## PENGUJIAN  REFRIGERAN ALTERNATIF RAMAH LINGKUNGAN PADA MESIN PENDINGIN JENIS KOMPRESI UAP

## Tri Widagdo
Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139 Telp: 0711-353414, Fax: 0711-453211

## ABTRACT
The  Vapor  Compretion  Refrigeration  Machine  is  very  commonly  used,  either  for home or industuial scale. The pefomance of machine is depend on the quality of the fluid    (refigerant)  that  operated.  The    refrigerant  that  usally  used  is  R-12  that  have very  good thrmoynamic  properties.  In  fact  this  refrigerant  came  from  the  CFC‟s (Chlorofluoride  Carbonate),  is  the  substance    which  have  potency  to  detruct  the inviromenthal system.  From that writer tend to do research that concern with same alternative  refrigrerant.  They  are    R-134  ,  Butana  and  Petrozon  .  The  perfomance that result from machine than compared with the perfomance of refrigeration machine that  operatet  with  R-12  refrigerant.  Research  activity  begun  with  instaling  refigerant machine  complatet  with  experimanthal  divice  and  control  system.  Using  the  R-12 refrigerant,    the  maximum  COP  is  2.21.  The  COP  of  refrigeration  machine  that operated with alteranative refrigerant are:
1.  For Butana the maximum COP is 2.1 at low cooling load and evaporator pressure 2.6 bar
2.  For  R-134a  the  maximum  COP  is  2.4  at  high  cooling  load  and  evaporator pressure 1.2 bar
3.  For  Petrozon  the  maximum  COP  is  2.2  at  high  cooling  load  and  evaporator pressure 2.6 bar

## Keyword: Alternative Refrigerant, Refrigeratiom optimation

## PENDAHULUAN
R-12  (orang  awam  biasa  menyebutnya Freon)  ditemukan  sekitar  tahun  1930- an, diproduksi oleh Dupont Corporation, merupakan  bahan  yang  sangat  ideal untuk  fluida  kerja  (refrigeran)  mesin pendingin  jenis  kompresi  uap.  Zat  zat ini  memiliki  sifat  fisik  dan  termal  yang sangat  baik  untuk  dioperasikan  pada mesin pendingin, selain itu juga memiliki  keunggulan  lain  seperti  tidak beracun,  tidak  mudah  terbakar,  sangat stabil dan murah harganya.
R-12  dengan  rumus  kimia Cl 2 Fl 2 C senyawa  kimia  yang  termasuk  jenis
CFC  ( Chloro  Fluoride  Carbonate ). Rowland dan Molina [4] dalam paparannya pada seminar internasional di  Paris  mengemukakan  bahwa  CFC yang  terkandung  pada  refrigeran  jenis R-12  adalah  bersifat  ODS  ( Ozone Depleting  Substance), artinya dapat merusak lapisan Ozon (O 3 ) di Stratosfir. Sejak  saat  itu  banyak  diselenggarakan pertemuan internasional yang membuahkan  berbagai  rekomendasi untuk  mengurangi  mekanisme  ODS.
Hasilnya adalah Konvensi Wina (1985), Konvensi  Geneva  (1986)  dan  Protokol Montreal (1987) yang diikuti
amandemen  London  (1990).  Indonesia
telah  meratifikasi  melalui  KEPRES  RI No:.
23/1992 yang intinya menghapuskan pengadaan
ODS termasuk CFC pada akhir tahun 1997. Hal  lain  yang  memeberikan  motivasi bagi  penulis  untuk  melakukan  kegiatan penelitian  ini  adalah  sejauh  mana  zat- zat alternatif dapat dioperasikan dengan  baik  di  dalam  mesin  pendingin jenis  kompresi  uap,  yang  kelak  akan menggantikan peranan R-12 yang tidak lama lagi akan dihapuskan.
