Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 3(1), 2023, 29-36 https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/2544 DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v3i1.2544

## Instalasi Air Bersih Sistem Tertutup di Mushola Al-Muqoramah Desa Serdang Kulon Kabupaten Tangerang
Yenni Arnas 1 , Benny Kurnianto 2* , Hari Kurniawanto 3 , KGS. M. Ismail 4 , Imam Haryadi Wibowo 5
1,2,3,4,5 Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Tangerang, Indonesia
*Corresponding Author: benny.kurnianto@ppicurug.ac.id Info Artikel Diterima: 10/02/2023 Direvisi: 18/02/2023 Disetujui: 24/02/2023
Abstract . Based  on  the  observations  of  the  Al-Muqoramah  prayer  room  (mushola)  in  Serdang  Kulon  Village Tangerang  Regency,  there  are  several  facilities  that  has  not  met  standards.  There  was  no  standardized- installation of clean water supply and proper toilet facilities. In this community service activities, several things are carried out that is expected to be a solution to the problem of those facilities. First, the clean water supply system  would  be  improved  by  replacing  water  pumps,  providing  water  reservoirs,  installing  automatic  pump systems including piping and providing ablution places (wudhu) to ensure the availability of clean water. Then, a proper restroom facilities was build. It is expected that in the future the clean water facilities that have been built  by the Community Partnership Service (PKM) team  can be a standard for  the construction of facilities of prayer room, especially in the rural areas.
Keywords: Clean water supply, Water pumps system
Abstrak. Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan  di  Mushola  Al-Muqoramah  di  Desa  Serdang  Kulon Kabupaten Tangerang, terdapat beberapa fasilitas yang belum memenuhi standar. Seperti fasilitas-fasilitas umum  yang  berada  di  daerah  pinggiran  pada  umumnya,  mushola  ini  belum  memiliki  instalasi  air  bersih yang  terstandarisasi  dan  fasilitas  MCK  yang  layak.  Dalam  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  dilakukan beberapa  hal  yang  diharapkan  dapat  menjadi  solusi  dari  permasalahan  fasilitas  tersebut.  Pertama,  tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) melakukan perbaikan sistem penyediaan air bersih dengan memasang  pompa  air  yang  sesuai,  menyediakan  tempat  penampungan  air,  memasang  sistem  pompa otomatis  termasuk  perpipaan  dan  menyediakan  tempat  wudhu  untuk  menjamin  ketersediaan  air  bersih. Kemudian, tim membangaun fasilitas toilet yang layak. Diharapkan kedepannya sarana air bersih yang telah dibangun  oleh  tim  pelaksana  PKM  ini  dapat  menjadi  standar  pembangunan  mushola  dan  sarananya, khususnya di daerah pedesaan.
Kata Kunci: Air bersih, Sistem pompa air
How to Cite: Arnas, Y., Kurnianto, B., Kurniawanto, H., Ismail, K. I., & Wibowo, I. H. (2022). Instalasi Air Bersih  Sistem  Tertutup  di  Mushola  Al-Muqoramah  Desa  Serdang  Kulon  Kabupaten  Tangerang. Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 3( 1), 29-36. https://doi.org/10.37478/abdika.v3i1.2544
Copyright  (c)  2023  Yenni  Arnas,  Benny  Kurnianto,  Hari  Kurniawanto,  KGS.  M.  Ismail,  Imam Haryadi Wibowo. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## Pendahuluan
Kenyamanan  fasilitas  bangunan  merupakan  hal  pokok  untuk menunjang  pelaksanaan  kegiatan  sesuai  dengan  fungsi  dari  bangunan  yang ada (Rifaldi, R., dkk, 2022). Adapun hal-hal penunjang dari kenyamanan dan keselamatan gedung adalah konstruksi bangunan, fasilitas yang tersedia dan ketersediaan air bersih. Di daerah-daerah pinggiran, aspek kenyamanan dan keselamatan seringkali diabaikan.
