## PENGEMBANGAN REGULATOR TABUNG GAS LPG 3 KG BERDASARKAN PRINSIP ERGONOMI
1) I Ketut Arthana, 2) Sumanto, 3) Ahmad Rizal Hidayat
1,2,3) Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional Malang

## ABSTRAK
Survei  di  lapangan  menemukan  banyak  selang  dan  sistem  regulator  yang  cacat.  Pada  kenyataannya, pengait regulator hanya menahan satu sisi dan pada sisi lain akan terdapat rongga yang menimbulkan kebocoran (tidak presisi). Pemasangan regulator dengan menekan badan regulator menunjukkan bahwa proses pemasangan sulit  dilakukan  oleh  pengguna.  Langkah-langkah  yang  digunakan  untuk  membuat  sebuah  rancangan pengembangan    regulator  adalah  (1).  Membuat  konsep  pengembangan  dengan  penambahan  komponen penunjang (2). Menentukan dimensi alat dengan dasar data antropometri (3). Menentukan bahan yang diinginkan konsumen  (4).  Membuat  dan  Merancang  “  Regulator  ”  yang  ergonomis  (5).  Membandingkan  desain  dan keunggulan  dari  produk  lama  dengan  yang  baru.  Hasil  Pengolahan  data  digunakan  pengembangan  produk dengan menambahkan komponen penunjang antara lain: pengait ulir, silinder sistem one way, indikator tekanan. Pada pegangan pengait  ulir diperoleh dimensi  ukuran 3,93cm  umtuk diameter  genggaman tangan pada pengait dan  3,57cm  untuk  tinggi  pegangan  pengait  regulator.  Dan  dengan  pengolahan  metode Analytical  Hierarchy Process didapatkan bahan karet sebagai pelapis pegangan pengait regulator.
Kata kunci : Pengembangan, Relugator, Ergonomi
P rogram  konversi  energy,  menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, pemerintah telah membagikan lebih kurang  44 juta  tabung  gas  ukuran  3  kilogram.  “Survei  di lapangan menemukan banyak selang dan sistem regulator  yang  cacat.  Adapun  dari  sisi  tabung gas  tidak  ditemukan  masalah,"  ungkap  Tulus Abadi, Pengurus Harian YLKI. Oleh karena itu, menurut Tulus, pemerintah harus mengevaluasi dan  memeriksa  kondisi  sistem  kompor  dan tabung  gas  itu.  Bila  ada  bagian  cacat  yang ditemui,  maka  produk  tersebut  harus  segera ditarik  dan  diganti  dengan yang  sesuai  standar. Karena  banyaknya  selang  dan  sistem  regulator yang cacat mengakibatkan  kebocoran gas elpiji dan  menimbulkan  korban,  baik  korban  nyawa maupun  materiil ( KOMPAS : Kamis,  27  Mei 2010)
Konversi  minyak  tanah  ke  LPG  dimulai pada  tahun  2007.  Sebanyak  3.975.789  paket tabung  dan  regulator  bervolume  163.182 metrik-ton  (MT)  dibagikan  gratis  dalam wilayah konversi Jabodetabek, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, D.I. Jogjakarta, dan Bali.
Pada  tahun 2008, bertambah lagi 15.037.539  paket  tabung  dan  regulator  dalam volume  592.242  MT  LPG. Booming -nya  paket tabung  dan  regulator  terjadi  di  tahun  2009 sebanyak  23.044.211  paket.  Berapa  jumlah kecelakaan yang terjadi? 25 kasus untuk tabung LPG  12  kilogram  dan  15  kasus  untuk  tabung
LPG  3  kg  (http://www.dapunta.com/bom- tabung-dari-dapur-miskin.html).
Pada  sistem  kompor  yang  salah  satunya adalah  regulator,  terdapat  beberapa  komponen penunjang  untuk  keamanan.  Yang  diantaranya adalah  pengait  penahan  regulator  dan  penekan pembuka katup.
Pada  kenyataannya,  pengait  regulator hanya menahan satu sisi dan pada sisi lain akan terdapat  rongga  yang  menimbulkan  kebocoran (tidak presisi).
Untuk  mengetahui  permasalahan  yang ada  pada  sistem  kompor  dalam  penggunaan tabung gas LPG 3 kg, maka peneliti melakukan penyebaran kuesioner. Hasil kuesioner menyatakan  bahwa  61,36%  pengguna  tabung gas  menjumpai  kecelakaan  ledakan,  70,46% responden merasa jika regulator adalah sebagai penyebab terjadinya kecelakaan, 72,72% responden  mengalami  permasalahan  pada pemasangan  regulator,  68,18%  responden merasa  sulit    dalam  melakukan  pemasangan regulator,  72,72%  responden  merasa  bahaya pada  regulator  gas    yang  ada  saat ini  (Sumber: Pengolahan data).
Dari  data  kuesioner  terlihat  banyak pengguna  LPG  3  kg  merasa  belum  nyaman dalam penggunaan perlengkapan sistem kompor.  Oleh  sebab  itu,  diperlukan  suatu produk  pengembangan  baru  dengan  komponen yang  dapat  menunjang  kenyamanan,  yaitu produk  yang  bisa  digunakan  di  Gresik  dengan menggunakan prinsip ergonomi.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  diatas maka judul penelitian ini adalah
“Pengembangan  Regulator  Tabung  Gas  LPG  3 kg berdasarkan Prinsip Ergonomi. ”Permasalahan  yang  akan  dipecahkan  dalam penelitian ini
adalah: bagaimana mengembangkanregulator tabung gas LPG 3 kg berdasarkan prinsip ergonomi.Tujuan penelitian ini  adalah  mengembangkan  regulator  tabung gas LPG 3 kg berdasarkan prinsip ergonomi.

