## STUDI DISTRICT METER AREA (DMA) NOROGTOG PERUMDA AIR MINUM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG UNTUK PENGENDALIAN KEHILANGAN AIR
Oleh: Septiani Muliawati 1)
Dian Suci Hastuti 2)
Eddy S. Soedjono 3)
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 1,3)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2)
E-mail:
septianimuliawati@gmail.com 1) soedjono@enviro.its.ac.id 3)

## ABSTRACT
The level of Non Revenue Water (NRW) at Tirta Raharja Regional Public Company (RPC) of Drinking  Water,  Bandung  Regency  is  27.20%  in  2021.  This  causes  a loss  of  income  due  to NRW  of  Rp.  53,311,321,636.5,  -  in  2021.  One  of  the  efforts  to  reduce  NRW  that  has  been carried out by Tirta Raharja RPC of Drinking Water is to establish 36 District Meter Areas (DMA).  In  this  study,  DMA  Norogtog  was  chosen  because  it  has  the  second  highest  NRW level  of  33.41%  in  January-April  2022.  In  this  study,  analysis  of  DMA  Norogtog  was conducted to obtain a strategy for increasing DMA performance. The research method is in the  form  of  DMA  analysis  which  is  done  by  comparing  the  existing  conditions  to  the  DMA criteria  in  the literature. Then  the distribution  pipeline network analysis  on the DMA using the  EPANET  software.  Then  technical  analysis  is  carried  out  on  the  obtained  improvement strategies, so that the recommendations for DMA improvement strategies are obtained. This research  showed  that  most  of  the  existing  conditions  met  the  DMA  criteria  based  on  the literature, only the pipe hydraulic height criteria did not meet the criteria. There are several alternatives that can be done to improve DMA, namely pressure management by using PRV to  decrease  the  pressure  and  parallelize  the  pipe  to  increase  the  pressure.  The  hydraulic simulation in the DMA planning is carried out by reducing a leakage rate of 13,1704% can be obtained in DMA Norogtog.
Keywords:  District  Meter  Area,  Water  Loss,  Distribution,  Regional  Public  Company  of Drinking Water

## ABSTRAK
Tingkat Non Revenue Water (NRW) pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta  Raharja  Kabupaten  Bandung  sebesar  27,20%  (Perumda  Tirta  Raharja,  2021).  Hal  ini menyebabkan kehilangan pendapatan akibat NRW sebesar Rp.53.311.321.636,5,- pada tahun 2021.  Salah  satu  upaya  penurunan  NRW  yang  telah  dilakukan  oleh  Perumda  Air  Minum Tirta Raharja  adalah membentuk 36 District  Meter Area (DMA). Pada penelitian ini dipilih DMA  Norogtog  karena  memiliki  tingkat  NRW  tertinggi  kedua  sebesar  33,41%  pada  Bulan Januari-April  2022.  Pada  penelitian  ini  dilakukan  analisis  terhadap  DMA  Norogtog  untuk memperoleh  strategi  peningkatan  kinerja  DMA.  Metode  penelitian  yang  dilakukan  berupa analisis  DMA  yang  dilakukan  dengan  membandingkan  kondisi  eksisting  terhadap  kriteria DMA yang ada dalam literatur. Kemudian dilakukan analisis teknik berupa analisis jaringan pipa  distribusi  pada  DMA  dilakukan  melalui  pemodelan  menggunakan  bantuan  software EPANET.  Setelah  analisis  teknis,  kemudian  dilakukan  terhadap  strategi  peningkatan  yang diperoleh,  sehingga  didapatkan  rekomendasi  strategi  peningkatan  DMA.  Hasil  penelitian didapatkan  kondisi  eksisting  sebagian  besar  sudah  memenuhi  kriteria  DMA  berdasarkan
literatur, hanya kriteria tinggi hidraulis pipa yang belum memenuhi kriteria. Adapun beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan DMA adalah manajemen tekanan dengan menggunakan  PRV  untuk  menurunkan  tekanan  dan  memparelel  pipa  untuk  menaikkan tekanan.  Berdasarkan  penerapan  rekomendasi  di  atas,  tingkat  kebocoran  pada  DMA Norogtog dapat diturunkan sebesar 13,1704%.