Karakteristik fisik maupun termodinamik serta  termofluid  zat-zat  uji  akan  sangat berperan  dalam  menentukan  kualitas kinerja  mesin  pendingin.  Kinerja  mesin pendingin ditunjukkan oleh harga COP. Semetra  itu  hal-hal  subyektif  (misalnya getaran  dan  temeratur  kompresor, kebisingan suara pada sistem perpipaan,  kerataan  temperatur  pada koil  evaporator  an  kondensor)  yang akan diamati juga tidak kalah pentingnya.,  mengingat  faktor-faktor subyektif  dapat  berpengaruh  terhadap aspek komersial mesin pendingin.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  respon  dari  sebuah  mesin pendingin jika dioperasikan
menggunakan beberapa refigeran alternatif yang akan diujicobakan. Mesin  pendingin  yang  dipakai  adalah dari  jenis  kompresi  uap  dengan  daya kompresor  2  Hp.  Respon  utama  yang akan  diteliti  adala  kinerja  mesin  yang ditunjukkan  oleh  harga  COP( coefosient Of  Perfomance ).  Selain  itu  juga  akan dipantau  beberapa  faktor  subyektif pada saat mesin dioperasikan menggunakan  zat  uji.  Data-data  yang dihasilkan  dari  masing-masing  zat  uji selanjutnya  akan  dibandingkan  dengan data  yanng  dihasilkan  bagi  mesin pendingin yang dioperasikan menggunakan  refrigeran  jenis  R-12.
Zat-zat  uji  yang  akan  diopersikan  pada mesin  pendingin  antara  lain:  R-134a  , Petrozon  dan  Butana .
Data  hasil  pengujian,  secara  statistik akan dibandingkan, selanjutnya diambil kesimpulan  menyangkut  layak  atau tidaknya penggantian refrigeran tersebut.  Kontribusi  hasil  penelitian dalam  dunia  pendidikan  adalah  untuk mengembangkan  ilmu  yang  berkaitan dengan  Teknik  pendingin  baik  bagi mahasiswa
maupun kalangan akademisi yang c oncern pada kelestarian
lingkungan.
Mesin pendingin  ini  juga  dapat  diaktifkan sebagai  paket  praktikum  pada  Jurusan Mesin untuk Mata Kuliah Dasar Keahlian  (MKDK)  maupun  Mata  Kuliah Keahlian (MKK) seperti Teknik Pendingin, dan Mesin Konversi Energi. Data hasil pengujian
dapat dipublikasikan  dan  disajikan  secara kuantitatif  sedemikian  hingga  dapat memberikan  bahan  pertimbangan  bagi konsumen dalam menentukan refrigeran  mesin  pendingin  yang  akan dipakai pasca penghapusan R-12. Mesin  pendingin  kompresi  uap  bekerja atas  dasar  Siklus  Carnot  terbalik  [2], dengan  fluida  kerja  yang  bersirkulasi membentuk siklis tertutup. Untuk memperoleh penyerapan dan pembuangan  kalor  sebanyak  mungkin, maka  tingkat  keadaan  refrigeran  baik pada  kondensor  maupun  evaporator senantiasa berada pada tingkat keadaan campuran cair-uap.
Komponen  utama  dan  suklus  kerja mesin  pendingin  kompresi  uap  dapat dilihat pada gambar berikut
Kondensor Evaporator K atup Ekspa nsi Kompresor Q in Q out W in 1 2 3 4 Gambar 1.  Instalasi Mesin Pendingin Kompresi uap P (tekanan) 3 2 4 1 h (entalpi)
Gambar 2.   Diagram Tekanan (P) vs Entalpi (h)Mesin Pendingin

## Keterangan
Proses 1  2 :  Kompresi  isentropik  oleh  kompresor,  tujuannya  untuk  menaikkan tekanan refrigeran yang diikuti oleh kenaikan temperatur refrigeran. Di sini terjadi pemasukan energi mekanik (W in ). Proses 2  3 : Pendinginan  kondensor  dengan  tujuan  untuk  menurunkan kandungan kalor refrigeran. Di sini terjadi Pembuanagn kalor (Q out ) Proses 3  4 :  Penurunan  tekanan  refrigeran  oleh  katup  ekspansi  dengan  tujuan untuk menurunkan temperatur refrigeran
Proses 4  1 : Penyerapanan  kalor  bagi  benda  yang  akan  didinginkan  oleh evaporator. Disini terjado pemsukan kalor (Q in ).