## METODE

## Perancangan Penelitian
Langkah-langkah yang digunakan sebagai pedoman untuk membahas perancangan ini yaitu sebagai berikut:
1. Survei Objek Penelitian
Survei  dilakukan  untuk  melihat  kondisi lapangan apakah perlu dilakukan perancangan  regulator  tabung  gas  LPG  dan apakah  regulator  tabung  gas  LPG  akan dibutuhkan di pasaran khususnya di Gresik . 2. Identifikasi Perancangan
Identifikasi  perancangan  dilakukan  dengan tujuan  mencari  penyebab  timbulnya  suatu rancangan  dan  solusi  pemecahan  rancangan tersebut dengan tepat.
3. Studi Literatur
Studi literatur digunakan untuk mempelajari teori dan ilmu pengetahuan yang berhubungan  dengan  rancangan  yang  ada,
sehingga dapat mencari solusi
pemecahannya.
4. Pengumpulan Data
Mengumpulkan  data-data  yang  dibutuhkan dalam perancangan. Data antrhopometri dan penyebaran  kuesioner  didapatkan  di  daerah Gresik.
5. Pengolahan dan Analisa Data
Pengolahan dan analisa data meliputi:
- Pengukuran anthropometri Penduduk Gresik.
- Pembuatan  dan  penyebaran  kuesioner. Analisa  kuesioner  menggunakan  metode AHP, skala likert.
- Desain yang diterapkan berdasarkan hasil kuesioner.
- Penerapan hasil rancangan desain regulator menggunakan program 3DSSolidWorks.
6. Pembahasan
Pada  bagian  ini  diuraikan  temuan-temuan dari hasil perhitungan dan analisis data

## 7. Kesimpulan
Kesimpulan  merupakan  penjelasan  singkat tentang semua penyelesaian atas perancangan tersebut.

## Metode Pengumpulan Data
Dalam  pengumpulan  data  digunakan beberapa  metode  untuk  mengumpulkan  data yang  relevan  dengan  masalah  yang  diteliti. Adapun metode-metode yang digunakan yaitu:

## Kuesioner
Kuesioner  adalah  sejumlah  pertanyaan tertulis  yang  digunakan  untuk  memperoleh informasi  dari  responden  dalam  arti  laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi  Arikunto,1998:  140).  Pada  sebuah kuesioner  dibutuhkan  populasi  dan  sampel untuk  menunjang  penelitian.  Populasi  dalam perancangan  ini  adalah  penduduk  Kabupaten Gresik  sejumlah  294.300  Kepala  Keluarga . Sampel  yang  diambil  dari  perancangan  ini adalah pengguna regulator (per kepala keluarga)  di  Gresik,  sejumlah  44  kepala keluarga.
Dalam  penelitian  ini  besarnya  sampel dihitung  dengan  menggunakan  rumus Slovin sebagai berikut:
Dimana : -    n adalah jumlah sampel -    N adalah jumlah populasi
-    e adalah persentase toleransi ketidaktelitian (presesi) karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir (http://berandakami.wordpress.com/2008/09/23 /menentukan-jumlah-sample-data).

