Redesain Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Workshop PT. Purna Baja Harsco
Risza Wisdayana 1 , Frebhika Sri Puji Pangesti 2 , Ade Ariesmayana 3
1,2,3 Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Banten Jaya Jalan Ciwaru No.73 Kota Serang, Banten *Koresponden email :frebhikasripujipangesti@unbaja.ac.id Diterima : 27 Maret 2022 Disetujui : 9 April 2022

## Abstract
B3  waste  generated  by  PT.  Purna  Baja  Harsco  in  one  day  in  the  form  of  used  Majun 19.19  liters,  used batteries  1.11  liters  and  used  oil  6.02  liters.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  types  and characteristics of B3 waste generated from maintenance and repair activities at the PT Purna Baja Harsco workshop, to identify and evaluate B3 waste management at the PT Purna Baja Harsco workshop, and to redesign the B3 waste TPS in accordance with applicable regulations. The research method for the design of the B3 waste TPS design begins with collecting data on the types and characteristics of B3 waste, the weight and volume of B3 waste, packaging planning, and calculating the area of  the Planning TPS. The results  showed  that  on  average  in  one  day  it can  produce  19.19  liters  of  used  waste,  1.11 liters  of  used batteries and 6.02 liters of used oil. In storage, there are still several things that are not in accordance with applicable regulations, for the latest B3 waste TPS considering aspects of capacity, location, and facilities in the form of reservoirs, ventilation, lighting, roof construction, extinguishers and means of transportation. The B3 waste TPS is planned to be able to store 2,047 liters of used cotton with a shelf life of 90 days, 511 liters (24 units) of used batteries with a shelf life of 180 days and 2,880 liters of used oil with a shelf life of 365 days.
Keywords : heavy equipment, temporary storage, hazardous and toxic waste, used oil, used rags

## Abstrak
Limbah B3 yang dihasilkan oleh PT. Purna Baja Harsco dalam satu hari berupa Majun Bekas 19,19 Liter, Aki Bekas 1,11 liter dan oli bekas 6,02 liter. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jenis serta karakteristik limbah  B3  yang  dihasilkan  dari  kegiatan  perawatan  dan  perbaikan  di  workshop  PT  Purna  Baja  Harsco, mengetahui serta mengevaluasi pengelolaan limbah B3 di workshop PT Purna Baja Harsco, dan mendesain ulang TPS limbah B3  sesuai peraturan yang berlaku. Metode penelitian desain perancangan TPS limbah B3  diawali  dengan  pengambilan  data  jenis  dan  karakteristik  limbah  B3,  berat  dan  volume  limbah  B3, perencanaan pengemasan, dan perhitungan luas TPS Perencanaan. Hasil penelitian menunjukan rata-rata dalam satu hari dapat menghasilkan 19,19 liter majun bekas, 1,11 liter aki bekas dan 6,02 liter oli  bekas. Dalam penyimpanannya masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk TPS limbah B3 yang terbaru  mempertimbangkan  aspek  kapasitas,  lokasi,  serta  fasilitas  berupa  bak  penampung,  ventilasi, pencahayaan,  kontruksi  atap,  alat  pemadam  dan  jalur  alat  angkut. TPS  limbah  B3  yang  direncanakan mampu  menyimpan 2.047  liter  majun bekas dengan  masa  simpan  90  hari,  511  liter  (24 unit  )  aki bekas dengan masa simpan 180 hari serta 2.880 liter oli bekas dengan masa simpan 365 hari. Kata Kunci: alat berat, TPS, limbah B3, oli bekas, majun bekas

## 1. Pendahuluan
Alat  berat merupakan  peralatan  mesin  dengan  ukuran  besar  yang  berfungsi  untuk  pekerjaan konstruksi,  alat  tersebut  didesain  untuk  mengerjakan  beberapa  pekerjaan  konstruksi  seperti  pengerjaan tanah, konstruksi jalan, konstruksi bangunan, perkebunan, dan pertambangan. Kinerja alat berat tergantung pemeliharaan  dan  perawatan  yang  dilakukan  secara  intensif  dan  berkala.  Kegiatan  perawatan  alat  berat menghasilkan limbah B3 padat berupa majun terkontaminasi maupun sparepart yang mengandung bahan B3, serta limbah B3 cair berupa fluida bekas. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung  bahan  berbahaya  dan  beracun  (B3)  [1].  Bahaya  dari  limbah  B3  dapat  dirasakan  secara langsung karena limbah B3 mempunyai karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif dan beracun. PT Purna Baja Harsco merupakan kontraktor alat berat dibidang pelayanan hot metal transport . Pelayanan dibidang operasional, diperlukan kegiatan perawatan merupakan faktor penting dalam
menjaga kemampuan alat. Ketika melakukan kegiatan perawatan dan perbaikan akan menghasilkan limbah B3  yang  signifikan.  Sehingga  limbah  B3  ini  harus  dikelola  dengan  baik  dan  memerlukan  penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan dan membahayakan pekerja. Oleh karena itu diperlukan desain TPS Limbah B3 yang baru untuk menyimpan berbagai jenis limbah B3.
Bahan berbahaya dan beracun atau B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi,  dan/atau  jumlahnya,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  dapat  mencemarkan dan/atau  merusak  lingkungan  hidup,  dan/atau  membahayakan  lingkungan  hidup,  kesehatan,  serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain[2]. Sedangkan yang dimaksud limbah B3, adalah sisa suatu  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  mengandung  B3.  Pengelolaan  limbah  B3  merupakan  kegiatan  yang meliputi  pengurangan,  penyimpanan,  pengumpulan,  pengangkutan,  pemanfaatan,  pengolahan,  dan/atau penimbunan[1]. Dalam melakukan pengelolaan limbah B3 perlu diperhatikan hirarki pengelolaan limbah B3 antara lain dengan mengupayakan reduksi pada sumber, pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi  kegiatan,  dan  digunakannya  teknologi  bersih.  Bilamana  masih  dihasilkan  limbah  B3  maka diupayakan pemanfaatan limbah B3[3] .

