## PENGENDALIAN KEHILANGAN AIR MELALUI PEMBENTUKAN DMA DI
PERUMDA AIR MINUM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG.

## (STUDI KASUS : WILAYAH PELAYANAN KUTAWARINGIN DAN
SODONG-SOREANG)
Oleh: Hidyawan Fariza 1)
Adhi Yuniarto 2)
Bustami 3)
Alfan Purnomo 4)
Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya 1,2,4)
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 3)
E-mail: hidyawanfariza@gmail.com 1)
adhy@its.ac.id 2)
bustami7989@gmail.com 3) alfan_purnomo@enviro.its.ac.id 4)

## ABSTRACT
The  problem  of  water  loss  in  the  distribution  of  clean  water  must  be  addressed  so  as  to increase  the  amount  of  water  available  for  consumption,  optimize  the  use  of  raw  water sources, reduce operating costs and protect public health due to declining water quality due to  pipe  leaks.  The  Kutawaringin  and  Sodong-Soreang  SPAMs  are  the  service  areas  of  the Tirta Raharja Water Supply Company. In 2021, these service areas will have water loss rates of  31%  and  31.9%,  respectively.  NRW  is  one  of  the  reasons  for  the  poor  performance  of drinking  water  companies  (Tommy  and  Arya,  2016).  High  NRW  causes  higher  operational costs  for  production,  maintenance  and  repair  (Heston  and  Pasawati,  2016).  Formation  of DMA based on ideal criteria  is  one of the strategies in  controlling  water loss,  especially in physical  water  loss.  Controlling  the  pressure  on  the  distribution  network  in  the  selected DMAs is a priority in reducing physical water loss before the DMAs are put into operation. The  use  of  PRV  for  pressure  management  in  water  distribution  systems  can  reduce  leaks (Monsef  et  al,  2018).  In  this  study,  pressure  control  was  carried  out  in  the  form  of  re- positioning  of  the  Pressure  Reducing  Valve  (PRV),  placement  and  rearrangement  of  the Pressure  Reducing  Valve  (PRV),  showing  a  significant  decrease  in  water  loss.  At  Parung Serab DMA, Parung Serab DMA, by resetting the pressure limit on the PRV (alternative 1) the water loss rate can decrease by 1.6%. In Alternative 2, through the work of repositioning an existing PRV and setting the pressure limit can reduce the level of water loss by 6.11%. In alternative  3,  through  the  work  of  repositioning  an  existing  PRV  and  setting  the  pressure limit can reduce the level of water loss by 6.49%. In DMA Block I, in alternative 1 through modification of the input system the rate of water loss can decrease by 2.34%. Alternative 2 is carried  out  by  removing  the  Press  Release  Tub  (BPT)  to  reduce  water  loss  by  4.47%. Whereas  in  Alternative  3,  by  removing  BPT  and  installing  2  PRV  units,  water  loss  can decrease by 6.36%.
