74 34.0 4 39.9 7 35.5 8 11.0 0 36.51 42.3 4 39.1 1 39.3 2 11.1 0 33.01 34.3 7 34.8 4 34.0 7 11.2 0 33.31 34.4 8 36.7 5 34.8 5 13.0 0 36.75 37.8 7 38.4 0 37.6 7 13.1 0 34.04 34.8 4 37.9 7 35.6 1 13.2 0 33.32 37.8 1 37.6 2 36.2 5 15.0 0 34.04 32.4 9 32.4 9 33.0 1 15.1 0 35.46 37.9 7 37.9 7 37.1 3 15.2 0 37.97 36.7 5 36.5 1 37.0 8 n.  Besarnya  beban  pendinginan  pada ruang  perangkat  (Q)  pada  penelitian hari  kesatu,  kedua  dan  ketiga  dihitung dengan persamaan (11) dan persamaan (12). Kemudian didapat nilai beban  pendinginan  rata  rata  yang ditampilkan  pada  tabel  4.11.  dibawah ini.
Tabel 4.11 Perhitungan beban pendinginan rata rata ruang perangkat.

## 4.2. ANALISA
Dari hasil
perhitungan data sebelumnya, maka dapat dibuatkan analisa dengan menggunakan grafik.
4.2.1. Analisa hubungan Beban
pendinginan,  Temperatur  dan  Enthalpy ruang perangkat.
Berikut ini tabel yang menyatakan nilai Q, T1 dan h1.
Tabel 4.12. Beban pendinginan, Temperatur dan Enthalpy Ruang. 11.00  4.03 2.52 3.04 3.20 11.10  2.94 3.65 4.21 3.60 11.20  2.85 3.43 2.51 2.93 13.00  4.07 2.68 2.43 3.06 13.10  4.95 2.15 2.66 3.25 13.20  4.13 3.71 3.64 3.83 15.00  3.46 4.07 3.24 3.59 15.10  3.53 0.54 2.58 2.22 15.20  4.21 3.26 3.95 3.81
Jam Beban Therma l Ruanga n Q (KW) Temperat ur Ruangan T1 ( 0 C) Enthalp y ruangan h1 (K/kg.a) 9.00 3.26 22.58 40.8 2 9.10 3.17 22.34 42.5 8 9.20 3.18 22.45 42.4 2 11.00 3.20 25.20 46.0 8 11.10 3.60 22.24 41.4 1 11.20 2.93 21.37 40.8 7 13.00 3.06 24.33 44.2 4 13.10 3.25 22.17 42.1 2 13.20 3.83 24.03 44.0 6 15.00 3.59 21.73 40.6
Ja m Q day 1 Q day 2 Q day 3 Q rata rata (KW) 9.00 3.29 2.46 4.04 3.26 9.10 2.32 3.55 3.63 3.17 9.20 4.44 2.87 2.22 3.18
Dari tabel 4.12. dapat dibuatkan grafik seperti dibawah ini.
Grafik 4.1. Beban Thermal, Temperatur dan Enthalphy ruang pernagkat.
4.2.2. Analisa temperatur ruang perangakat (T1).
Berikut ini tabel yang menyatakan nilai temperatur ditiap titik pengukuran.
Tabel 4.13. Temperatur ruang perangkat di tiap titik pengukuran.
Jam Temp dititik1 T1-1 ( 0 C) Temp dititik2 T1-2 ( 0 C) Tem p dititik3 T1-3 ( 0 C) Temp dititik4 T1-4 ( 0 C) 9.00 21.73 23.07 23.30 22.2 3 9.10 21.83 22.07 22.57 22.9 0 9.20 21.67 22.90 22.67 22.5 7 11.0 0 26.57 25.57 24.80 23.8 7 11.1 0 21.77 21.63 23.00 22.5 7 11.2 0 21.00 21.50 21.57 21.4 0 13.0 0 24.27 23.80 25.63 23.6 0 13.1 0 21.57 22.10 23.00 22.0 0 13.2 0 24.20 24.10 24.67 23.1 7 15.0 0 23.00 21.47 21.17 21.3 0 15.1 0 22.60 22.50 25.20 22.6 7 15.2 0 24.77 23.27 23.13 23.6 7
Dari tabel 4.13. dapat dibuatkan grafik
seperti dibawah ini.