Kata Kunci : District Meter Area, Kehilangan Air, Distribusi, Perumda Air Minum

## 1. PENDAHULUAN
Salah  satu  permasalahan  yang  terjadi pada setiap Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)  adalah  tingginya  nilai  Non Revenue  Water  (NRW).  Besarnya  tingkat NRW  dapat  menyebabkan  kehilangan pendapatan  bagi  Perusahaan  Daerah  Air Minum  (PDAM)  dalam  memberikan pelayanan  SPAM  kepada  masyarakat. Selain  itu,  NRW  juga  dapat  menyebabkan kerugian bagi masyarakat akibat berkurangnya volume dan tekanan air yang mengalir serta turunnya kualitas air minum ke sambungan rumah pelanggan (Direktorat  Air  Minum,  2017).  Non Revenue  Water  (NRW)  rata-rata  nasional sebesar  33,24%  (Direktorat  Air  Minum, 2021).  Nilai  ini  masih  berada  jauh  di  atas target  penurunan  NRW  nasional  dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yaitu 25%.  Tingkat  NRW  pada  Perumda  Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung berdasarkan  laporan  perkembangan  usaha triwulan  IV  tahun  2021  adalah  sebesar 27,20% sehingga menyebabkan kehilangan pendapatan sebesar Rp.53.311.321.636,5,- dalam setahun.
Salah  satu  strategi  dalam  upaya
penurunan  NRW  melalui  pengendalian secara aktif yang terdapat dalam pengendalian kebocoran dengan melakukan pendeteksian kebocoran melalui  pengukuran  aliran  dan  tekanan yang  sistematik,  serta  pemodelan  District Meter Area (DMA) (Farley, 2008).
Perumda  Air  Minum  Tirta  Raharja Kabupaten  Bandung  terbagi  menjadi  4 wilayah  dengan  18  SPAM.  Perumda  Air Minum  Tirta Raharja Kabupaten Bandung telah melakukan inisiasi program penurunan  NRW  dengan  cara  membentuk DMA.  Perumda  Air  Minum  Tirta  Raharja mempunyai 36 DMA eksisting pada tahun 2022  yang  tersebar  ke  dalam  4  wilayah pelayanan.  Pada  penelitian  ini  dipilih DMA  Norogtog  karena  memiliki  nilai NRW tertinggi kedua sebesar 33,41% pada Bulan  Januari-April  2022.  Sedangkan DMA  yang  memiliki  nilai  NRW  tertinggi pertama  telah  dilakukan  oleh  peneliti  lain. DMA  Norogtog  berada  pada  SPAM Pangalengan  dengan  sumber  air  baku berasal  dari  Mata  Air  Citere.  Mata  Air Citere  ini  memiliki  kapasitas  sebesar  35 L/det  dengan  sistem  pengalirannya  secara gravitasi.  DMA  ini  memiliki  jumlah pelanggan  sebanyak  687  SR  pada  Bulan
Juli  2022  dengan  permasalahan  utama masih  tingginya  tingkat  NRW.  Tingkat NRW  terbesar  pada  DMA  Norogtog merupakan  kehilangan  air  fisik  yang dipengaruhi  oleh  kontur  tanah  berbukit yaitu  1.366,90  mdpl  sampai  dengan 1.406,81 mdpl yang menyebabkan air yang didistribusikan  secara  gravitasi  memiliki tekanan  cukup  tinggi,  sehingga  jaringan pipa  distribusi  rentan  terhadap  kebocoran (Syahputra, 2005).