Keywords: DMA, Water Loss, Kutawaringin, Sodong-Soreang, EPANET

## ABSTRAK
Permasalahan  kehilangan  air  pada  pendistribusian  air  bersih  harus  ditangani  sehingga meningkatkan jumlah ketersedian air untuk dikonsumsi, pemanfaatan sumber air baku lebih optimal,  menurukan  biaya  operasi  serta  melindungi  kesehatan  masyarakat  karena menurunnya  kualitas  air  akibat  adanya  kebocoran  pipa.  SPAM  Kutawaringin  dan  Sodong-
Soreang merupakan wilayah pelayanan Perumda Air Minum Tirta Raharja. Pada tahun 2021, area  pelayanan  ini  memiliki  angka  kehilangan  air  masing-masing  sebesar  31%  dan 31,9%. NRW merupakan  salah  satu  penyebab  buruknya  kinerja  perusahaan  air  minum (Tommy dan Arya, 2016). NRW yang tinggi menyebabkan biaya operasional yang semakin tinggi  untuk  produksi,  pemeliharaan,  dan  perbaikan  (Heston  dan  Pasawati,  2016). Pembentukan  DMA  berdasarkan  kriteria  ideal  merupakan  salah  satu  strategi  dalam mengendalikan kehilangan air terutama pada kehilangan air fisik. Pengendalian tekanan pada jaringan distribusi di DMA terpilih menjadi prioritas dalam menurunkan kehilangan air fisik sebelum  DMA  tersebut  dioperasikan.  Penggunaan PRV untuk  manajemen  tekanan  pada sistem distribusi air dapat mengurangi kebocoran (Monsef dkk, 2018). Dalam penelitian ini dilakukan  pengendalian  tekanan  berupa  penempatan  ulang  Bak  Pelepas  Tekan  (BPT), penempatan dan pengaturan ulang Pressure Reducing Valve (PRV), menunjukkan hubungan penurunan  kehilangan  air  secara  signifikan.  Pada  DMA  Parung  Serab,  Pada  DMA  Parung Serab , melalui pengaturan ulang batasan tekanan pada PRV (alternatif 1) tingkat kehilangan air  dapat  menurun  sebesar  1,6%.  Pada  Alternatif  2  melalui  melalui  pekerjaan  penempatan ulang  posisi  satu  PRV  eksisting  dan  pengaturan  batasan  tekanannya  dapat  menurunkan tingkat  kehilangan  air  sebesar  6,11%.  Pada  alternatif  3  melalui  melalui  pekerjaan penempatan  ulang  posisi  satu  PRV  eksisting  dan  pengaturan  batasan  tekanannya  dapat menurunkan  tingkat  kehilangan  air  sebesar  6,49%.    Pada  DMA  Blok  I,  pada  alternatif  1 melalui modifikasi sistem input sistem tingkat kehilangan air daapat menurun sebesar 2,34%. Alternatif 2 dilakukan melalui pemindahan Bak Pelepas Tekan (BPT) penurunan kehilangan air  didapatkan  sebesar  4,47%.  Sedangkan  pada  Alternatif  3,  melalui  pemindahan  BPT  dan pemasangan 2 unit PRV, kehilangan air dapat menurun sebesar 6,36%.
Kata Kunci : Dma, Kehilangan Air, Kutawaringin, Sodong-Soreang, Epanet

## 1. PENDAHULUAN
Tingkat  kehilangan  air  atau Non- Revenue  Water (NRW)  masih  menjadi masalah  utama  dalam  pengelolaan  air bersih.  Kehilangan  air  yang  terjadi  berupa kehilangan  fisik  dan  non-fisik.  Kehilangan fisik  disebabkan  oleh  bocornya  pipa  serta perlengkapannya,  sedangkan  kehilangan non-fisik adalah kehilangan yang disebabkan  karena  pembacaan  meter  yang tidak  benar,  akurasi  meter  air  yang  rendah. Pada  Perumda  Air  Minum  Tirta  Raharja angka  NRW  pada  Tahun  2021  sebesar 27,20%  dimana  kapasitas  produksi  sebesar 31.239.858,10  m3  dan  distribusi  sebesar 29.210.081,50  m3,  air  terjual  sebesar
21.318.677,27 m3 sehingga total kehilangan  air  7.943.871,50  m3  sehingga nilai  NRW  sebesar  27,20%  di  tahun  2021. Sedangkan  NRW  untuk  tiap  area  pada tahun  2021  adalah  wilayah  I  sebesar  18,76 %,  wilayah  II  25,51%,  wilayah  III  25,94% dan  wilayah  IV  sebesar  39,08%.    Adapun angka kehilangan air sesuai  dengan standar nasional permenPU Nomor: 20/PRT/M/2006  tentang  Kebijakan  dan Strategi  Nasional  Pengembangan  Sistem Penyediaan  Air  Minum  (KSNP-SPAM) adalah  20%.  Angka  NRW  saat  ini  di  area pelayanan  Kutawaringin  sebesar  31%  dan Sodong-Soreang sebesar 31,9% yang masih berada di atas standar tersebut.