Grafik 4.2 . Temperatur ruang perangkat di 4 titik pengukuran
4.2.3. Analisa kelembaban ruang perangkat (RH1).
Berikut ini tabel  yang menyatakan nilai  kelembaban  ruang  perangkat (RH1) ditiap titik pengukuran.
Tabel 4.14 Kelembaban ruang perangkat di tiap titik pengukuran.
Jam RH 1 dititik 1 (%) RH 1 dititik 2 (%) RH 1 dititik 3 (%) RH 1 dititik 4 (%) 9.00 42.00 41.3 3 41.0 0 42.67 9.10 47.33 48.0 0 48.0 0 45.33 9.20 48.67 45.3 3 46.0 0 45.33 11.0 0 40.67 41.3 3 41.0 0 40.00 11.1 0 44.67 46.3 3 44.6 7 44.00 11.2 0 47.67 49.0 0 48.6 7 48.00 13.0 0 41.67 42.6 7 40.0 0 40.00 13.1 0 48.00 48.0 0 45.3 3 46.67 13.2 0 42.00 42.3 3 42.0 0 41.67 15.0 0 42.00 49.0 0 45.0 0 46.67 15.1 0 42.00 43.3 3 40.0 0 41.33 15.2 0 46.00 46.3 3 47.6 7 45.67
Dari tabel 4.14. dapat dibuatkan grafik seperti dibawah ini.
Grafik 4.3. Kelembaban di ruang perangkat – RH1

## 4.2.4.  Analisa Enthalpy ruang perangkat
(h1).
Berikut  ini  tabel  yang  menyatakan nilai  Enthalpy  ruang  perangkat  (h1)  ditiap titik pengukuran.
Grafik 4.4. Enthalpy di ruang perangkat –
h1
4.2.5.  Analisa temperatur di evaporator (T2).
Berikut  ini  tabel  yang  menyatakan nilai  temperatur  evaporator  ditiap  titik pengukuran.
Tabel 4.16. Temperatur evaporator di tiap titik pengukuran. Tabel  4.15 Enthalpy  ruang  perangkat   di tiap titik pengukuran. Tem p Tem p Temp Enthalp y Enthalp y Enthalp y Enthalp y Ruang dititik 4 h1 -4 (kJ/kg.a ) Jam 9.00 Evap. dititik 1 T2-1 ( 0 C) 19.50 Evap. dititik 2 T2- 2 ( 0 C) 18.23 Evap dititik 3 T2-3 ( 0 C) 16.83 Ruang Ruang Ruang Jam dititik 1 dititik 2 dititik 3 h1 -1 h1 -2 h1 -3 (kJ/kg.a)  (kJ/kg.a ) (kJ/kg.a ) 9.00 39.16 41.71 41.98 40.41 9.10 19.27 17.20 18.97 9.10 41.53 42.33 43.46 42.99 9.20 20.27 18.87 17.07 9.20 41.71 42.98 42.73 42.26 11.00 21.97 21.57 19.20 11.0 0 49.16 47.17 45.26 42.72 11.10 18.60 17.97 17.80 11.1 0 40.30 40.68 42.95 41.69 11.20 19.13 17.03 19.27 11.2 0 39.82 41.48 41.35 40.84 13.00 20.80 20.77 18.93 13.0 0 44.36 43.77 46.67 42.16 13.10 19.67 18.10 18.13 13.1 0 41.21 42.43 43.22 41.62 13.20 19.20 19.73 19.83 13.2 0 44.39 44.33 45.55 41.97 15.00 21.37 17.40 14.73 15.0 0 41.81 41.40 39.11 40.09 15.10 20.70 18.00 19.00 15.1 0 40.96 41.27 45.73 40.75 15.20 20.47 19.40 18.33 15.2 0 47.69 44.36 44.65 44.53
seperti dibawah ini.