Energi mekanik dibutuhkan oleh kompresor untuk mensirkulasikan refrigeran, pembuangan kalor dilakukan pada  kondensor  dan  pengambilan kalor(tempat    benda  akan  didinginkan) terjadi di evaporator.
Untuk  mendapatkan  kinerja  evaporator yang  baik,  tekanan  refrigeran  pada kondensor diturunkan oleh katup ekspansi.  Disini  terjadi  tawar  menawar antara  rendahnya  tekanan  refrigeran yang diikuti dengan rendahnya temperatur  dengan  laju  aliran  massa refrigeran yang bersirkulasi. COP
mesin  pendingin  [3]  dihitung  dengan formulasi:
COP Daya ideal kompre sor Energi kalor pada evaporator
m h h m h h h h h h          ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 1 4 2 1 2 1 (1)
Dimana m =  laju  aliran  massa refrigeran Didalam pengujian data-data mengenai laju  aliran  massa  dan  entalpi  sangat
sulit untuk diukur sehingga perhitungan COP dilakukan dengan:
1. Untuk daya ideal kompresor dihitung dari  pemakaian  daya  listrik  pada kompresor.  Jika  V  (Volt)  adalah tegangan listrik dan I(Ampere) adalah  inensitas  arus,  maka  daya listrik  yang  dipakai  oleh  kompresor [5] adalah:
P = V.I (Watt) (2)
2.  Untuk  Energi  kalor  yang  mampu diserap oleh evaporator dihitung atas dasar  penurunan  kandungan  kalor pada  udara  [1].  Pada  pengujian  ini beban  pendinginan  adalah  udara yang  dialirkan  pada  koil  evaporator. Dan  energi  kalor  yang  diserap  oleh udara adalah sebesar:
RT P dan V A m dan T C m Q u u p u u         . . . .
(3)
dimana: m u : Laju aliran massa udara (kg/det) C p = Panas  jenis  uadar  pada  tekanan konstan = 0,2403 (kJ/kg.K)
 T= Beda  temperatur  udara  yang mengalir pada eveporator (K)  = massa jenis udara (kg/m 3 ) A = Luas penampang aliran udara (m 2 , V = Kecepatan aliran udara (m/det) P = Tekanan mutlak udara(N/m 2 ) R = Konstanta gas ideal udara = 2,4061 kJ/kg.K
Refrigeran  yang  akan  dioperasikan pada mesin pendingin harus memenuhi sifat fisik maupun sifat termodinamik Salah satu sifat termodinamika refrigeran  yang  mempunyai  peran dalam menentukan besar kecilnya COP adalah Koefisien Joule-Thomson. Koefisien  ini  deidefinisikan  sebagai perbadingan  antara  beda  temperatur terhadap  beda  tekanan  pada  saat refrigeran mengalir melalui katup
penurun  tekanan  (katup  ekspansi) untuk proses isi entalpi, diformulasikan:
        T P h (4)
Sifat-sifat  fisik  yang  harus  dimiliki refirgeran antara lain:
1. Tidak  Korosif,  artinya  refrigeran harus  zat  yang  stabil  sehingga  tidak akan  bereaksi  dengan  komponenen mesin pendingin yang akan dilaluinya pada saat refrigeran dioperasikan.
2. Tidak  Erosif,  artinya  refrigeran  tidak menimbulkan  goresan  pada  saat dialirkan di dalam instalasi. Untuk ini refirgeran  harus  memiliki  viskositas yang rendah (maksimum 24 cPc).
3. 3.Tidak mangandung racun (toksisitas),  hal  ini  berkaitan  dengan keamanan bagi teknisi/operator pada saat  refrigeran  dievakuasi  maupun dari daam instalasi mesin pendingin
4. Tidak  mudah  terbakar,  hal  ini berkaitan  dengan bahaya  kebakaran jika refrigeran beroperasi pada temperatuir tinggi yang melalui sistem  rangkaian  listrik  yang  ada  di dalam kompresor.
5. Mudah bercampur sempurna dengan minyak  pelumas,  hal  ini  terkait dengan  penuruanan  gaya  gesek pada saat refrigeran sedang mengalir.