Saat  ini  banyak  program  dan  teknik tentang  pengelolaan  kehilangan  air.  Salah satunya  adalah  pengelolaan  NRW  dengan menggunakan  zona  untuk  mengukur  NRW dimana  sistem  keseluruhan  dibagi  menjadi serangkaian  sub-sistem  yang  lebih  kecil yang mana secara individual dapat dihitung NRW  nya.  Sub-sistem  yang  lebih  kecil  ini disebut  sebagai District  Meter  Area (DMA). Belum semua area pelayanan pada Perumda Air Minum Tirta Raharja memiliki  DMA.  Terutama  untuk  wilayah pelayanan  I  dimana  SPAM  Kutawaringin dan Sodong-Soreang yang memiliki jumlah 1.011 SR dan 7.693 SR dapat  menjadi  unit yang  memiliki  potensi  tingkat  kehilangan air  yang  cukup  besar.  Menurut  Farley  dkk (2008)  terdapat  hubungan  fisik  antara tingkat  kebocoran  dan  tekanan  aliran  yaitu tinggi  rendahnya  tekanan  berpengaruh terhadap  tinggi  rendahanya  kebocoran, tingkat dan siklus tekanan sangat mempengaruhi frekuensi semburan kebocoran.
Program pengendalian air tak berekening (NRW) di Perumda Tirta Raharja Kabupaten  Bandung  saat  ini  mendapatkan suport  program  hibah  air  minum  berbasis kinerja  (HAMBK)  dimana  program  ini merupakan  program  hibah  dari  pemerintah pusat  kepada  Pemda  berdasarkan  pada peningkatan  BUMD  Penyelenggara  SPAM yang  terukur  sesuai  penilaian  terhadap indikator  kinerja  yang  telah  ditentukan
dengan  tujuan  utama  program  HAMBK  ini adalah  meningkatkan  kinerja  PDAM  agar dapat  memberikan  pelayanan  yang  lebih berkualitas  dan  berkesinambungan  kepada pelanggan  dan  meningkatkan  akses  ke seluruh lapisan masyarakat ke pelayanan air minum.  Adapun  sebagai  pendukung  untuk 13  SPAM  di  Perumda  Air  Minum  Tirta Raharja  Kabupaten  Bandung  yang  dimana salah  satunya  adalah  SPAM  Kutawaringin dan Sodong-Soreang.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya penurunan kehilangan air  melalui  simulasi  hidrolis  menggunakan software EPANET. Data elevasi didapatkan melalui DEMNAS, data penggunaan  air  pada  pelanggan  didapatkan melalui  data  rekening  ditagih  (DRD),  data jaringan  pipa  didapatkan  melalui  data  aset Perumda  Air  Minum Tirta  Raharja. Kebocoran air disimulasikan melalui emitter  coefficient  pada  EPANET  2.2. besarnya kebocoran setiap junction didapatkan  melalui  pecobaan  hingga  hasil simulasi mendekati kondisi aktual yang ada melalui  kalibrasi  debit  dan  tekanan  pada inlet sistem.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Kondisi Eksisting
DMA  terpilih  yang  akan  dilakukan analisis  adalah  DMA  Parung  Serab  di
wilayah pelayanan Kutawaringin dan DMA Blok  I  di  wilayah  pelayanan  Sodong- Soreang.  DMA  Parung  Serab  memiliki jumlah  pelanggan  sebesar  156  SL,  dengan pemakaian  air  rata-rata  sebesar  13,6 m 3 /Bulan.Namun  demikian,  pada  DMA  ini NRW tercatat adalah sebesar 31 %. Nilai ini setara  dengan  kehilangan  air  sebesar  956 m 3 /bulan  atau  setara  dengan  kehilangan pendapatan  sebesar  Rp.71.320.616/tahun. Inlet DMA Parung serab terhubung dengan Bak Pelepas Tekan (BPT) yang berada pada elevasi 711 mdpl.