## 2. Metode Penelitian
Desain perancangan TPS limbah B3 diawali dengan pengambilan data jenis dan karakteristik limbah B3, berat dan volume limbah B3, perencanaan pengemasan, dan perhitungan luas TPS. Data Primer berupa kondisi limbah yang ada termasuk sumber, jenis serta pengelolaannya saat ini dengan menggunakan cara sebagai berikut:
a. Observasi
Dilakukan dengan mengidentifikasi jenis limbah B3 yang ada dilapangan. Identifikasi diperlukan untuk mengetahui metode penyimpanan yang sesuai dengan jenis limbah B3 yang ada, observasi dilakukan dengan  didampingi  oleh petugas  HSE.  Observasi  juga  dilakukan untuk mendapatkan  data  berat  serta volume dari  limbah  B3  yang dihasilkan  sehingga dapat  dijadikan  acuan untuk menentukan  kapasitas penyimpanan yang dibutuhkan untuk TPS B3.
b. Wawancara
Dilakukan dengan tanya jawab mengenai pengelolaan limbah B3 kepada petugas HSE atau pihak yang pekerjaannya berhubungan dengan limbah B3. Proses wawancara dilakukan untuk mendapatkan data mengenai pengelolaan limbah B3 yang telah dilakukan, serta pengemasan limbah B3 yang dilakukan dalam penyimpanan Limbah B3.
Data Sekunder berupa data untuk menunjang proses pengolahan data seperti peraturan yang berlaku :
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
Dalam peraturan tersebut tercantum aturan mengenai pengelolaan limbah B3, mengenai penetapan limbah B3, penyimpanan limbah B3
- Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No
P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020  Tentang  Penyimpanan  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan Beracun.
Dalam  peraturan  tersebut  tercantum  aturan  mengenai  penyimpanan  limbah  B3,  mengenai persyaratan dan tata cara penyimpanan limbah B3, peralatan penanggulangan keadaan darurat dan fasilitas penyimpanan limbah B3. Dalam peraturan tersebut juga tercantum persyaratan kontruksi atap serta kapasitas bak penampung yaitu 110% dari kapasitas total
- SNI 03-6572-2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Ventilasi dan Pengkondisian Udara Pada Bangunan Gedung.
Dalam  peraturan  tersebut  terdapat  standar  luasan  ventilasi  bangunan  tergantung  dari  fungsi bangunan. Bangunan dengan fungsi sebagai penyimpanan atau gudang memiliki standar ventilasi minimal 10% dari luas permukaan lantai.
- SNI  03-6575-2001  tentang  Tata  Cara  Perancangan  Sistem  Pencayahaan  Buatan  Pada  Bangunan Gedung
Dalam  peraturan  tersebut  tercantum  standar  pencahayaan  pada  ruangan  dengan  fungsi  sebagai gudang yaitu 100 lux. Perhitungan kebutuhan lampu dapat dihitung dengan rumus
𝑁 = 𝐸 𝑥 𝐿 𝑥 𝑊 ∅ 𝑥 𝐿𝐿𝐹 𝑥 𝐶𝑢 𝑥 𝑛 ……………………………………  (1)
Dimana:
N = Jumlah Titik Lampu
E = Kuat Penerangan (Lux)
L = Panjang Ruangan (Meter)
W = Lebar Ruangan (Meter)
∅ = Nilai Cahaya Lampu (Lumen) LLF   = Light Loss Factor Cu = Coefficient Utility n = Jumlah Lampu Pada Satu Titik

## Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no 4 tahun 1980
Peraturan tersebut mengatur tentang fungsi dan kebutuhan APAR pada bangunan. Jenis APAR yang digunakan ditentukan berdasarkan kategori kebakaran yang berpotensi terjadi.  Untuk menentukan jumlah APAR yang digunakan, dapat dihitung menggunakan rumus ;
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝐴𝑃𝐴𝑅 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑙𝑖𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 1 𝐴𝑝𝑎𝑟 ……………   (2)

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 1. Pengelolaan Limbah B3
Berbagai  jenis  limbah  industri  B3  yang  tidak  memenuhi  baku  mutu  yang  dibuang  langsung  ke lingkungan  merupakan  sumber  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  [4].  Limbah  B3  dihasilkan  dari kegiatan perawatan dan perbaikan. Limbah yang dihasilkan berupa oli bekas, majun terkontaminasi, baterai bekas.  Dalam  pengelolaannya  limbah  B3  oli  bekas  dan  aki  diserahkan  pada  pihak  ketiga.  Selama  masa limbah  B3  tersimpan  di  TPS  maka  dilakukan  pengontrolan  kondisi  dan  masa  simpan  dari  limbah  B3. Selanjutnya pihak QHSE membuat laporan penyerahan limbah dan surat permohonan pengeluaran limbah hingga berakhir di penyerahan limbah B3 kepada pihak yang berijin.

## 2. Identifikasi Limbah B3
Identifikasi  limbah  B3  perlu  dilakukan  untuk  mengetahui  jenis  dan  karakteristik  limbah  tersebut. Identifikasi juga diperlukan untuk mengetahui perlakuan yang tepat dalam melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 tersebut, salah satunya mengenai desain TPS yang akan digunakan [5].

## Pelumas Bekas
Minyak  pelumas  bekas  merupakan  minyak  pelumas  yang  dalam  pemakaiannya  telah  mengalami gesekan dan tercampur dengan kontaminan dalam mesin, bila dibiarkan terus menerus akan menurunkan peforma  mesin  menjadi  tidak  optimal.  [6]  menyebutkan  bahwa  limbah  oli  bekas  termasuk  limbah  B3 kategori 2 dengan karakteristik mudah terbakar.

## Baterai Bekas
Baterai bekas merupakan baterai yang tidak dapat digunakan, terjadi karena umur dari komponen di dalamnya yang terlalu lama ataupun karena kerusakan komponen [7]. Dalam Safety Data Sheet disebutkan bahwa baterai tersebut memiliki kandungan timbal yang berbahaya karena tergolong zat karsinogenik, serta kandungan asam sulfat juga berpotensi memberikan luka bakar apabila terkena kulit.

## Majun Terkontaminasi
Majun  yang  telah  terkontaminasi  oli  termasuk  dalam  kategori  limbah  B3  oleh  karena  itu dilarang untuk langsung membuangnya ke TPA atau bercampur dengan sampah domestik. Majun banyak digunakan untuk membersihkan tumpahan oli maupun untuk membersihkan komponen.
Tabel 1. Rangkuman identifikasi limbah B3 Limbah B3 Karakteristik Berat (Kg) Volume (Liter) Densitas (Kg/m 3 ) Masa simpan (hari) Timbulan per hari (Liter) Oli 11 drum (B105d) Cairan Mudah Terbakar 1790 2200 813,636 365 6,02 Baterai 10 pcs (A102d) Korosif 195 200 975 180 1,11 Majun (B110d) Padatan Mudah Terbakar 16,55 95,95 172,486 5 19,19
Sumber: Hasil perhitungan (2021)