## BAHAN DAN METODE
Kegiatan  Penelitian  diawali  dengan rancang  bangun  mesin  pendingin  jenis kompresi uap sebagai subyek penelitian,  dengan  daya  kompresor maksimum 2 Hp . Instalasi dilelengkapi dengan  instrumen  pengujian  antara lain:
1. Manometer,  yang  berfunsi  untuk membaca  tekanan  refrigeran  pada koil kondensor dan koil evaporator
2. Termokopel,  yang  berfungsi  untk membaca temperatur udara (sebagai beban  pendinginan)  yang  mengalir sebelum dan sesudah evaporator.
3. Anemometer, berfungsi untuk mengukur  kecepatan  aliran  udara yang mengalir melalui koil evaporator. 4. Volt meter, berfungsi untuk mengatahui besarnya tegangan listrik  (arus  AC  50  Hz)  yang dikonsumsi oleh kompresor.
5. Ampermeter, berfungsi untuk mengukur  besarnya  intensitas  arus yang dikonsumsi oleh kompresor.
Sistem  keamanan  yang  dirangkaikan pada instalasi pengujian antara lain: 1. Timer ,  berfungsi  untuk  memberikan dellay  time jika  instalasi  harus dihidupkan secara mendadak.
2. Over load, berfungsi jika terjadi arus lebih  yang  dipakai  pada  kompresor. Arus  maksimum  di  set  pada  8 Amper.
3. Over heated, berfungsi untuk memutuskan  arus  yang  mengalir  ke dalam  kompresor  jika  kompresor mengalami kenaikan tempertir terlalu tinggi. Over  heated diset  pada
temperatur 150 0 C. Setelah mesin uji dipoersiapkan dengan  baik  maka  dilakukan  pengujian dengan langkah-langkah: 1. Instalai mesin pendingin diisi dengan refrigeran R-12 serta minyak pelumas „secukupnya‟ dengan
indikator  tingkat  keadaan  refrigeran yang terlihat dari sightglass.
2.  Mesin  dihidupkan  dengan  cara menyambung kabel listrik ke kompresor  diikuti  oleh fan pada kondensor maupun pada evaporator. Pada  kegiatan  ini  katup  ekspansi dalam keadaan tertup rapat.
3.  Setelah  mesin  bekerja  dengan  baik proses ekspansi refrigeran dilakukan dengan  cara  membuka  (secara
perlahan-lahan) katup ekspansi yang tersedia.
4.  Setelah  mencapai  keadaan Steady state dilakukan  bembacaan  secara serentak terhadap : Tekanan kondensor, tekanan evaporator, temperatur  udara  masuk  dan  keluar serta kecepatan udara yang mengalir pada evaporator.
5.  Prosedur  1  s/d  4  dilakukan  untuk variasi  tekanan  evaporator  yang dianggap  representatif  dengan  cara mengeset pembukaan katup
ekaspansi.  serta  beban  pendinginan yang sudah ditetapkan
6. Langkah-langkah pengujian 1 hingga
5  dilakukan  untuk  refrigeran  uji  lainnya selanjutnya data yang dihasilkan dibandingkan  menggunakan  formulasi statistik yang sidah ditetapkan.
Data  mentah  dari  hasil  pengujian selanjutnya  dianalisis  menggunakan formulasi yang sudah ditetapkan, terutama untuk perhitungan COP.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian mesin pendingin dilakukan di laboratorium  Perawatan  &  Perbaikan Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya  dengan  melibatkan  seluruh anggota tim penelitian. Untuk menjamin keakuratan data pengujian maka kodisi udara  yang  akan  diperlakukan  sebagai beban  pendinginan  di  ukur  secara cermat baik temperatur maupun kelembabannya.
Sesuai  dengan  rencana  kegiatan  yang sudah  dibuat  yang  berakhir  pada pengujian  mesin,  dengan  melibatkan persamaan-persamaan dasar untuk menghitung  COP,  maka  data  hasil pengujian  dapat  dilihat  pada  tabel berikut untuk dua jenis pembebanan.