Ketinggian elevasi BPT ini menyebabkan  inlet  DMA  Parung  Serab memiliki  pressure  cenderung  tinggi  yaitu sebesar  26  m  dan  relative  stabil  sepanjang hari. Pada kondisi eksisting di area ini telah terpasang  9  PRV  yang  tidak  semuanya disetting sesuai dengan fungsinya. Jenis dan pengaturan  PRV  pada  DMA  Parung  Serab dapat  dilihat  seperti  pada  ,  sedangkan  hasil
simulasi  kondisi  eksisting  pada  DMA Parung  Serab  melalui  EPANET  2.2  dapat dilihat pada Gambar 1.
Error!  Not  a  valid  bookmark  self- reference. 1  menunjukkan  PRV  yang  telah dipasang  di  DMA  Parung  Serab.  Sebanyak 5  dari  9  PRV  tersebut  difungsikan  untuk membatasi tekanan air dalam pipa, sedangkan  4  PRV  lainnya  dalam  status OPEN  atau  hanya  terbuka  namun  tidak difungsikan sebagai PRV.
DMA  Blok  I  di  wilayah  pelayanan Sodong-Soreang memiliki jumlah pelanggan sebesar 531 SL, dengan pemakaian  air  rata-rata  sebesar  22,91 m3/bulan.SL. Namun demikian, pada DMA ini  NRW  tercatat  adalah  sebesar  31,9%. Nilai  ini  setara  dengan  kehilangan  air sebesar 69.356 m3/bulan atau setara dengan kehilangan pendapatan sebesar Rp. 425.293.543/tahun.
Tabel 1, sedangkan hasil simulasi kondisi eksisting  pada  DMA  Parung  Serab  melalui EPANET 2.2 dapat dilihat pada Gambar 1.
Error!  Not  a  valid  bookmark  self- reference. 1  menunjukkan  PRV  yang  telah dipasang  di  DMA  Parung  Serab.  Sebanyak 5  dari  9  PRV  tersebut  difungsikan  untuk membatasi tekanan air dalam pipa, sedangkan  4  PRV  lainnya  dalam  status OPEN  atau  hanya  terbuka  namun  tidak difungsikan sebagai PRV.
DMA  Blok  I  di  wilayah  pelayanan Sodong-Soreang memiliki jumlah pelanggan sebesar 531 SL, dengan pemakaian  air  rata-rata  sebesar  22,91 m3/bulan.SL. Namun demikian, pada DMA ini  NRW  tercatat  adalah  sebesar  31,9%. Nilai  ini  setara  dengan  kehilangan  air sebesar 69.356 m3/bulan atau setara dengan kehilangan pendapatan sebesar Rp. 425.293.543/tahun.
Tabel 1 PRV pada DMA Parung Serab
Kondisi Eksisting Nama Jenis Uk Setting Status V11 PRV 55,4 10 NONE V12 PRV 55,4 OPEN V13 PRV 96,8 20 NONE V14 PRV 96,8 12 NONE V15 PRV 55,4 15 NONE V16 PRV 96,8 9 NONE V17 PRV 96,8 OPEN V18 PRV 96,8 OPEN V19 PRV 96,8 OPEN

## Gambar 1 Hasil Simulasi DMA Parung
b. Serab pada Jam Puncak Inlet DMA Blok I terhubung dengan Bak Pelepas  Tekan  (BPT)  yang  berada  pada elevasi  721  mdpl.  Ketinggian  elevasi  BPT ini  menyebabkan  inlet  DMA  Parung  Serab memiliki  pressure  cenderung  tinggi  yaitu sebesar 34,41 m dan relatf stabil sepanajang hari.  Pada  kondisi  eksisting  di  area  belum terdapat  PRV  namun  telah  terdapat  5 control valve dalam kondisi terbuka seperti ditunjukkan  pada  Tabel  2,  sedangkan  hasil simulasi  kondisi  eksisting  pada  DMA Parung  Serab  melalui  EPANET  2.2  dapat dilihat  pada  Gambar  2.  Kondisi  eksisting DMA  Blok  I  dan  Parung  Serab  yang mempunyai  NRW  lebih  dari  31%,  beda
elevasi  yang  cukup  tinggi  serta  tingginya tekanan  pada  inlet  DMA  membutuhkan sebuah pemodelan hidrolis untuk menganalisis penyebab tingginya kehilangan air tersebut. Pemodelan dilakukan  menggunakan  EPANET  2.2 dengan  data-data yang  diambil  dari kegiatan  survey  lapangan,  pembacaan, sistem informasi manajemen, serta interview dengan penanggungjawab area.