Mushola  Al-Muqoramah  yang  berada  di  Desa  Serdang  Kulon  Kec. Panongan Kabupaten Tangerang merupakan salah satu contoh fasilitas umum yang  dibangundi  daerah  pinggiran.  Berdasarkan  observasi  tim  pelaksana PKM,  bangunan  mushola  ini  belum  memenuhi  standar  kenyaman  dan keselamatan  SNI  03-7065-2005  (SNI,  2005).  Kondisi  ini  dapat  menyebabkan efektifitas  kegiatan  ibadah  masyarakat  sekitar  menjadi  tidak  maksimal. Kegiatan  ibadah  yang  dilakukan  di  Mushola  ini  sangat  memerlukan  fasilitas fasilitas yang berhubungan dengan air bersih dan fasilitas MCK.
Yenni Arnas, Benny Kurnianto, Hari Kurniawanto, KGS. M. Ismail, Imam Haryadi Wibowo Instalasi Air Bersih Sistem Tertutup di Mushola Al-Muqoramah Desa Serdang Kulon Kabupaten Tangerang
Gambar 1 . Kondisi awal Mushola Al-Muqoramah di Desa Serdang
Air merupakan sumber utama dalam kehidupan namun penyediaan air oleh  PDAM  belum  menjangkau  seluruh  masyarakat  (Arnas,  Y.,  dkk,  2021). Berdasarkan  hasil  survey  lapangan  dan  koordinasi  yang  dilakukan  dengan Mitra PKM, ditemukan  beberapa fasilitas yang terkait dengan penyediaan air bersih yang perlu diperbaiki dan dibangun kembali.
Perbaikan  yang  akan  dilakukan  tim  pelaksana  adalah  instalasi  air bersih  termasuk  fasilitas  wudhu  karena  penyediaan  air  yang  ada  saat  ini belum  memenuhi  standar.  Tindakan  perbaikan  yang  dilakukan  meliputi penggantian  pompa  air  yang  lebih  sesuai,  pembuatan  tempat  penampungan air bersih, pemasangan  alat otomatis  pada pompa air, pembangunan tempat air wudhu, perbaikan sistem instalasi pipa, dan pembangunan kamar kecil Pelaksanaan "Instalasi Perpipaan Air Bersih Mushola Al-Muqoramah di Desa  Serdang  Kulon  Kec.  Panongan Kabupaten  Tangerang”  yang  merupakan bentuk  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  diharapkan  dapat memberi  manfaat  kepada  masyarakat,  khususnya  dalam  mengatasi  masalah penyediaan airbersih di Mushola Al-Muqoramah yang berada di Desa Serdang Kulon.

## Metode Pelaksanaan
Pada  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini,  tim  pelaksana  PkM melaksanakan  instalasi  air  bersih  dengan  tiga  tahapan  utama.  Tahapan pertama  adalah  pembahasan  perencanaan  sistem  penyediaan  air  sesuai permasalahan yang dihadapi mitra dengan melakukan rapat internal tim dan observasi serta diskusi di lapangan bersama mitra. Dalam tahap perencanaan ini  dibahas  perhitungan  kapasitas  dan  jenis  pompa,  perhitungan  kapasitas tempat penampungan air, dan pemilihan pipa-pipa dan tipe kran yang dipakai berdasarkan kebutuhan pengguna mushola.
Tahapan  berikutnya  adalah  pengerjaan  paket  instalasi  air  bersih dengan  menggunakan  sistem  tertutup  (Arnas,  Y.,  dkk,  2020).  Model  ini meliputi  instalasi  pompa,  instalasi  sumber  listrik  untuk  pompa,  instalasi perpipaan,  instalasi water  torrent (penampungan  air),  dan  instalasi  sensor otomatis  ( radar ).  Tahapan  terakhir  adalah  dengan  memberikan  pelatihan kepada  pengurus  mushola  mengenai  perawatan  model  instalasi  air  bersih sistem  tertutup  (Rada,  D.  C.,  &  Triatmadja  2021).  Materi  pelatihan  yang diberikan  meliputi  langkah  pertama  menganalisa  masalah  ketika  mesin pompa  macet,  cara  menyesuaikan  otomatis  pompa  model  konvensional,
Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 3(1), 2023, 29-36 https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/2544 DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v3i1.2544
metode  sederhana  memancing  air  pada  saat  mesin  pompa  air  pertama  kali dinyalakan, serta cara mengenali tanda pompa air masuk angin dan langkah- langkah mengatasi pompa air menyala namun tidak keluar air.