## 3. Kondisi TPS Limbah B3
PT Purna Baja Harsco telah memiliki izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan kapasitas 2.400 liter yang memiliki dimensi panjang 5,6 m, lebar 4,4 m dan tinggi 1,8 m. Berdasarkan hasil observasi  serta  wawancara. Tempat  Penyimpanan  Sementara  yang  disingkat  selanjutnya  sebagai  TPS adalah tempat yang dijadikan sebagai penyimpanan sisa buang sebelum diangkut atau dilanjutkan ke pihak selanjutnya yaitu pihak pemanfaat [8]. Letak TPS limbah B3 bersebelahan dengan ruang atomizing, apabila proses  produksi  berjalan  dan  ruang  atomizing  digunakan,  ruang  tersebut  menimbulkan  panas  yang berpotensi membahayakan TPS limbah B3. Dipisahkan dengan dinding besi serta diberi atap terbuat dari besi. Bangunan tersebut memiliki White Board untuk mempermudah inventarisasi limbah B3 yang masuk ataupun keluar, serta dilengkapi Apar dan juga kotak P3K dibagian dalam.
Tempat  penyimpanan  limbah  oli  bekas  berupa  drum  logam  dengan  kapasitas  200  liter  yang  telah diberi label dan simbol. Drum yang berisi oli bekas ditempatkan lebih tinggi dari permukaan tanah, dengan disertai saluran untuk ke bak penampung. Namun volume bak penampung lebih kecil dari oli bekas yang tersimpan. Dimensi bak penampung panjang 75 cm, lebar 60 cm dan tinggi 65 cm dengan volume 292.500 cm 3 atau 292,5 liter.
Tempat penyimpanan baterai bekas berupa lemari besi. Yang dapat menampung hingga 12 baterai untuk masa penyimpanan aki maksimal 180 hari. Tempat penyimpanan majun bekas berupa drum bekas dengan kapasitas 200 liter dengan disertai label.
Tabel 2. Evaluasi pengelolaan limbah B3 Limbah B3 Pengelolaan Saat ini Peraturan yang berlaku Evaluasi Pelumas Bekas- B105d - Kategori Bahaya 2 1. Penyimpanan menggunakan drum logam kapasitas 200 liter 2. TPS memiliki Bak penampung dengan kapasitas 292,5 liter 3. TPS berada di tempat yang berpotensi memiliki suhu yang tinggi 1. Berdasarkan Permen LHK Nomor 12 2020 penyimpanan limbah b3 cair harus menggunakan wadah berupa drum ataupun container.
2. Berdasarkan Permen LHK Nomor 12 2020 Bak penampung tumpahan wajib mampu menampung cairan
paling sedikit 110% (seratus sepuluh persen) dari total kapasitas 3. Berdasarkan Safety Data Sheet [9] terdapat kondisi penyimpanan yaitu harus dijauhkan dari sumber api dan permukaan panas 1. Sesuai 2. Belum sesuai, Ukuran Bak Penampung perlu diperbesar 3. Belum sesuai, perlu merelokasi TPS Baterai Bekas - A102d - Kategori Bahaya 1 1. Penyimpanan menggunakan lemari besi 2. TPS berada di tempat yang berpotensi memiliki suhu yang tinggi 1. Berdasarkan Permen LHK Nomor 12 2020 penyimpanan wajib dipisah antar blok
2. Berdasarkan Safety Data Sheet[7].
Suhu Maksimal dalam tempat penyimpanan adalah 38 0 C serta dijauhkan dari sumber nyala api dan panas berlebih 1. Belum Sesuai, jarak antar blok perlu diperlebar 2. Belum Sesuai, Perlu merelokasi TPS Majun Bekas- B110d- Kategori Bahaya 2 1. Belum ada inventarisasi limbah 1. Berdasarkan Permen LHK Nomor 12 2020 penyimpanan wajib disertai inventarisasi 1. Melakukan inventarisasi terhadap limbah majun bekas secara detail dengan satuan berat kilogram. Penyimpanan dapat menggunakan kemasan plastik untuk menghindari ceceran dari limbah majun bekas Sumber: Hasil penelitian (2021)

## 4. Kapasitas Desain TPS Limbah B3
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terdapat beberapa Tindakan yang perlu dilakukan adalah pemindahan  lokasi  TPS  limbah B3 ke  tempat  yang  lebih  aman  dan  jauh  dari  panas.  Merubah  kontruksi penyimpanan drum oli bekas yang semula berupa panggung besi, dirubah menjadi drum oli bekas dengan alas berupa pallet dengan penempatan bak penampung menjadi satu dengan bangunan, terletak pada bagian bawah atau alas bangunan. Penambahan container untuk penyimpanan majun bekas dan aki bekas
Pemindahan lokasi TPS limbah B3 yang semula berada di Gudang material, dipindahkan ke lahan kosong yang dekat dengan workshop maintenance selaku penghasil limbah B3. Jarak antara lokasi yang direncanakan terhadap bangunan Workshop Maintenance adalah 8 meter, hal ini sesuai dengan peraturan Permen  LHK  No  P.12/MENLHK/  SETJEN/PLB.3/5/2020  yang  menyebutkan  bahwa  jarak  antara bangunan TPS dengan bangunan lain paling sedikit 6 meter
Waktu penyimpanan oli bekas maksimal adalah 365 hari, berdasarkan data internal PT. Purna Baja Harsco  pada  bulan  Juni  2020  hingga  Juni  2021  menghasilkan  limbah  oli  bekas  sebanyak  2.200  liter. Menurut  [10] dalam  perencanaannya  pewadahan  limbah  B3 perlu  diberi free  board sebesar  10%, untuk memberikan kelonggaran pada limbah B3 yang tersimpan serta untuk mengantisipasi kelebihan volume. Media  pengemasan  berupa  drum  logam  dengan  kapasitas  penuh  200  liter  dan  kapasitas  isi  yang direkomendasikan dikurangi 10%. Maka kapasitas penyimpanan drum logam adalah 180 liter. Dengan oli bekas sebanyak 2.200 liter dalam satu tahun, maka dibutuhkan adalah:

## 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑂𝑙𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 1 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛 = 2200 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 180 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 = 12,22 𝑑𝑟𝑢𝑚
Jumlah  kemasan  yang  dibutuhkan  adalah  12,22  drum,  dibulatkan  menjadi  13  drum  oli.  Drum  oli memiliki diameter 56cm dan tinggi 87cm. Pallet yang direkomendasikan memiliki dimensi panjang 120 cm  dan  lebar  120  cm dengan  tinggi 15  cm. Dengan dimensi  pallet  tersebut  dapat  menampung hingga  4 drum oli bekas. Kapasitas TPS yang dibutuhkan memiliki 4 Pallet dengan 13 drum. Untuk memaksimalkan pallet  yang  digunakan  maka  kapasitas  TPS  yang  direncanakan  memiliki  4  pallet  dan  16  drum,  maka kapasitas TPS sebagai berikut:
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 1 𝐷𝑟𝑢𝑚 𝑥 16 𝑑𝑟𝑢𝑚 = 180 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑥 16 𝑑𝑟𝑢𝑚 = 2.880 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 = 2,88𝑚 3
Bak penampung yang direkomendasikan memiliki volume minimal 110% dari total limbah oli bekas yang tersimpan. TPS yang direncanakan memiliki kapasitas 2,88 m 3 sehingga diperlukan Bak penampung sebesar 2,88𝑚 3 𝑥 110 % = 3,168𝑚 3 dengan  volume  minimal  3,168  m 3 .  Dimensi  yang  direncanakan untuk  bak  penampung  adalah  panjang  420  cm,  lebar  120cm  dan  tinggi  65cm  dengan  volume  bak penampung  yang  direncanakan  sebesar 420 𝑐𝑚 𝑥 120𝑐𝑚 𝑥 65𝑐𝑚 =  3.276.000 𝑐𝑚 3 = 3,276𝑚 3 . Didalam bak penampung juga disediakan pompa celup untuk memudahkan proses pengurasan saat terjadi tumpahan
Maksimal penyimpanan baterai bekas adalah 180 hari, dalam kurun waktu bulan Juni 2020 hingga desember 2020 pihak maintenance menghasilkan 10 buah baterai bekas. Dalam penyimpanannya desain yang direkomendasikan menggunakan Pallet Box yang memiliki dimensi panjang 120cm, lebar 100cm dan tinggi 76cm yang dapat menampung hingga 12 baterai tanpa ditumpuk. Box Pallet juga digunakan untuk menyimpan  majun  terkontaminasi  karena  mudah  dalam  penggunaannya  serta  memiliki  kontruksi  yang kokoh dapat menahan berat hingga 1 ton.
Waktu  maksimal  penyimpanan  majun  terkontaminasi  adalah  365  hari.  TPS  yang  direncanakan memiliki  batas  maksimal  penyimpanan  majun  hingga  90  hari.  Berdasarkan  hasil  identifikasi  dapat menghasilkan majun 99,3 kg dalam 30 hari. Dengan konsumsi majun sebesar 297,9 kg dalam 90 hari maka diperlukan wadah minimal dengan volume 1.727 liter. Box Pallet memiliki volume tampungan 568 liter. Dengan besarnya free board 10% dari kapasitas kemasan, maka dalam 1 box pallet dapat menampung 512 liter. Dibutuhkan 4 Box Pallet untuk menyimpan majun bekas selama 90 hari
Tabel 3. Tabel rangkuman  kapasitas TPS Limbah B3 Timbulan per hari (m 3 ) Rencana Masa Simpan ( hari ) Kebutuhan Volume (m 3 ) Volume Kemasan - 10% (m 3 ) Kebutuhan Kemasan (m 3 ) Rencana Kemasan Rencana Volume (m 3 ) Kode A B C D E F - Rumus - - A x B - C : D - D x F Oli 11 drum 0,006 365 2,2 0,18 12,22 16 2,88 Baterai 10 pcs 0,001 180 0,2 0,511818 0,39 1 0,51 Majun 0,019 90 1,727 0,511818 3,37 4 2,04 Sumber: Hasil perhitungan (2021)

## 1. Desain TPS Limbah B3
Gambar  1 merupakan  layout  penempatan  kemasan  limbah  B3  dengan panjang  780  cm  dan  lebar 1000 cm dengan tinggi dinding 3 meter. Drum oli bekas memiliki pallet sebagai alas untuk mempermudah proses pemindahan. Letak box pallet berada di sisi kiri pintu sebagai kemasan aki bekas serta majun bekas, box pallet majun bekas ditumpuk 2 bagian seperti pada Gambar 2.
Gambar 1. Layout penempatan kemasan limbah B3 dalam sentimeter Sumber:  Desain layout penempatan kemasan limbah B3 (2021)
Gambar 2. Bagian Dalam TPS Limbah B3
Sumber: Desain Bagian Dalam TPS Limbah B3 (2021)