Tabel 1. Data Hasil pengujian untuk beban ringan R-12 P e (bar) COP 1,2 1,34 1,5 1,77 1,8 2,25 2,2 2.12 2,6 1,81 Butana P e (bar) COP 0,2 0,42 0,5 0,94 1,9 1,43 2,3 1,82 2,7 1,47 R-134a  Pe(bar) COP 1,3 1,64 1,6 1,13 1,9 2,63 2,1 3,24 2,5 3,16 Petrozon  Pe(bar) COP 2,5 1,04 2,9 1,43 3,7 1,69 4,3 1,21 4,8 0,78 Tabel 2. Data Hasil pengujian untuk beban berat R-12 P e (bar) COP 1,3 1,24 1,5 1,67 2,0 2,35 2,5 2.26 2,9 1,82 Butana P e (bar) COP 0,8 0,92 1,2 1,28 1,7 1,63 2,2 1,83 2,7 1,67 R-134a  Pe(bar) COP 1,2 1,45 1,5 2,05 1,9 2,67 2,4 3,04 2,9 2,87 Petrozon  Pe(bar) COP 2,6 0,76 3,2 1,14 3,8 1,53 4,3 1,73 4,9 1,51
Analisis dari data pengujian di tuangkan dalam bentuk grafik fungsi dimana COP sebagai  vaiabel  terikat  sedangkan  Pe sebagai  variabel  bebas.  Selanjutnya Untuk satu henis pembebanan keempat refrigeran  disusun  dalam  satu  kurva Cartesian.  Garis  kecenderungan  ( trend line ) ditetapkan untuk polinomial ordo 2, dengan  alasan  mengacu  pada  „Power Law‟  bagi  karakteristik  optimmasi sistem konversi energi.
Gambar 3. Kurva COP Vs Pe gabungan untuk beban ringan
Gambar 4.
Kurva COP Vs Pe gabungan untuk beban berat
Untuk  menentukan  tekanan  refrigeran pada evaporator yang optimum, dimana akan  diperoleh  harga  COP  yang maksimum dipergunakan metode
turunan  pertama.  Hasil  pendekatan menggunakan  program  Excel  untuk fungsi kuadrat (polinom ordo 2) dengan vareivbel  y  untuk  COP  dan  variabel  x untuk Pe adalah:
a. Untuk Beban Ringan 1. Refeigeran R-12. Tekanan  optimum  refrigeran  pada evaporator,  Pe (opt) =  2,03  bar.  Jika harga ini disubstitusikan pada
persamaan  semula  diperoleh  harga
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 P e  (b a r) C O P R-12 Butana R-134a Petrozon 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 P e  (b a r) C O P R-12 Butana R-134a Petrozon
Perfomansi maksimum untuk refrigeran R-12, COP (maks) = 2,21
2. Refrigeran Butana (C 4 H 10 )
Tekanan  optimum  refrigeran  pada evaporator,  Pe (opt) =  2,13  bar.  Jika harga ini disubstitusikan pada
persamaan semula diperoleh perfomansi  maksimum  untuk  refrigeran butana, COP (maks) = 1,63

## 3. Refrigeran R-134a 
Tekanan  optimum  refrigeran  pada evaporator,  Pe (opt) =    2,59  bar.  Jika harga ini disubstitusikan pada
persamaan semula perfomansi maksimum  untuk  refrigeran  R-134a, COP (maks) = 3,25

## 4. Refrigeran Petrozon 
Tekanan  optimum  refrigeran  pada evaporator,  Pe (opt) =    3,53  bar.  Jika harga ini disubstitusikan pada persamaan  semula  diperoleh  harga perfomansi  maksimum  untuk  refrigeran Petrozon  , COP (maks) = 1,67
b. Untuk Pembeban berat 1. Refeigeran R-12.