Dari tabel 4.16. dapat dibuatkan grafik seperti dibawah ini.
Grafik 4.5. Temperatur di evaporator – T2

## 4.2.6.  Analisa kelembaban di evaporator
(RH2).
Berikut  ini  tabel  yang  menyatakan nilai  kelembaban  di  evaporator  (RH2) ditiap titik pengukuran.
Tabel 4.17 Kelembaban evaporator di tiap titik pengukuran. Jam Kele m baba n Evap di titik1 RH2- 1 (%) Kele m baban Evap dititik2 RH2- 2 (% ) Kele m baban Evap dititik3 RH2- 3 (% ) 9.00 47.67 48.00 47.67 9.10 50.00 50.33 52.00 9.20 47.67 48.67 49.67 11.00 45.67 46.67 47.33 11.10 47.00 48.33 50.00 11.20 47.67 47.33 50.00 13.00 46.33 45.33 48.33 13.10 48.67 49.67 51.00 13.20 44.67 45.33 48.00 15.00 45.33 46.67 47.00 15.10 51.33 49.33 50.67 15.20 49.33 48.33 50.00 Dari tabel 4.17. dapat dibuatkan grafik seperti dibawah ini.
Grafik 4.6. Kelembaban di Evaporator – RH2
4.2.7. Analisa Enthalpy evaporator (h2).
Berikut  ini  tabel  yang  menyatakan nilai  Enthalpy  evaporator  (h2)  ditiap  titik pengukuran.
Tabel 4.18 Enthalpy evaporator di tiap titik pengukuran.
Jam Enthalp y Evap di titik 1 h2- 1 (kJ/kg.a) Enthalp y Evap di titik 2 h2- 2 (kJ/kg.a) Enthalp y Evap di titik 3 h2- 3 (kJ/kg.a) 9.00 36.70 34.1 9 31.29 9.10 37.03 32.9 6 37.04 9.20 38.35 35.7 0 32.70 38.35 35.7 0 32.70 11.00 41.23 40.6 6 36.06 11.10 34.55 33.7 1 33.96 11.20 35.90 31.6 2 37.02 35.90 31.6 2 37.02 13.00 38.84 38.4 6 35.73 13.10 37.40 34.4 2 35.02 13.20 35.02 36.2 8 37.45 35.02 36.2 8 37.45 15.00 39.68 32.1 4 27.19 15.10 40.60 34.1 3 36.67
15.20 39.31 36.7 1 35.20
Dari tabel 4.18. dapat dibuatkan grafik seperti dibawah ini.
Grafik 4.7. Enthalpy di Evaporator –h2

## 4.2.8.  Analisa Beban Pendinginan dan Kecepatan aliran udara di evaporator.
Berikut  ini  tabel  yang  menyatakan hubungan  antara  beban  Pendinginan  dan Kecepatan aliran udara di evaporator.
Tabel  4.19 beban  Pendinginan  dan Kecepatan aliran udara di evaporator
Jam Beban Therma l Ruanga n Q (kW) Kecepatan aliran udara v (m/s) 9.00 3.26 5.27 9.10 3.17 4.93 9.20 3.18 5.07 11.00 3.20 5.20 11.10 3.60 5.30 11.20 2.93 5.23 13.00 3.06 5.03 13.10 3.25 5.37 13.20 3.83 5.30 15.00 3.59 5.10 15.10 2.22 4.83 15.20 3.81 5.00
Dari tabel 4.19. dapat dibuatkan grafik seperti dibawah ini.

## 5.  KESIMPULAN & SARAN
Setelah dilakukan analisa perhitungan maka didapatkan kesimpulan:
Nilai  rata  rata  beban  ruangan  dilihat  dari aliran  udara  pada  evaporator  adalah sebesar  3.260  Watt  dan  beban  tertinggi terjadi pada jam 13.20 WIB.