Kondisi  eksisting    dari  DMA  Parung Serab  pada  jam  malam  minimum  atau minimum  night  flow  (MNF)  dan  jam puncak.  Pada  saat  jam  malam    minimum, dimana  pemakaian  air    pelanggan  pada kondisi paling rendah, head pada titik kritis
teramati sebesar  6,97 m dan  14,99 m pada area layanan terjauh.  Sedangkan pada pipa- pipa  utama  distribusi  pada  area  layanan yang  memunyai  elevasi  lebih  rendah tekanan  bervariasi  hingga  yang  tertinggi
mencapai  34,86  m.  hal  in  menunjukkan bahwa  pemasangan  PRV  belum      dapat mengendalikan  tekanan  secara  maksimal untuk menurunkan niai kehilangan air.
Tabel 2 Valve pada DMA Blok I Nama Jenis Size (mm) Status V121 FCV 83 OPEN V61 FCV 55,4 OPEN V62 FCV 83 OPEN V63 FCV 55,4 OPEN V64 FCV 55,4 OPEN
Gambar 1 Hasil Simulasi DMA Blok I pada Jam Puncak
Kondisi eksisting  dari DMA Blok I pada jam  malam  minimum  atau  minimum  night flow  (MNF)  dan  jam    puncak.  Pada  saat jam  malam    minimum,  dimana  pemakaian air  pelanggan  pada  kondisi  paling  rendah dan potensi kebocoran menjadi lebih tinggi karena  tekanan  dalam  pipa  yang  tinggi, head pada titik kritis teramati sebesar  28,26 m  dan    37,85m  pada  area  layanan  terjauh. Sedangkan  pada  pipa-pipa  utama  distribusi pada  area  layanan  yang  memunyai  elevasi lebih rendah tekanan bervariasi hingga yang tertinggi  mencapai  39,82  m.  hal  ini
memerlukan  sebuah  rekayasa  pengendalian tekanan pada jaringan pipa distribusi dalam DMA Blok I.
c. Pengendalian Tekanan
1. DMA Parung Serab
Tekanan dalam pipa yag tinggi, pada jam malam  minimum  menyebabkan  potensi kebocoran  juga  lebih  tinggi  dibandigkan dengan jam puncak. Semakin tinggi tekanan semakin  tinggi  kebocoran  oleh  karena  itu penting  dilakukan  pengendalian  tekanan (Sya’bani,  2016) . Rekayasa  jaringan
dilakukan  dengan  melakukan  pekerjaan fisik  dilapangan  dengan  potensi  dan sumberdaya yang ada untuk mennghasilkan nilai kebocoran terkecil sehingga memberikan  manfaat  kepada  perusahaan semaksimal  mungkin. Pada  DMA  Parung Serab, rekayasa jaringan distribusi dilakukan  dengan  melakukan  reposisi  dan pengaturan  PRV  pada  titik-titik  tertentu sehingga  didapatkan  nilai  kehilangan  air terkecil. Penurunan kebocoran pipa distribusi dapat dilakukan dengan pengendalian  tekanan  dengan  mengatur kerja pompa sesuai kebutuhan, memasang Variable Speed Drive (VSD), dan menggunakan Pressure  Reducing  Valve (PRV) (Modul  Air  Tak  Berekening,  2018). Manajemen  tekanan  menggunakan PRV adalah  cara  efektif  untuk  mengontrol kebocoran  sistem  distribusi  air  minum (Samir dkk, 2017).