Tekanan  optimum  refrigeran  pada evaporator,  Pe (opt) =  2,26  bar.  Jika harga ini disubstitusikan pada persamaan  semula  diperoleh  hargap perfomansi  maksimum  untuk  refrigeran R-12, COP (maks) = 2,35
2. Refrigeran Butana (C 4 H 10 )
Pemebbanan  ini  tekanan  optimum refrigeran  pada  evaporator,  Pe (opt) = 2,26  bar.  Jika  harga  ini  disubstitusikan pada  persamaan  semula  diperoleh
harga  perfomansi  maksimum  untuk refrigeran Butana, COP (maks) = 1,77
3. Refrigeran R-134a 
Tekanan  optimum  refrigeran  pada evaporator,  Pe (opt) =  2,51  bar.  Jika harga ini disubstitusikan pada persamaan  semula  diperoleh  harga perfomansi  maksimum  untuk  refrigeran R-134a  , COP (maks) = 3.02

## 4. Refrigeran Petrozon 
Tekanan  optimum  refrigeran  pada evaporator,  Pe (opt) =    4,37  bar.  Jika harga ini disubstitusikan pada persamaan  semula  diperoleh  harga perfomansi  maksimum  untuk  refrigeran Petrozon  , COP (maks) = 1,63
Dari  rencana  awal  karakteristik  mesin pendingin yang menggunakan refrigeran  alternatif  akan  dibandingkan dengan  karakteritik  mesin  pendingin yang dioperasikan menggunakan R-12, sehingga nilai yuang dimiliki pada R-12 dianggap  sebagai  referensi  (standar perbandingan). Harga tekanan optimum pada  penoperasian  refrigeran  alternatif masih  dianggap  „aman‟  sedangkan karakter  mesin  utama  yang  akan dibandingkan  adalah  nilai  dari  COP. Penyimpangan  terhadap  COP  R-12 berharga  negatif  artinya  lebih  buruk sedangkan  harga  positif  berarti  lebih baik. Peyimpangan harga COP mengacu pada formulasi statistik:
Penyimpangan COP COP COP x R R     12 12 100%
Tabel  3.  Nilai  Tekanan  Optimum  dan  COP  maksimum  beberapa  refigeran  uji  pada beban ringan
Refrigeran Tekanan optimum evaporator, Pe (opt) Perfomansi maksimum, COP maks Penyimpangan terhadap R-12 Keterangan R-12 2,03 2,21 0 Pembanding Butana 2,13 1,63 - 26,24% lebih buruk R-134a 2,55 3,25 + 47,05% lebih baik Perozon 3,53 1,67 - 24,43 % lebih buruk
Tabel  4.  Nilai  Tekanan  Optimum  dan  COP  maksimum  beberapa  refigeran  uji  pada beban berat
Refrigeran Tekanan optimum evaporator, Pe (opt) Perfomansi maksimum, COP maks Penyimpangan terhadap R-12 Keterangan R-12 2,26 2,35 0 Pembanding Butana 2,26 1,77 - 24,68% lebih buruk R-134a 2,51 4,38 + 86,38 % lebih baik Perozon 4,37 1,63 - 30,63 lebih buruk
Sementara  itu  beberapa  karakteristik  komponen  mesin  yang  diamati,  walaupun masih  bersifat  subyektif  akan  tetapi  sebagai  bahan  pertima\bangan  penulis menganggap perlu untuk disampikan pada tulisan ini. Durasi yang diberikan kepada mesin pendingin untuk Setiap perlakuan yang diberikan rata  -rata adalah 1 jam dan ini dianggap waktu yang cukup bagi mesin untuk  mencapai tahap steady. Nilai dari masing  masing  subyek  penelitian  diberi  indeks  S  (sedang)  jika  dianggap  „sama‟ dengan  subyek  pada  R-12,  indeks  T  (tingg i)  jika  dianggap  „lebih  tinggi‟  dengan subyek  pada  R- 12  serta  indeks  R  (rendah)  jika  dianggap  „lebih  rendah‟  dengan subyek pada R-12. Subyek pengamatan dapat dilihat pada matrik berikut.