## Populasi dan Sampel
Populasi yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penduduk  Kabupaten Gresik.  Karena  dianggap  sudah  cukup  dalam mendukung  penelitian.  Jumlah  Penduduk  Kota Gresik  1.177.201  orang,  dengan  asumsi  per kepala  keluaga  terdiri  dari  4  orang.  Jadi populasi yang digunakan adalah 1.177.201 : 4 = 294.300 kepala keluarga ( http//www.bps.go.idaboutus.phptabel=1&id_s ubyek=12,1953).
Sampel  yang  diambil  dari  perancangan ini  adalah  penduduk  Kecamatan  Panceng. Karena  dianggap  sudah  merepresentasikan
penduduk  Kabupaten  Gresik.  Dengan  jumlah 44  kepala keluarga. Pengukuran sampel dalam perancangan ini menggunakan rumus Slovin : ' n = 2 1 Ne N  =   2 15 , 0 300 . 294 1 300 . 294 
=  44 kepala keluarga
Dimana: n = ukuran sampel
N = ukuran populasi e = error yang ditentukan Jadi  Kepala  Keluarga  yang  dijadikan sampel sebanyak 44 orang.

## Uji Validitas
Validitas  adalah  suatu  ukuran  yang menunjukkan  tingkat-tingkat  kevalidan  atau kesahihan  sesuatu  instrumen.  Suatu  instrumen yang  valid  atau  sahih  mempunyai  validitas tinggi.
Cara  mengukur  validitas  yaitu  dengan mencari korelasi antara masing-masing pertanyaan  dengan  skor  total  menggunakan rumus teknik korelasi product moment , sebagai berikut:
                                                          N i N i i i N i N i i i N i N i i i N i i i Y Y N X X N Y X Y X N r 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 Dimana
r : koefisien korelasi product moment X : skor tiap pertanyaan/ item Y : skor total N : jumlah responden
Setelah  semua  korelasi  untuk  setiap pertanyaan  dengan  skor  total  diperoleh,  nilai- nilai  tersebut  dibandingkan  dengan  nilai  kritik. Selanjutnya,  jika  nilai  koefisien  korelasi product  moment dari  suatu  pertanyaan  tersebut berada diatas nilai tabel kritik, maka pertanyaan tersebut signifikan.
Dengan  menggunakan  jumlah  responden sebanyak  44  orang  dan  jumlah  pertanyaan adalah  5,  maka  pada  tingkat  kepercayaan sebesar 5% (α = 0,05) dengan derajat bebas 44 (df  =  N-k  =    44-2)  nilai  r  table  sebesar  0,197. Berikut  ini  merupakan  hasil  uji  validitas  pada tabel.
Tabel 1  Uji Validitas Pertanyaan Nilai Corrected Item-total correlation (r-hitung) Nilai Kritis (r-tabel) Keter anga n Soal 1 0.800 0.197 Valid Soal 2 0.328 0.197 Valid Soal 3 0.260 0.197 Valid Soal 4 0.827 0.197 Valid Soal 5 0.716 0.197 Valid Uji Reliabilitas Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian  bahwa  sesuatu  instrumen  cukup dapat  dipercaya  untuk  digunakan  sebagai  alat pengumpul  data  karena  instrumen  tersebut sudah  baik.  Reliabilitas  menunjuk  pada  tingkat keterandalan  sesuatu.  Reliabel  artinya  dapat dipercaya,  jadi  dapat  diandalkan  (Suharsimi Arikunto,  2006:  170).  Pengolahan  data  dengan SPSS dihasilkan:
Output SPSS tersebut menunjukkan tabel Reliability Statistic yang terlihat pada Cronbach’s  Alpha 0,789  >  0,60  yang  berarti bahwa  0,  789  semakin  mendekati  1,00  maka data dapat dikatakan semakin reliable.