Pada  Alternatif  1  DMA  Parung  Serab, dari  9  PRV  terpasang  dilakukan  analisis terhadap efektifitas penurunan tekanan pada kondisi  eksisting.  Pada  alternatif  ini dilakukan pengaturan ulang batasan tekanan pada  PRV,  sehingga  didapatkan  tekanan yang  paling  optimum  untuk  mendapatkan tingkat  kebocoran  pada  jaringan  yang paling  minimum.  Pada  Alternatif  1  PRV V12  di  atur  pada  tekanan  5,5  dari sebelumnya tidak difungsikan, V13 diturunkan  tekanannya  menjadi  19  m,  V14
diturunkan tekanannya menjadi 4,5 m, V15 diturunkan  tekanannya  menjadi  1,5  m  dan V16 tekanannya diatur pada 6 m.
Pada  Alternatif  2  DMA  Parung  Serab, dari  9  PRV  terpasang  dilakukan  analisis terhadap efektifitas penurunan tekanan pada kondisi  eksisting.  Pada  alternative  ini dilakukan  pemindahan  PRV  untuk  2  titik baru serta penyetelan ulang pada PRV-V16 .  PRV  yang  dinilai  tidak  optimal  dalam menurunkan kehilangan air dilepas sehingga  dapat  dimanfaatkan  untuk  area yang lain.
Pada  Alternatif  2  PRV  V11  dinaikkan tekanannya menjadi 20 m, untuk menaikkan tekanan  pada  area  pelayanan  di  utara  VS2. Sedangkan  VS2  merupakan  reposisi  dari V17 dan dilakukan pengaturan pada tekana 6,5  m,  serta  pada  V16  tekanan  diturunkan menjadi  5  m.  hal  ini  mengakibatkan tekanan pada area pelayanan di downstream VS2 dan V16 turun secara signifikan.
Pada  Alternatif  3  DMA  Parung  Serab, mengubah  lebih  banyak  posisi  PRV maupun  pengaturan  tekanannya.    Pada Alternatif  ini  dilakukan  reposisi  terhadap  3 PRV dan pengaturan ulang terhadap 3 PRV. Pada  Alternatif  3  PRV  V11  dinaikkan tekanannya menjadi 20 m, untuk menaikkan tekanan  pada  area  pelayanan  di  utara  VS2. Pada VS2 merupakan reposisi dari V17 dan dilakukan  pengaturan  pada  tekana  6,5  m. VS3  merupakan  reposisi  dari  V18  diatur dengan  tekanan  1  m,  VS4  merupakan
Hidyawan Fariza 1) , Adhi Yuniarto 2) , Bustami 3) , Alfan Purnomo 4)
reposisi  dari  V19  diatur  pada  tekanan  5,5 m.  Sedangkan  V14  dan  V16  tetap  berada ditempat  asalnya  dan  dilakukan  pengaturan
ulang tekanannya menjadi  5 m. Pengaturan PRV pada DMA Parung Serab  pada setiap alternatif dapat dilihat seperti pada Tabel 3.
Tabel 3. Pengaturan PRV pada DMA Parung Serab Kondisi Eksisting Simulasi 1 Simulasi 2 Simulasi 3 Nama Setting (m) Status Setting Status Setting (m) Status Setting (m) Status V11 10 NONE 10 NONE 20 NONE 20 NONE V12 OPEN 5,5 NONE 6,5 NONE 6,5 NONE V13 20 NONE 19 NONE 5 NONE 5 NONE V14 12 NONE 4,5 NONE 5 NONE V15 15 NONE 1,5 NONE 1 NONE V16 9 NONE 6 NONE 5,5 NONE V17 OPEN OPEN V18 OPEN OPEN V19 OPEN OPEN Perlakuan pada Alternatif 1
mengakibatkan  menurunnya  nilai  NRW dari  sebelumnya  31%  menjadi  29,41%. Hasil  Simulasi  Alternatif  1,  menunjukkan bahwa  terdapat  potensi  penghematan sebesar  2,32  m3/hari.  Nilai  ini  apabila dibandingkan  dengan  harga  air  rata-rata sebesar  Rp.  6.132/m3,  setara  dengan  nilai penghematan Rp.5.317.915/tahun. Penurunan  tekanan  pada  Alternattif  2 mengakibatkan  menurunnya  nilai  NRW dari  sebelumnya  31%  menjadi  24,89%. Hasil  Simulasi  Alternatif  2,  menunjukkan bahwa  terdapat  potensi  penghematan sebesar  8,36  m3/hari.  Nilai  ini  apabila dibandingkan  dengan  harga  air  rata-rata sebesar  Rp.  6.132/m3,  setara  dengan  nilai penghematan Rp.18.854.428/tahun. Penurunan  tekanan  pada  Alternatif  3 mengakibatkan  menurunnya  nilai  NRW
dari  sebelumnya  31%  menjadi  24,51%. Hasil  Simulasi  Alternatif  3,  menunjukkan bahwa  terdapat  potensi  penghematan sebesar  8,9  m3/hari.  Nilai  ini  apabila dibandingkan  dengan  harga  air  rata-rata sebesar  Rp.  6.132/m3,  setara  dengan  nilai penghematan  Rp.19.901.896/tahun.  Tidak terdapat  perbedaan  peurunan  NRW  yang signifikan antara alternative 2 dan alternative  3.  Hal  ini  dikarenakan  debit input  DMA  yang  relative  kecil  dan keadaan topografi apangan yang membatasi pengaturan PRV.