Sebagai  evaluasi  akhir  kegiatan  akan  dilakukan  kunjungan  berkala sebulan  sekali  selama  6  bulan  setelah  instalasi  selesai  untuk  melakukan observasi  sebagai  data  keberlangsungan  penyedian  air  bersih  di  Mushola Al- Muqoramah Desa Serdang Kulon.

## Hasil dan Pembahasan
Instalasi air bersih sistem tertutup yang dilakukan tim pelaksana PKM dapat  dinyatakan  sesuai  dengan  spesifikasi  kebutuhan  pengguna  (jamaah) Mushola  Al-Muqoramah  Desa  Serdang  Kulon.  Pertama,  pompa  jenis centrifugal  (40  x  32C4 – 50,75)  yang  dipasang  sudah  mampu  memenuhi kebutuhan  debit  air  yang  dibutuhkan.  Kedua,  reservoir  dengan  volume  520 Liter yang dipasang sudah mampu memenuhi ketersediaan air.
Sebagai  tahap  awal  pelaksanaan  kegiatan  PkM,  tim  pelaksana melakukan rapat  internal untuk menentukan metode yang digunakan dalam menyusun  spesifikasi  teknis  instalasi  air  sistem  tertutup.  Tim  pelaksana terdiri  dari  para  dosen  dan  taruna  Program  Studi  Teknik  Mekanikal  Bandar Udara – Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Diskusi eksternal kemudian dilaksanakan dengan melibatkan tim pelaksana PkM, pengurus mushola dan jamaah sebagai pengguna mushola.
Gambar 3 . Diskusi tim pelaksana PKM dengan pengurus mushola
Dari  hasil  diskusi  dengan  tersebut,  tim  pelaksana  dan  mitra  PKM menyepakati  bahwa  kegiatan  PKM  instalasi  air  bersih  di  Mushola  Al- Muqoramah  meliputi  pemasangan  pompa  air,  pemasangan  penyedia penampungan  air  bersih,  saluran  instalasi  air  bersih,  penyedian  tempat wudhu  wal  dan  pembangunan  kamar  kecil.  Kemudian  tim  pelaksana melakukan  perhitungan  spesifikasi  teknis  dan  menyusun  rencana  anggaran belanja.
1) Perhitungan Tolak Ukur Pemilihan Pompa (Dimas, 2022) a. Perhitungan Suction
Pipe Friction ukuran ¾ inch dengan Panjang 8 m sebesar (f=0,00483) Velocity/kecepatan sebesar (v=0,0268817621) Panjang pipa hisap/suction (L=8)
b. Perhitungan Discharge (Tauladhan, G., & Husodo, 2021) Pipe Friction ukuran ¾ inch dengan Panjang 8 m sebesar (f=0,00483) Velocity/kecepatan sebesar (v=0,0268817621) Panjang pipa hisap/suction (L=9,4)
c. Perhitungan Total Head Loss (Cantona, P., Abadi, C. S., & Syujak, 2019) Total Head Loss = Htotalsuction + Htotaldischarge Total Head Loss = 0,0006538 + 0,0007914 Total Head Loss = 0,0014452 d. Perhitungan H Total
Table 1. Pump Performance Chart
Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 3(1), 2023, 29-36 https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/2544 DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v3i1.2544
Berdasarkan  Perhitungan  dan  tabel  performance  chart  (Putra,  2018) diatas,  didapatkan  pompa  jenis  centrifugal  (40  x  32C4 – 50,75)  dengan spesifikasi/keterangan seperti berikut :
Diameter hisap = 40 mm
Diameter buang = 32 mm
C = Tipe pompa jenis Centrifugal 4 = 4 Kutub dengan putaran motor 2800 rpm 50 Hz = Frekuensi 50 Hertz 75 = 0,75 kW
2)  Perhitungan Kebutuhan Air (Ariyanto 2021)
Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten  Nomor  2  Tahun    2019  Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Minum menyebutkan bahwa  kebutuhan  pokok  sehari-hari  untuk  150  (seratus  lima  puluh)  orang dari 1 (satu) titik pengambilan atau lebih dari 60 (enam puluh) liter per orang per  hari.  Perkiraan  jamaah  yang  datang  sebanyak  10  orang/hari.  Perkiraan mushola  beroperasi  sebanyak  5  kali/hari  (sholat  5  waktu).  Dengan  variable tersebut didapatkan kebutuhan debit air 18,75 liter/jam.