## 2. TINJUAN PUSTAKA
Penyelenggaraan  SPAM  merupakan rangkaian kegiatan untuk mengembangkan  dan  mengelola  sarana dan  prasarana  yang  mengikuti  proses dasar  manajemen  untuk  penyediaan  Air Minum  kepada  masyarakat  (Peraturan Pemerintah  Nomor  122  Tahun  2015 tentang  Sistem  Penyediaan  Air  Minum). SPAM  dibedakan  menjadi  2  (dua)  jenis, yaitu  SPAM  Jaringan  Perpipaan  dan SPAM  Jaringan  Non-Perpipaan.  SPAM Jaringan  Perpipaan  terdiri  dari  unit  air baku,  unit  produksi,  unit  distribusi,  dan unit  pelayanan.  Tujuan  utama  dari jaringan distribusi adalah untuk mendistribusikan  air  minum  ke  seluruh wilayah pelayanan secara ekonomis (Rizki,  2016).  Dalam  suatu  sistem penyediaan  air  minum,  adanya  Non Revenue  Water  (NRW)  atau  Air  Tak Berekening  (ATR)  adalah  perbedaan
antara  jumlah  air  yang  masuk  ke  sistem distribusi  dengan  air  yang  tercetak  di rekening  (Ditjen  Cipta  Karya,  2018). Kebocoran  fisik  merupakan  penyumbang tingkat  NRW  terbesar,  kemudian  diikuti oleh  kebocoran  non  fisik  dan  konsumsi resmi  tak  berekening  (Setianingsih  dan Karnaningroem,  2019).  Tekanan  yang berlebih pada jaringan pipa juga menimbulkan  tingginya  resiko  terjadi kebocoran  akibat  pipa  pecah  (Syahputra, 2005). Oleh karena itu, penurunan tekanan perlu  dilakukan  untuk  menyeimbangkan aliran pada jaringan distribusi. METODE
Penelitian ini menggunakan data primer dan  data  sekunder  untuk  menganalisis kondisi  eksisting  DMA  Norogtog  yang berada  pada  Perumda  Air  Minum  Tirta Raharja.  Data  primer  didapatkan  dari pengumpulan langsung dengan cara survei di  lapangan  dengan  melihat  kondisi  DMA terbangun.  Data  sekunder  didapatkan  dari pihak  Perumda  Air  Minum  Tirta  Raharja baik  wilayah  pelayanan,  peta  jaringan distribusi,  volume  input  air,  jumlah konsumsi  air,  dan  data  terkait  lainnya. Data  debit  dan  tekanan  pada  inlet  DMA Norogtog  diperoleh  dari  hasil  pembacaan logger terhadap meter induk dan manometer  yang  terpasang.  Pembacaan logger yang diambil yaitu Bulan Juli 2022 berupa  data  debit  dan  tekanan  rata-rata dalam 1 bulan selama 24 jam di jam yang sama.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Neraca  air  jaringan  distribusi  DMA Norogtog  dibuat  menggunakan  software WB-EasyCalc  the  free  water  balance software  version  6.12.  Neraca  air  jaringan
distribusi DMA Norogotg dihitung berdasarkan  data  masukan  Bulan  Juli tahun 2022. Adapun neraca air pada DMA Norogtog  untuk  Bulan  Juli  2022  dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Neraca Air DMA Norogtog
Sumber: Hasil Analisis, 2022
Berdasarkan  gambar  diatas  diketahui bahwa  komponen  NRW  terbesar  terdapat pada kehilangan air fisik.

## Analisis DMA Terbangun
Analisis  DMA  terbangun  dilakukan dengan  membandingkan  kondisi  eksisting DMA  Norogtog  terhadap  kriteria  DMA berdasarkan  literatur.  Kriteria  DMA  yang dibandingkan antara lain yaitu bentuk
DMA, jumlah katup yang harus ditutup, ketersediaan  alat  pengukuran  debit  dan tekanan,  variasi  permukaan  tanah,  tinggi hidraulis pada pipa, dan batas-batas DMA. DMA  Norogtog  berada  pada  wilayah distribusi  pelayanan  SPAM  Pangalengan dengan  jumlah  pelanggan  sebanyak  687 SR.  Sistem  distribusi  dilakukan  secara gravitasi  dimana  DMA  Norogtog  ini beroperasi  selama  24  jam  (memenuhi prinsip kontinuitas). Gambar 2 menunjukkan bahwa aliran air yang masuk ke  DMA  Norogtog  melalui  inlet  DMA melalui  1  (satu)  titik.  Titik  ini  merupakan
inlet  DMA  yang  telah  dilengkapi  dengan meter induk DMA dengan jenis elektromagnetik, manometer jenis mekanik,  dan  data  logger.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  DMA  Norogtog sudah  terisolasi  dengan  baik  dan  jumlah debit  aliran  yang  masuk  ke  DMA  sudah dapat terukur dengan baik.