## Bak Penampung
Menurut peraturan [1] volume bak penampung minimal 110% dari kapasitas total dalam TPS B3. Kapasitas  yang  direncanakan  adalah  2,88  m 3 sehingga  volume  bak  penampung  yang  dibutuhkan  adalah 3,168 m 3 . Dimensi bak penampung yang direncanakan adalah panjang 420cm, lebar 120cm dan tinggi 65cm maka  volumenya  adalah 420𝑐𝑚 𝑥 120𝑐𝑚 𝑥 65𝑐𝑚 = 3,276 𝑚 3 .  Bagian  atas  bak  penampung  diberi penutup  sehingga  tidak  berpotensi  menimbulkan  bahaya.  TPS  juga  memiliki  saluran  disekitar  tempat limbah  cair  guna  jalur  tumpahan  yang  mengarah  ke  bak  penampung,  lantai  TPS  juga  dibuat  dengan kemiringan 1% ke arah bak penampung. Didalam Bak Penampung diberi pompa untuk memindahkan oli yang tertampung di bak tersebut seperti pada Gambar 3.
Gambar 3. Bak Penampung dan Pompa Sumber:Bak Penampung dan Pompa (2021)

## Dinding dan Ventilasi
Karakteristik  limbah  B3  yang  tersimpan  di  TPS  didominasi  dengan  bahan  mudah  terbakar.  Maka kontruksi  dinding  harus  dibuat  tahan  api.  Dinding  bata  digunakan  karena  memenuhi  kriteria  tersebut, dengan  tebal  dinding 15cm.  Berdasarkan  [11]SNI  03-6572-2001  tentang  Tata  Cara  Perancangan  Sistem Ventilasi  dan  Pengkondisian  Udara  Pada  Bangunan  Gedung,  TPS  limbah  B3  termasuk  dalam  kategori bangunan  kelas  7  yang  merupakan  bangunan  penyimpanan  atau  gudang  sehingga  luasan  ventilasi  yang digunakan minimal 10% dari luas lantai permukaan. TPS yang direncanakan memiliki panjang 780 cm dan lebar  1.000  cm  maka  luas  permukaannya  adalah 780 𝑐𝑚 𝑥 1.000 𝑐𝑚 = 780.000𝑐𝑚 2 ,  ventilasi  minimal yang  diperlukan  adalah 780.000𝑐𝑚 2 𝑥 10% =  78.000𝑐𝑚 2 .  Rencana  ventilasi  yang  akan  digunakan adalah ventilasi alami berupa lubang di dinding dengan dimensi Lebar 290cm dan tinggi 80cm sebanyak 4 ventilasi. Sehingga luas ventilasi yang direncanakan adalah 290 𝑐𝑚 𝑥 80 𝑐𝑚 𝑥 4 𝑏𝑢𝑎ℎ = 92.000𝑐𝑚 2 .

## Atap
Dalam Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 12 tahun 2020 mengatur bahwa  atap  TPS  Limbah  B3  dibuat  tanpa  plafon,  desain  yang  direncanakan  menggunakan  atap  dengan kontruksi baja ringan. Baja ringan yang digunakan sebagai kuda kuda memiliki ketebalan 1 mm dengan atap dengan material galvalum. Bagian samping atap diberi overstek sepanjang 86 cm untuk mencegah air hujan tidak masuk melalui ventilasi yang terbuka. Kontruksi atap seperti pada Gambar 4 .
Gambar 4. Kuda-kuda atap Sumber:  Desain kuda-kuda atap (2021)

## Pencahayaan
Berdasarkan[12]  SNI  03-6575-2001  tentang  Tata  Cara  Perancangan  Sistem  Pencayahaan  Buatan Pada  Bangunan  Gedung,  sistem  penerangan  di  suatu  area  atau  ruang  berfungsi  untuk  memberikan penerangan pada suatu objek seperti proses pengecekan dan pemindahan limbah B3. Dalam SNI tersebut kuat penerangan minimal dalam ruang gudang adalah 100 lux. Lampu yang dipilih untuk menerangi TPS yang direncanakan adalah Philips LED 19 watt dengan 2300 lumen. Rumus menghitung kebutuhan lampu sesuai dengan persamaan (1) :
𝑁 = 𝐸 𝑥 𝐿 𝑥 𝑊 ∅ 𝑥 𝐿𝐿𝐹 𝑥 𝐶𝑢 𝑥 𝑛
N = Jumlah Titik Lampu E = Kuat Penerangan (Lux)  = Gudang 100 Lux L = Panjang Ruangan (Meter) = 7,8 Meter
W
= Lebar Ruangan (Meter)  = 10 Meter ∅ = Nilai Lampu (Lumen) = 2300 Lumen LLF = Light Loss Factor = 70% = 0,7 Cu = Coefficient Utility = 50% = 0,5 n
= Jumlah Lampu Pada Satu Titik = 1
𝑁 = 78 𝑚 2 𝑥   100 𝑙𝑢𝑥 2300 𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝑥  0,7  𝑥  0,5 = 9,69
Menurut [13], datasheet Philips LED 19 watt 2300 lumen, nilai Light Loss Factor yang digunakan adalah 70% atau 0,7 dan Koefisien utilisasi yang digunakan adalah 50%. Sehingga dengan luas lantai 78m 2 maka diperlukan 9,69 lampu, maka digunakan 12 lampu Philips LED 19 Watt. Gambar pencahayaan dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Pencahayaan dalam TPS B3 Sumber: Desain pencahayaan dalam TPS B3 (2021)