Kemudian,  untuk  kapasitas  reservoir  dipilih  reservoir  dengan  kapasitas  520 liter sesuai yang ada di pasaran dengan dasar perhitungan sebagai berikut:
Layout lokasi instalasi perpipaan air bersih dan tempat wudhu  dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4 . Layout Lokasi Instalasi Perpipaan Air Bersih Dan Tempat Wudhu
Yenni Arnas, Benny Kurnianto, Hari Kurniawanto, KGS. M. Ismail, Imam Haryadi Wibowo Instalasi Air Bersih Sistem Tertutup di Mushola Al-Muqoramah Desa Serdang Kulon Kabupaten Tangerang

## Gambar 5 . Simulasi Pipe Flow
Dari  simulasi  pipe  flow  pada  gambar  4  dan  layout  instalasi,  dapat diketahui  kebutuhan  material  sebagai  berikut:  Reservoir  (520  liter)  1  buah, Pipa PVC (1 1/2”) 2 batang , Pipa PVC (3/4”) 4 batang , Fitting Elbow (11/2”) 2 buah, Fitting  Elbow  (3/4”)  3  bu ah,  Keran  Air  4  buah ,  Stop  Keran  (3/4”), Selotip, Klem Pipa (11/2”), Klem Pipa (3/4”), p asir 1 losbak, dan semen 7sak.
Gambar 6 . Pembukaan kegiatan PKM instalasi perpipaan air bersih Setelah  semua  material  sudah  didatangkan  ke  lokasi  dan  siap dikerjakan,  kegiatan  PKM  instalasi  air  bersih  secara  resmi  dibuka.  Kegiatan ini  melibatkan  tim  pelaksana  PKM  yang  berasal  dari  dosen  Program  Studi Teknik  Mekanikal  Bandara  Politeknik  Penerbangan  Indonesia  Curug  dengan melibatkan beberapa taruna/mahasiswa dan juga pengurus serta masyarakat sekitar Mushola Al-Muqoramah Desa Serdang Kulon sebagai mitra.
Gambar 7 . Proses pekerjaan bangunan kamar kecil dan tempat wudhu Kegiatan dilanjutkan dengan melakukan pekerjaan pembersihan semak belukar  dan  sampah,  serta  penggalian  pondasi.  Kemudian  kegiatan dilanjutkan  dengan  pembuatan  kamar  kecil  yang  berfungsi  sebagai  pondasi reservoir.
Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 3(1), 2023, 29-36 https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/2544 DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v3i1.2544

## Gambar 8 . Proses instalasi reservoir
Pekerjaan  berikutnya  adalah  instalasi  pompa  hisap  dan  reservoir. Reservoir  diletakkan  diatas  toilet  agar  distribusi  air  ke  kran  cukup memanfaatkan gaya gravitasi.
Gambar 9 . Proses instalasi pompadan perpipaan. Setelah semua pekerjaan selesai seperti yang terlihat pada gambar 10, kegiatan  dilanjutkan  dengan  diskusi  dengan  para  pengurus  dan  observasi pemanfaatan instalasi air bersih bagi para pengguna mushola (jamaah).
Gambar 10 . Hasil akhir instalasi air bersih.