## Uji Keseragaman Data
Pada  Uji  keseragaman  data  terdapat Batas  Kontrol  Atas  dan  Batas  Kontrol  Bawah dengan menggunakan rumus:
BKA= x +  2 x  ………………..(1)
BKB = x -  2 x  ………………..(2)
Keterangan: BKA = Batas kotrol atas BKB = Batas kontrol bawah
x = Rata-rata
x  = Standar Deviasi
Setelah  rata-rata  dan  standard  deviasi data  anthropometri  diameter  genggam  telah didapat,  uji  keseragaman  data  dapat  dilakukan dengan  perhitungan  BKA (Batas Kontrol  Atas) dan BKB (Batas Kontrol Bawah).
Batas  Kontrol  Atas  (BKA)  sebesar  3.67 cm  dan  Batas  Kontrol  Bawah  (BKB)  sebesar 2.51  cm.  Jadi  data  anthropometri  harus mempunyai nilai antara 2.51-3.67 cm

## Uji Kecukupan Data
Jumlah  data  dikatakan  cukup  (memadai) apabila N  < N dan  apabila N N   maka perlu  dilakukan  pengukuran  ulang  (Sritomo Wingjosoebroto, 2000: 172).
Uji  kecukupan  data  digunakan  untuk menentukan  apakah  data  anthropometri  yang dipakai sudah cukup memenuhi atau belum. Tingkat Kepercayaan (K) = 95 %, jadi K=2 (karena Z=95%), Tingkat Ketelitian (S) = 5 %   = 0.05,
N  =     2 2 2               i i X X X N s k =     2 2 4 . 197 4 . 197 890.6 44 05 . 0 2            = 2 4 .
197 76 . 38966 4 . 39186 40
   
     = 2
4 . 197 64 . 219 40       = 9.02
Karena  N  <  N,  maka  data  yang  yang digunakan  sudah  cukup  (memadai)  karena jumlah  pengukuran  yang  harus  dilakukan  (N  )
lebih  kecil  dari  jumlah  pengukuran  yang  telah dilakukan  (N)  (Sritomo  Wignjosoebroto,  2000: 172).

## Percentile
Percentile  adalah  suatu  nilai  yang menyatakan  bahwa  persentase  tertentu  dari sekelompok  orang  yang  dimensinya  sama dengan  atau  lebih  rendah  dari  nilai  tersebut. Misalnya:  95%  populasi  adalah  sama  dengan atau  lebih  rendah  dari  95  percentil;  5%  dari populasi berada sama dengan atau lebih rendah dari  5  percentil.  Besarnya  nilai  percentil  dapat ditentukan  dari  tabel  probabilitas  distribusi normal (Eko Nurmianto, 1998: 51).
Tabel 2 Data Persentil Diameter Genggam (cm) No Aktifitas pengukuran anggota tubuh yang diukur Persentil Persentil 5 % 95 % 1. Diameter Genggam 3.93 cm 5.049 cm
(Sumber: Pengolahan Data).
Persentil yang digunakan dalam perancangan pegangan pengait regulator adalah persentil  5%,  agar  orang  yang  diameter tangannya  kecil  tidak  akan  kesulitan  dalam menjangkau  serta  mengoperasikan  sedangkan orang  yang  diameter  tangannya  lebar  dapat menyesuaikan.
Perhitungan  Data  Lebar  Jari  Telunjuk  dan Jari Tengah
Dalam perhitungan statistik, rata-rata dan simpangan  standart  atau  standard  deviasi  dapat digunakan  untuk  memformulasikan  distribusi normal.  Distribusi  normal  digunakan  untuk melihat  apakah  data  anthropometri  sudah berdistribusi  normal  atau  belum.  Karena  jika ada  salah  satu  data  yang  menyimpang  atau diluar distribusi normal, maka data belum dapat dikatakan  seragam  dan  harus  diganti  dengan data baru dan pengujian harus diulang.
Rata – rata
cm x 09 . 3 
Standart Deviasi  :  = 0.29

## Uji Keseragaman Data
Setelah  rata-rata  dan  standard  deviasi data  anthropometri  lebar  jari  telunjuk  dan  jari tengah  telah  didapat,  uji  keseragaman  data dapat  dilakukan  dengan  perhitungan  BKA (Batas  Kontrol  Atas)  dan  BKB  (Batas  Kontrol Bawah).
BKA = X + 2 (  ) = 3.09 + 2 (0.29) = 3.67 cm
BKB = X – 2 (  )
= 3.09 - 2 (0.29)
= 2.51 cm
Batas  Kontrol  Atas  (BKA)  sebesar  3.67 cm  dan  Batas  Kontrol  Bawah  (BKB)  sebesar 2.51  cm.  Jadi  data  anthropometri  harus mempunyai nilai antara 2.51-3.67 cm

## Uji Kecukupan Data
Uji  kecukupan  data  digunakan  untuk menentukan  apakah  data  anthropometri  yang dipakai sudah cukup memenuhi atau belum. N  = 14.97
Karena  N  <  N,  maka  data  yang  yang digunakan  sudah  cukup  (memadai)  karena jumlah  pengukuran  yang  harus  dilakukan  (N  ) lebih  kecil  dari  jumlah  pengukuran  yang  telah dilakukan (N).