Besarnya  nilai  rata  rata  enthalpy  pada ruang  perangkat adalah  42,72  kJ/kg.a  dan nilai terbesar terjadi pada jam 11.00 WIB
Besarnya  nilai  rata  rata  enthalpy  pada evaporator  adalah  sebesar  35,86  kJ/kg.a dan  nilai  terbesar  terjadi  pada  jam  11.00 WIB
Besarnya laju aliran rata rata massa udara yg keluar dari evaporator adalah sebesar 0.48 Kg/s dan nilai terbesar terjadi pada jam 13.20 WIB
Berdasarkan kondisi yang telah
disampaikan berdasarkan analisa perhitungan, kapasitas AC yang terpasang saat  ini  adalah  5.200  Watt  sedangkan beban  pendinginan  sebesar  3.260  Watt. Oleh karena itu penulis menyarankan agar kapasitas  AC  yang  ada  saat  ini  perlu direview  ulang  dengan  mengurangi  daya pendinginan sehingga beban pendingingan dapat maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] G. P. Anugrah, A. Ismardi, M. Sc, T. A. Ajiwiguna, and M. Eng, “Rancang Bangun Pendingin Untuk Perangkat Elektronik Pada Green House,” e-Proceeding Eng. , vol. 4, no. 3, pp. 3928 –3935, 2017.
[2] V. Nomor, P. Pemasangan, E. Fan, D. I. Ruang, F. Teknik, and U. Terhadap, “Keywords : Abstract :,” vol. 15, no. September, pp. 70–76, 2016.
[3] D. Suntoro, R. D. S, and K. Ahadi, “PERHITUNGAN BEBAN PENDINGINAN PADA RUANGAN DI PERKANTORAN PT . INDONESIA POWER UPJP PESANGGARAN BALI COOLING CAPACITY CALCULATION FOR OFFICE BUILDING,” vol. 17, no. 1, pp. 19 –30, 2018.
[4] U. Sulawesi, I. Persero, S. A. Safitri, and R. Hantoro, “Desain dan Analisis Sistem Pengkondisian Udara Berbasis Computational Fluid Dynamics ( CFD ),” vol. 7, no. 1, pp. 95 –100, 2018.
[5] H. Abdurrachman, M. Sibarani, and J. V. Tuapetel, “Perancangan Air Conditioning ( AC ) Sentral pada Gedung G Institut Teknologi Indonesia,” vol. 2, no. 2, pp. 35–41, 2018.
[6] Khoeri, A. Solichan, and S. Raharjo, “Efisiensi MusiCool-22 Dengan Proses Retrofit Pada AC Merek Daikin 3 PK Di Unit Rektorat Unimus, ” Media Elektr. , vol. 10, no. 1, pp. 39 –45, 2017.
[7] S. Harahap, A. Hamid, and I. Hidayat, “Perhitungan Ulang Beban Pendinginan Pada Ruang Auditorium Gedung Manggala Wanabakti Blok III Kementerian Kehutanan Jakarta,” Progr. Stud. Tek. Mesin, Fak. Tek. Univ. Mercu Buana, Jakarta , pp. 149 – 154, 2014.
[8] A. Kurniawati and G. Doloksaribu, “Tower Universitas Mercu Buana Lantai 5 Dan,” pp. 246 –254, 2009.
[9] G. Penumpang and K. Api, “C~26,7,” vol. II, no. November, pp. 37–44, 2016.
[10] P. V. Beban, W. P. Dan, T. Ruang, T. Performasi, and M. Pendingin, “Mastur , Khanif Setiyawan , Bambang Sugiantoro,” vol. 17, no. 1, pp. 43–47, 2016.
[11] A. Aziz, U. Riau, and R. I. Mainil, “Penggunaan Thermal Energy Storage sebagai Penyejuk Udara Ruangan dan Pemanas Air pada Residential Air Conditioning Hibrida,” no. April 2016, 2015.
[12] W. H. Piarah and F. Hamzah, “Penentuan Efisiensi Dan Koefisien Prestasi Mesin Pendingin Merk Panasonic Cu- Pc05Nkj ½ Pk,” vol. 7, pp. 978–979, 2013.