## Simpulan dan Tindak Lanjut
Setelah  dilakukan  observasi  berkala  di  akhir  kegiatan,  perhitungan kebutuhan  air  yang  dilakukan  di  awal  kegiatan  PKM  instalasi  air  bersih  di Mushola Al-Muqoramah Desa Serdang Kulon, Kec. Panongan, Kab. Tangerang, Provinsi  Banten  dapat  dinyatakan  sesuai  dengan  kebutuhan  di  lapangan.
Yenni Arnas, Benny Kurnianto, Hari Kurniawanto, KGS. M. Ismail, Imam Haryadi Wibowo Instalasi Air Bersih Sistem Tertutup di Mushola Al-Muqoramah Desa Serdang Kulon Kabupaten Tangerang
Sistem  instalasi  air  bersih  yang  dibangun  tim  pelaksana  PKM  mampu mencukupi kebutuhan jamaah untuk keperluan beribadah sehari-hari.
Pengetahuan  penduduk  pingggiran  masih  sangat  minim  tentang standar  instalasi  air  bersih  yang  berlaku  pada  sebuah  bangunan.  Dengan kondisi  ini,  para  dosen  program  studi  mekanikal  dapat  melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berhubungan dengan instalasi perpipaan air bersih baik berupa pekerjaan lapangan maupun dalam bentuk edukasi di daerah-daerah pinggiran tersebut.

## Daftar Pustaka
Ariyanto, L. 2021. “Kajian Neraca Air Das Way Kandis Untuk Meren canakan Alokasi  Air  Yang  Berkesinambungan.” JICE  (Journal  of  Infrastructural  in Civil Engineering) 2(2):24 – 30.
Arnas,  Y.,  Ismail,  K.  M.,  Widoro,  E.,  Fatra,  O.,  &  Endrawijaya,  I.  2020. “Instalasi  Perpipaan Air  Bersih.” Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat (JPKM) Langit Biru 1(1):13 – 17. Arnas, Y., Wildan, M., Ismail, K. G. S., Kurniawati, Z., & Kurnianto, B. 2021. “Instalasi  Perpipaan  Air  Bersih  Masjid  Al -Ikhwan  Rancagong  Legok Tangerang.” Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (JPKM)  Langit  Biru 2(1):13 – 18. Bada n  Standarisasi  Nasional.  2005.  “Tata  Cara  Perencanaan  Sistem Plambing.”
Cantona,  P.,  Abadi,  C.  S.,  &  Syujak,  M.  2019.  “Analisis  Head  Loss  Dan Kavitasi Dari Rangkaian Pompa Sentrifugal Ebara Di PT. PBI.” Pp. 87– 93 in Seminar Nasional Teknik Mesin . Dimas, A. A. 2022. “Analisis Kebutuhan Dan Ketersediaan Air Bersih Di Desa Sedau Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.” 1– 100.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten  Nomor  2  Tahun  2019.  2019. Tentang Pengembangan  Dan  Pengelolaan  Sistem  Pengelolaan  Air  Minum,  Tanggal 25 Januari .
Putra,  R.  C.  2018.  “Perancangan  Pompa  Sentrifugal  Dan  Diameter  Luar Impeller  Untuk  Kebutuhan  Air  Kapasitas  60  LPM  DI  Gedung  F  Dan  D Universitas Muhammadiyah Tangerang.” Jurnal Teknik 7(1). Rada, D. C ., & Triatmadja, R. 2021. “Sebuah Review: Eva luasi Dan Optimasi Jaringan  Perpipaan  Air  Bersih.” Jurnal  Teknologi  Berkelanjutan 10(1):8 – 15.
Rifaldi, R., Mustafa, M., Nur, K. W., Abdullah, A., Rohana, R., & Paddiyatu, N. 2022. “Perancangan Ecoport Bira Di Kabupaten Bulukumba.” Journal of Muhammadiyah’s Application Technology 1(1):1 – 13.
Tauladhan, G., & Husodo, A. W. 2021. “Analisis Desain Pipa GRP Pada Line Discharge  UF  Backwash  Pump  Dengan  Vertical  Loop.”  Pp.  240– 45  in Piping Engineering and its Application .