Tabel 5 . Hasil Pengamatan terhadap faktor subyektif pada pengoperasianrefrigeran alternatif
No  Subyek-Subyektif pengamatan Butana R-134a  Petrozon  1 Temperatur operasi kompresor R S T 2 Getaran Kompresor T S S 3 Keseragaman temperatur kondensor T S R 4 Keseragaman temperatur evaporator S S R 5 Getaran pada sistem perpipaan T R S 6 Intensitas arus listrik pada start up R S S 7 Tekanan refigeran pada kondensor R S T KESIMPULAN Dari analisis sebelumnya yang melibatkan teori dasar serta perhitungan statsistika,
maka pengoperasian beberapa refrigeran alternatif  akan  menghasilkan  karakter mesin  pendingin  yang  berbeda  pula prestasi mesin pendingin yang ditunjukkan  oleh  harga  COP  adalah faktor utama
yang
harus dipertimbangkan  untuk  mengatakan baik  atau  tidaknya  refrigeran  alternatif jika  dibandingkan  dengan  refrigeran  R- 12.  Kesimpulan  singkat  yang  dapat ditarik  yaitu  bahwa  pada  prinsipnya ketiga  refrigeran  alternatif  yang  dipilih dapat dioperasikan pada mesin
pendingin  uji,  akan  tetapi  yang  terbaik diantara ketiganya adalah refrigeran R- 1354a  .  Refrigeran  ini  mempunyai  nilai lebih  baik  dari  segi  perfomansi  mesin pendingin maupun faktor-faktor subyektif yang diakibatkan oleh pemakaian refrigeran jenis ini. Refrigeran Butana walaupun menghasilkan  perfomansi  yang  rendah akan tetapi harganya murah . Sedangkan  refrigeran  Petrozon  lebih sesuai  untuk  pengoperasian  mesin pendingin  dengan  beban  pendinginan yang berat.  Untuk  mesin  pendingin skala  sedang  dan  kecil  (<  2  Hp), pengoperasian ketiga refrigeran alternatif  tidak  memerlukan  modifikasi
bagi mesin pendingin
yang bersangkutan. Sistem ini dikenal sebagai Retrofitting.

## SARAN
Di  penghujung  tulisan  ini  penulis memberikan bebarap saran antara lain: 1.  Berkaitan  dengan  pengoperasian mesin  uji  yang  sudah  dibuat,  jika hendak melakukan pengujian
hendaklah  senanti  asa  mengkuti prosedur  pengujian  yang  sudah dibuat,  atau  menggunakan  buku petunjuk
pengoperasian dan perawatan  mesin  pendingin  yang juga sudah ada.
2.  Berkaitan  dengan  penggunaan  data hasil pengujian. Bagi para pembaca yang  hendak  menadopsi/menyadur data  hasil  pengujian  ini  hendakalh meminta izin dahulu kepada penulis.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Charles,  N.,  1988.,  „ Trancience  of
Refrigeration Proccess’ ., ASHRAE Journal of Refrigeration 243 , Paris 2. Damitri  N.,Soekardi  C.,  Suwono  A., dan Tandian N.P.,1999, „ Perfomance  Comparison  of
CFC-12,  HVR-12  and  HCR +LFS
as  Refrigerant’ , Seminar  on ODS  Phase-out:  Solution  for
the Refrigeration Sector , Kuta. 3. Holman,J.P.,alih  bahasa  Suprapto, 1990, „ Perrpindahan Panas’., edisi 4, Pradnya Paramita, Jakarta 4. Reynolds  and  Perkins,  alih  bahasa Harahap.P.,  dan  Silaban  P.,
1992,  „ Termodinamika  Teknik”,
Penerbit Airlangga, Jakarta 5. Stocker,W.,  1995,  „ Refrigeration  and Air  Conditioning ‟, 4 th edition, Pantice-Hall, Washington DC
6. Suwono A., Pasek A.D. dan Tandian N.P., 1996, „Mencari Refrigeran Ramah Lingkungan‟, Republika, 5 Juuni 1996 7. Tandian N.P., Suwono A, Sylvia C.A. dan Psaek A.D.,1997, „ Application of Prophane- Buthane  Mixture  As  Refrigeran in  a  Milk  Cooling  Unit’.,
Prosseding of Fluid and
Thermal Energy Concersion .
8. Walker & Marry, 1988, „ Hydrocarbon, Mixing  &  Handling’., 3 rd ,Pradt & Whitney book Co , Singapore

## ACKNOWLADGEMENT
Kegiatan
penelitian dibiayai
sepenuhnya  oleh  ADB-LOAN  melalui program TPSDP PSTM Batch 2 tahun I Politeknik Negeri Sriwijaya pada
kegiatan Staff Research Grant