## Perhitungan Persentil
Setelah  data  sudah  seragam,  cukup  serta terdistribusi  secara  normal  maka  perhitungan
persentil  dapat  dilakukan  untuk  menentukan pedoman  panjang  dimensi  tinggi  pegangan pengait regulator.
1) P 5 = X - 1.645  = 3.09 – 1.645(0.29)
= 3.09 – 0.477 = 2.61 cm
2) P 95 = X + 1.645 
= 3.09 + 1.645(0.29) = 3.09 + 0.477 = 3.57 cm
Tabel 3 Data Persentil Lebar jari telunjuk dan jari tengah (cm) NO Aktifitas pengukuran anggota tubuh yang diukur Persentil Persentil 5 % 95 % 1. Lebar jari telunjuk dan jari tengah 2.61 3.57 (Sumber: Pengolahan Data) Persentil yang digunakan dalam perancangan pegangan pengait regulator adalah persentil  95%,  agar  orang  yang  lebar  jari telunjuk  dan  jari  tengahnya  kecil  tidak  akan kesulitan dalam menjangkau serta mengoperasikan  sedangkan  orang  yang  lebar jari  telunjuk  dan  jari  tengahnya  lebar  telah sesuai.

## Hasil  Pengolahan  Kuesioner  dan  Pemilihan Alternatif
Dari  hasil  pengolahan  kuesioner  dapat diketahui  secara  garis  besar  alternatif    yang diinginkan, antara lain:
1.  Karet
2.  Besi
3.  Plastik
4.  Baja
5.  Alumunium

## Pembobotan Alternatif AHP
Untuk menentukan bobot alternatif, maka dilakukan kuisioner untuk mengetahui alternatifyang  diinginkan  pengguna  dalam perbandingan  berpasangan.  Setelah  dilakukan penyebaran kuisioner didapatkan.
Tabel 4 Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Perbandingan Rataan geometrik Karet dengan Besi 3 Karet dengan Plastik 3 Karet dengan Baja 3 Karet dengan Alumunium 3 Besi dengan Plastik 2 Besi dengan Baja 2 Besi dengan Alumunium 2 Plastik dengan Baja 5 Plastik dengan Alumunium 3 Baja dengan Alumunium 2 (Sumber: Pengolahan Data)

## Pengolahan Data
Setelah  melakukan  perhitungan  rataan geometrik,  maka  dilakukan  pengolahan  data yaitu menggabungkan penilaian para responden terhadap  tingkat  kepentingan  setiap  alternatif. Penilaian kelompok dalam AHP dapat digabungkan menjadi satu penilaian
menggunakan  rataan  geometris  dari  penilaian responden.
Matriks perbandingan berpasangan alternatif  merupakan  input  pengolahan  data untuk  pengolahan  menggunakan  perhitungan bobot  secara  manual.Hasil  pengolahan  data secara  manual  adalah  prioritas  dari  setiap alternatif serta rasio inkonsistensi setiap matriks perbandingan  berpasangan.  Berikut  ini  adalah hasil pengolahan data:
Hasil  pembobotan  alternatif  utama  perhitungan manual dapat dilihat berikut ini:
Tabel 5 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Utama
(Sumber: pengolahan data)
Keterangan :
Hasil  perhitungan  nilai  didapat  dari  hasil
geometri rataan 1
Tabel 6 Matrik Prioritas Perbandingan Berpasangan Alter natif Karet Besi Plastik  Baja Alumi nium Bobot Karet 0,42 8571 0,54 5455 0,45 9184 0,26 087 0,273 0,39 3361 Besi 0,14 2857 0,18 1818 0,30 6122 0,17 3913 0,182 0,19 7306 Plastik 0,14 2857 0,09 0909 0,15 3061 0,43 4783 0,273 0,21 8867 Baja 0,14 2857 0,09 0909 0,03 0612 0,08 6957 0,182 0,10 6631 Alumi nium 0,14 2857 0,09 0909 0,05 102 0,04 3478 0,091 0,08 3835
(Sumber: Pengolahan data)
Keterangan : Nilai perbandingan diperoleh dari
bobot tabel4.10 karet alternatif nilai 1 x 
5 e d c b a    
a = nilai dari karet b = nilai dari besi
c = nilai dari plastik
d = nilai dari baja e = nilai dari aluminium Dari hasil pengolahan data, bobot (%) alternatif adalah sebagai berikut:
Tabel 7 Bobot Alternatif Alternatif Bobot  Bobot  (%) Karet 0,393 39,3% Besi 0,197 19,7% Plastik 0,219 21,9% Baja 0,107 10,7% Aluminium 0,084 8,4%
(Sumber: Pengolahan data)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Kebutuhan
Regulator  adalah  sebuah  perangkat  yang terpasang  pada  tangki  gas  di  bawah  tekanan tinggi  oksigen,  nitrogen,  karbon dioksida , udara tekan, propana, asetilen dan gas kompresi lainnya  untuk  memberikan  aliran  rendah tekanan gas. Oleh karena itu, dalam merancang dan  mendesain  regulator  harus  memenuhi kaidah yang diperlukan.
Kebutuhan-kebutuhan  yang  diperlukan pengguna adalah sebagai berikut :
Tabel 8 Kebutuhan Pengguna dari Regulator No. Kebutuhan Keterangan 1 Kenyamanan - Ukuran pengait sesuai dengan anthropometri pengguna. - Bahan pegangan pengait sesuai permintaan pengguna 2 Keamanan - Tidak membahayakan keselamatan pengguna saat menggunakannya 3 Kemudahan operasional - Dapat  dioperasikan oleh  pengguna  pria maupun wanita - Kemudahan  dalam pemasangan