## 2. DMA Blok I
Seperti  metode  penurunan  kehilangan air pada DMA Parung Serab, Pengendalian tekanan  pada  DMA  Blok  I  merupakan metode yang dilakukan untuk mengendalikan kehilangan air. Pada Alternatif  1,  rekayasa  jaringan  dilakukan
melalui  penambahan  reducer  dan  pipa diameter  2  inch  pada  outlet  BPT  untuk mengurangi  tekanan  input  sistem  dengan optimal.  Pada  Alternatif  2,  rekayasa jaringan  distribusi  dan  penurunan  tekanan dilakukan  dengan  mengubah  posisi  BPT pada  elevasi  yang  lebih  rendah  sehingga inlet  DMA  Blok  I  memiliki  nilai  pressure yang  lebih  kecil.  Rekayasa  jaringan  pada DMA Blok I. Pada Alternatif 3 DMA Blok I,  seperti  pada  yang  telah  dilakukan analisis pada Alternatif 2 rekayasa jaringan distribusi dan penurunan tekanan dilakukan  dengan  mengubah  posisi  BPT pada  elevasi  yang  lebih  rendah  sehingga inlet  DMA  Blok  I  memiliki  nilai  pressure yang  lebih  kecil.    Selain  itu  dilakukan pemasangan 2 unit PRV, untuk pengendalian  tekanan  dalam  jaringan distribusi DMA Blok I.
Hasil simulasi pada alternatif 1 menunjukkan  tekanan  pada  input  sistem menjadi  lebih  rendah  rata-rata  sebesar  - 19,41%.  Penurunan  tekanan  pada  input DMA  ini  menjadikan  menurunnya  nilai NRW  dari  sebelumnya  31,9%  menjadi 29,56%.  Hasil  Simulasi  Alternatif  1, menunjukkan  bahwa  terdapat  potensi penghematan  sebesar  19,81  m3/hari.  Nilai ini  apabila  dibandingkan  dengan  harga  air rata-rata  sebesar  Rp.  6.132/m3,  setara dengan nilai penghematan Rp.45.282.857/tahun.
Pada  Alternatif  2,  melalui  pemindahan BPT  pada  elevasi  +705  mdpl  mnjadikan tekananan pada input sistem menjadi lebih rendah  rata-rata  sebesar  -38%.  Penurunan tekanan  pada  input  DMA  ini  menjadikan menurunnya  nilai  NRW  dari  sebelumnya 31,9%  menjadi  27,43%.  Hasil  Simulasi Alternatif  2,  menunjukkan  bahwa  terdapat potensi penghematan sebesar 36,69 m3/hari.  Nilai  ini  apabila  dibandingkan dengan  harga  air  rata-rata  sebesar  Rp. 6.132/m3, setara dengan nilai penghematan Rp.83.072.288/tahun.