## Alat Pemadam
Bangunan  TPS  limbah B3  wajib  memiliki  alat  pemadam  kebakaran karena  bahan  yang  tersimpan merupakan bahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Menurut [14] peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi no 4 tahun 1980 terdapat 4 Golongan kebakaran berdasarkan bahan yang terbakar serta pemilihan jenis APAR yang digunakan. APAR Dry Chemical powder 12kg digunakan pada rancangan TPS dengan radius perlindungan 15 meter. untuk menghitung kebutuhan APAR dapat menggunakan persamaan:
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝐴𝑃𝐴𝑅 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑙𝑖𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 1 𝐴𝑝𝑎𝑟 𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝐴𝑃𝐴𝑅 = 78 𝑚 2
3,14 𝑥 (15𝑚) 2 = 0,44
Dengan luas bangunan 78 m 2 memerlukan 1 unit APAR. Penempatan APAR juga diatur dalam aturan tersebut berada di akses jalan keluar bangunan dan mudah dijangkau. APAR diletakkan di dinding dengan jarak 60cm dari lantai disertai dengan simbol APAR. Letak APAR berada di sebelah pintu TPS dan kotak P3K. Gambar APAR dapat dilihat pada Gambar 6.

## Alat Pengangkut
Proses memindahkan atau mengangkut Limbah B3 menggunakan bantuan Forklift. Oleh karena itu perlu diperhitungkan besarnya jalur yang akan digunakan untuk Forklift. Forklift yang digunakan adalah Catterpillar Forklift DP30N dengan kapasitas angkut 3 ton. Dimensi forklift DP30N adalah panjang 380,5 cm, Lebar 127,5 cm dan tinggi 207,4 cm dengan tinggi maksimal 300cm.
Menurut ref. [15], untuk menentukan jalur forklift maka dapat dicari dengan mengetahui diagonalnya dengan rumus:
√𝐷𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 =   √380,5 2 +   127,5 2 = 401,29 𝑐𝑚
Besarnya jalur yang diperlukan untuk forklift adalah 401,29 cm. Desain yang digunakan memberikan ruang bebas dengan lebar 420 cm untuk jalur forklift dengan warna lantai hijau. Dapat dilihat pada Gambar 7.
Gambar 7 . TPS limbah B3 tampak depan dan samping Sumber: Desain TPS Limbah B3 tampak depan dan samping (2021)
Tabel 4. Tabel rangkuman  desain TPS No Parameter Acuan Hasil 1. Kapasitas TPS Timbulan Limbah B3 Oli bekas = 2.880 Liter Aki Bekas = 511 Liter Majun Bekas = 2.047 Liter 2. Kapasitas  Bak  Penampung 110% dari kapasitas maksimal Permen LHK No P.12/MENLHK/ SETJEN/PLB.3/5/2020 Pasal 13 ayat 3 Panjang = 420 cm Lebar = 120 cm Tinggi = 65 cm Volume = 3.276 Liter 3. Luasan  Ventilasi  berdasarkan luas lantai TPS SNI 03-6572-2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Ventilasi dan Pengkondisian Udara Pada Bangunan Gedung Lebar = 290 cm Tinggi = 80 cm Jumlah ventilasi= 4 Unit Total Luas Vent= 92.800 cm 2 4. Kontruksi  atap  tanpa  plafon dan bahan tidak mudah terbakar Permen LHK No P.12/MENLHK/ SETJEN/PLB.3/5/2020 Pasal 11 ayat 2 Kontruksi  atap  terbuat  dari  baja ringan  dengan  atap  spandek  yang merupakan  material  tidak  mudah terbakar,  bangunan  dibuat  tanpa plafon 5. Sistem  pencahayaan  sesuai rancang bangun TPS SNI 03-6575-2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Pencayahaan Buatan Pada Bangunan Gedung Menggunakan  lampu  Philips  LED 19  Watt  2300  Lumen  dengan tingkat  LLF  0,7  dan  Koefisien pemakaian 0,5 dengan luas bangunan  78  m 2 .  Dibutuhkan  12 unit lampu 6. Alat Pemadam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no 4 tahun 1980 Dengan klasifikasi bahaya kebakaran kategori A dan B. maka diperlukan  APAR  denga  nisi chemical  powder  dengan  berat  12
No Parameter Acuan Hasil Kg. Dengan luas bangunan 78 m 2 . Dibutuhkan 1 Unit APAR 7. Alat Pengangkut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.4/MENLHK/Setjen/Kum.1/1/2020 Tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Forklift DP30N Panjang Unit = 380,5 cm Lebar Unit = 127,5 cm Maka  diperlukan  420  cm  untuk jalur khusus alat pengangkut
Sumber: Data penelitian (2021)