## Analisa Ergonomi
Analisa  ergonomi  digunakan  untuk mengetahui  apakah  produk  yang  akan  didesain sudah  memenuhi  prinsip-prinsip  ergonomi, mulai  dari  kemudahan,  kenyamanan  dan keamanan.
1. Kemudahan
Dengan adanya pengembangan regulator ini, pengguna  tidak  akan  kesulitan  dalam pemasangan  karena  pengait  yang  digunakan menggunakan sambungan ulir, hanya dengan memutar pengait pada katup tabung.
2. Kenyamanan Pada pengembangan regulator ini, pegangan pengait  menggunakan  bahan  yang  nyaman yaitu  karet  dan  ukuran  pada  pengait menggunakan  anthropometri  (sesuai  prisip ergonomi).
3. Keamanan
Untuk  menjaga  keamanan  pada  tabung, regulator  dilengkapi  dengan  silinder  kerja tunggal  dengan  menggunakan sistem  one way .

## Perhitungan Dimensi
Pengembangan desain regulator dilakukan dengan mengukur dan mempertimbangkan anthropometri untuk menentukan dimensi baru dari alat tersebut.
Setelah hasil pengumpulan dan pengolahan  data  diperoleh  maka  dilakukan perhitungan dimensi/ukuran untuk desain terpilih berdasarkan hasil perhitungan anthropometri yaitu:
1. Diameter Genggaman Tangan
Aplikasi:
untuk  menentukan  diameter  genggaman tangan pada pengait.
Persentil yang digunakan : P 5
Hasil pengukuran P 5 :  3.93cm
Pertimbangan
:
Dengan  menggunakan  P 5 ,  maka  orang  yang pendek tidak akan kesulitan dalam menjangkau serta mengoperasikan sedangkan orang yang tinggi menyesuaikan.
2. Lebar Jari Telunjuk dan Jari Tengah
Aplikasi  :
Untuk  menentukan  tinggi  pegangan  pengait regolator.
Persentil yang digunakan : P 95 Hasil perhitungan P 95 : 3.57 cm Pertimbangan : Dengan menggunakan P 95, maka orang yang lebar  jarinya    kurang  lebar  tidak  akan kesulitan dalam menjangkau serta mengoperasikan    sedangkan  orang  yang tinggi sesuai dalam penggunaanya.

## Ukuran Diameter Pengait
Dalam  perancangan  ukuran  diameter pengait  menggunakan  diameter  genggaman tangan    5  persentile  populasi  pada  pengguna regulator yaitu sebesar 3,93 cm = 39,3 mm.