Pada  Alternatif  3,  melalui  pemindahan BPT  pada  elevasi  +705  mdpl  dan pemasangan  2  PRV  dengan  pengaturan tekanan  10  dan  15  meter  mengakibatkan kehilangan air menurun. mnjadikan Tekananan  pada  input  sistem  menjadi lebih  rendah  rata-rata  sebesar  -38%. Penurunan  tekanan  pada  input  DMA  ini menjadikan  menurunnya  nilai  NRW  dari sebelumnya 31,9% menjadi 25,54%. Hasil Simulasi  Alternatif  3  menunjukkan  bahwa terdapat  potensi  penghematan  sebesar 50,88 m3/hari. Nilai ini setara dengan nilai penghematan sebesar Rp.114.818634/tahun.

## 3. SIMPULAN
Pada  DMA  Parung  Serab,  melalui pekerjaan  penempatan  ulang  posisi  PRV eksisting dan pengaturan batasan tekanannya  dapat  menurunkan  tingkat
kehilangan  air.  Alternatif  1  didapatkan penurunan  kehilangan  air  sebesar  1,59% atau  sebesar  2,32  m3/hari.  Alternatif  2 didapatkan  penurunan  kehilangan  air sebesar  6,11%  atau  sebesar  8,36  m3/hari. Sedangkan  pada  Alternatif  3  penurunan kehilangan  air  6,49%  atau  sebesar  8,9 m3/hari.
Pada  DMA  Blok  I,  melalui  pekerjaan penempatan  ulang  lokasi BPT  dan pemasangan  PRV  dapat  menurunkan tingkat  kehilangan  air.  Alternatif  1 menunjukkan potensi penurunan kehilangan  air  mencapai  2,34%  arau sebesar  19,81  m3/hari.  Alternatif  2 menunjukkan potensi penurunan kehilangan  air  mencapai  4,47%  arau sebesar  36,69  m3/hari.  Pada  alternatif  3 dapat  menurunkan  kehilangan  air  sebesar 6,36% atau sebesar 50,88 m3/hari.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
Direktorat
Pengembangan Sistem Penyediaan  Air  Minum  Direktorat Jenderal Cipta
Karya  Kementerian  Pekerjaan  Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). Modul
Air
Tak  Berekening  Tahun  2018 (1st  ed.,
p. 218 hal).
Farley,  Malcolm,  W.  G.  (2008). Farley 2008  -  The  Managers  Non-Revenue Water
Handbook - A Guide to Understanding Water Losses .
Heston,  Y.  P.,  &  Pasawati,  A.  (2016).
Analisis  Faktor  Penyebab  Kehilangan
Air PDAM.
Temu Ilmiah IPLBI 2016 , 1 , 6 hal.
Monsef, H., Naghashzadegan, M.,
Farmani,  R.,  &  Jamali,  A.  (2018). Pressure management  in  water  distribution systems  in  order  to  reduce  energy consumption and  background  leakage. Journal  of Water Supply: Research and Technology - AQUA , 67 (4), 397–403.
https://doi.org/10.2166/aqua.2018.002
Muhammad  Rizky  Sya’bani.  (2016).
Penerapan Jaringan Distribusi Sistem
District Meter Area (DMA) Dalam Optimalisasi  Penurunan  Kehilangan Air Fisik Ditinjau
Dari  Aspek  Teknis  Dan  Finansial (Studi  Kasus:  Wilayah  Layanan  IPA Bengkuring PDAM Tirta Kencana Kota Samarinda) (Vol. 25714003). Universitas Teknologi
Bandung.
Samir,  N.,  Kansoh,  R.,  Elbarki,  W.,  & Fleifle, A. (2017). Pressure control for minimizing
leakage  in  water  distribution  systems.
Alexandria Engineering Journal , 56 (4),
601–
612.
https://doi.org/10.1016/j.aej.2017.07.0
08
Tommy, E., & Arya, A. (2016).
Pengendalian Kehilangan Air Jaringan Distribusi Air Bersih  PDAM  Tirta  Dharma  Kota Malang. Jurnal Universitas
Diponegoro , 20 hal 6