## 4. Kesimpulan
Workshop PT Purna Baja Harsco menghasilkan limbah B3 padat berupa majun bekas dan aki bekas serta limbah B3 cair berupa oli bekas. Rata-rata dalam satu hari dapat menghasilkan 19,19 liter majun bekas, 1,11 liter aki bekas dan 6,02 liter oli bekas. Dalam penyimpanannya masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku.  Seperti  kapasitas  bak  penampung  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku. Perencanaan TPS limbah B3 perlu dilakukan dengan meninjau beberapa aspek seperti kapasitas, lokasi serta fasilitas lainnya. TPS limbah B3 yang direncanakan mampu menyimpan 2.047 liter majun bekas dengan masa simpan 90 hari, 511 liter (24 unit) aki bekas dengan masa simpan 180 hari serta 2.880 liter oli bekas dengan masa simpan 365 hari .
5. Singkatan
APAR Alat Pemadam Api Ringan B3 Bahan Berbahaya Dan Beracun MENLHK Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan P3K Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan SNI Standar Nasional Indonesia

## 6. Daftar  Pustaka
[1] Kementrian  LHK,  “Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  No P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 Tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun,” hal. 1–52, 2020.
[2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya  dan  Beracun,  “Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia Nomor 6 Tahun 2021,” Kementrian Lingkung. Hidup dan Kehutan. Republik Indones. , hal. 1–301, 2021.
[3] A.  A.  Sidik  dan  E.  Damanhuri,  “Studi  Pengelolaan  Limbah  B3  (Bahan  Berbahaya  Dan  Beracun) Laboratorium Laboratorium Di ITB,” J. Tek. Lingkung. Vol. 18 Nomor 1 , vol. 18, no. April, hal. 12–20, 2016.
[4] A. Sillahudin, Qorry Nugrahayu, dan Fajri Mulya Iresha, “Evaluasi Dan Inventarisasi Pengelolaan Limbah B3 Di UPT Balai Yasa PT.KAI Yogyakarta,” No. 30, 2018.
[5] B. R. Pratama, “Limbah B3 di Kawasan Industri,” Perenc. Bangunan Pengelolaan Limbah B3 Di Kaw. Ind. Kariangau Balikpapan , hal. 1–16, 2015.
[6] Peraturan Pemerintah Nomor 101, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,” 2014.
[7] Anonim, “Safety Data Sheet Vrla Battery,” hal. 1–9, 2019.
[8] T. A. dan T. M. Fatmalia, Enida, Dini Yuliansari, “No Title,” vol. 1, no. 2, hal. 124–130, 2021.
[9] Anonim, “Safety Data Sheet Agip arnica (iso 46),” vol. 24444, no. 453, hal. 1–14, 2012.
[10]  H. Kusdiantoro, U. P. Astuti, dan R. Dhani, “Redesain Tempat Penyimpanan Sementara ( TPS ) Limbah B3 Di Perusahaan Kapal,” hal. 194–198, 2014.
[11]  Standar  Nasional  Indonesia,  “Tata  Cara  Perancangan  Sistem  Ventilasi  dan  Pengkondisian  Udara  pada Bangunan Gedung,” Sni 03 - 6572 - 2001 , hal. 1–55, 2001.
[12]  B.  S.  N.  Standar  Nasional  Indonesia,  “SNI  03-6575-2001  tentang  Tata  Cara  Perancangan  Sistem Pencahayaan  Buatan  pada  Bangunan  Gedung,” SNI  03-6575-2001  tentang  Tata  Cara  Peranc.  Sist. Pencahayaan Buatan pada Bangunan Gedung , hal. 1–32, 2001.
[13]  K. P. Nv, “State-of-the-art LED light bulb for the home,” hal. 1–2.
[14]  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi,  “Per.  04/MEN/1980  tentang  Syarat-Syarat  Pemasangan  dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan,” vol. 1, no. 1, hal. 1–15, 1980.
[15]  I. W. Murti dan A. H. Ibrahim, “Identifikasi Bahaya dan Perancangan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 Proses Sandblasting di PT Swadaya Graha,” Energy , vol. 8, no. 1, hal. 1–7, 2018.