## Ukuran Lebar Pengait
Dalam  perancangan  ukuran  diameter pengait  menggunakan  lebar  jari  telunjuk  dan jari  tengah    95  persentile  populasi  pada pengguna  regulator  yaitu  sebesar  3,57  cm  = 35,7 mm.

## Perancangan Regulator
Perancangan  regulator  diawali  dengan perancangan
kerangka regulator
yang
ditampilkan  dengan  gambar  hasil  perancangan 3DSSolidWorks  disertai  dengan  ukuran  yang sudah didapatkan dari perhitungan antrhopometri.
Gambar 1 Kerangka beserta ukuran
Hasil  Rancangan  Desain  Dengan  Program 3DSSolidWorks
Hasil dari perancangan program 3DSSolidWorks dengan tampilan atas, tampilan depan, tampilan samping dan tampilan keseluruhan.
Gambar 2 Regulator Tampak Atas
Gambar 3 Regulator Tampak Depan
Gambar 4  Regulator Tampak Samping
Gambar 5 Regulator Tampak Ulir dalam

## Perbandingan Produk
Perbandingan  spesifikasi  produk  lama dengan produk setelah didesain.
Model Lama
Model Baru Gambar 6 Perbandingan Produk Lama dan Baru Tabel 9 Perbandingan Produk Lama dan Produk Baru Lama Baru 1. Menggunakan pengait hanya
satu sisi (tidak presisi). 2. Tidak mempunyai pengendali keamanan.
3. Penggunaan tidak mudah.
4. Tidak nyaman bagi pengguna.
5. Menggunakan alat bantu lain untuk mempresisika n regulator. 1. Menggunakan pengait sambungan ulir
(presisi).
2. Mempunyai pengendali keamanan dengan silinder pneumatik one way flow control .
3. Cara penggunaan mudah, hanya dengan memutar pegangan pengait.
4. Tidak perlu menggunakan alat lain untuk mempresisikan regulator. 5. Nyaman dalam penggunaan karena sesuai anthropometri pengguna. 6. Mempunyai indikator tekanan.
(Sumber: Pengolahan Data)

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  maka disimpulkan  bahwa  rancangan  regulator  yang ergonomis  sesuai  dengan  antropometri  adalah regulator dengan ukuran pegangan pengait 3,93 cm  untuk  diameter  genggam  dan  ukuran  3,57 cm  untuk  tinggi  pegangan  pengait,  sedangkan ulir dibuat untuk memudahkan pemsangan serta keamanan di mana regulator tidak mudah lepas.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  Anggun  S,  2006.” Troubleshooting sistem  pneumatik  pada  Mesin  bor  dengan kontrol Elektropneumatik ”.  Semarang. Universitas Negeri Semarang. Arikunto, Suharsimi, 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan  Praktek .  Jakarta.  PT. Rineka Cipta. Gandhi, 2010. Redesign Peniris Minyak Keripik
Buah-Buahan  Yang  Ergonomis  Pada Home Industri . Malang. ITN Malang. Modul Praktikum Perancangan
dan
Pengembangan  Produk. 2010.  Malang. Laboratorium Desain Produk.
Nurmianto,  Eko,  1998. Ergonomi,  Konsep dasar  dan  aplikasinya. Surabaya.  Guna Widya.
Saaty,  T.  L,  1993. Pengambilan  Keputusan Bagi Para Pemimpin . Jakarta. PT. Pustaka Binaman Pressindo.
Saaty,  T.  L.1998. The  Analytical  Hierarchy Process , Publising. USA Santoso, Gempur, 2004. Ergonomi ‘’ Manusia, Peralatan  dan  Lingkungan ’’.  Jakarta. Prestasi Pustaka Susanti,  Lusi  dan  Andriyama,  Ricky.  2010.
Perancangan  Meja  Komputer  Ergonomis
Dengan Konsep Modular dan Mempertimbangkan  Voice  Of  Customer . Padang. Unand Limau Manih.
Wignjosoebroto,  Sritomo,  2000. Ergonomi, Studi  Gerak  dan  Waktu .  Surabaya.  PT. Guna Widya.
http//Ulir  dan  pegas  (Elemen  mesin  )  «  anak bebek.htm.
http://berandakami.wordpress.com/2008/09 /23/menentukan-jumlah-sample-data . http//www.bps.go.idaboutus.phptabel=1&id_su byek=12,1953
http://www.dapunta.com/bom-tabung-dari- dapur-miskin.html .
http://id.wikipedia.org/wiki/regulator/