Aliran  air  selama  24  jam  yang  masuk melalui  inlet  DMA  Norogtog  memiliki debit  rata-rata  sebesar  5,49  L/det  dengan tekanan rata-rata sebesar 2,87 bar berdasarkan  data  hasil  pembacaan  logger. Berdasarkan  Gambar  3,  diketahui  bahwa grafik  perbandingan  antara  debit  dan tekanan berfluktuasi seiring dengan fluktuasi  debit  aliran  yang  masuk  melalui inlet  DMA.  Semakin  tinggi  debit  aliran yang  masuk  ke  inlet  DMA  maka  tekanan akan semakin turun, begitu juga sebaliknya. Tekanan pada DMA Norogtog ini  cenderung  tidak  stabil  dan  tinggi karena  belum  terpasangnya  PRV  yang
berfungsi menurunkan dan menjaga tekanan yang masuk ke dalam inlet DMA. Pola  pemakaian  air  pelanggan  pada  DMA Norogtog  juga  dapat  dilihat  pada  Gambar 3.  Berdasarkan  gambar  dapat  diketahui bahwa pemakaian air terendah berada pada jam  22.00  –  03.00,  sedangkan  pemakaian air  tertinggi  berada  pada  jam  05.00  – 08.00.
Berdasarkan data debit aliran pada inlet DMA  Norogtog,  diketahui  aliran  yang masuk  ke  DMA  Norogtog  memiliki  debit total  sebesar  5,65  L/det  atau  sebesar 14.641  m3/bulan.  Jumlah  pemakaian  air pelanggan  DMA  Norogtog  diperoleh  dari data  Daftar  Rekening  Ditagih  (DRD) Perumda  Air  Minum  Tirta  Raharja Kabupaten  Bandung  Bulan  Juli  2022. Berdasarkan  data  tersebut  diketahui  juga bahwa  volume  pemakaian  air  pelanggan DMA  Norogtog  sebesar  10.158  m3/bulan. Tingkat  kehilangan  air  pada  DMA
Norogtog dapat diketahui dengan membandingkan  volume  total  air  yang masuk  ke  inlet  DMA  dengan  volume pemakaian  air  pelanggan  yaitu  sebesar 4.483 m3/bulan atau sebesar 30,62%.
Variasi  elevasi  permukaan  tanah  pada DMA Norogtog diperoleh dari data elevasi DEM  Nasional  (DEMNAS)  Kabupaten Bandung. Berdasarkan data tersebut diperoleh informasi bahwa DMA Norogtog memiliki elevasi terendah 1.366,90  meter  di  atas  permukaan  laut (mdpl) dan elevasi tertinggi pada 1.406,81 mdpl,  dimana  variasi  permukaan  tanah sebaiknya  <  40  m.  Adapun  DMA Norogtog  berada  di  wilayah  permukiman yang  dibatasi  oleh  jalan  raya  dan  jalan lingkungan.  Adapun  untuk  perbandingan kondisi  eksisting  DMA  Norogtog  dengan kondisi  ideal  berdasarkan  literatur  dilihat pada Tabel   1.
No.  Kriteria DMA Kondisi Ideal (Literatur) Kondisi Eksisting DMA Norogtog Analisis 1  Bentuk DMA (jumlah SR) 500 – 1.000 SR (BSN, 2011); 500  –  3.000  SR  (Hajebi  et al.., 2014); 500  –  5.000 (Morrison et  al., 2007) 687 SR Memenuhi 2  Jumlah katup yang harus ditutup
(interkoneksi)
Sebaiknya hanya ada 1 interkoneksi  sebagai  inlet DMA (Handini, 2020) Hanya terdapat 1 interkoneksi sebagai inlet DMA Memenuhi
Tabel 1. Perbandingan Kondisi Eksisting DMA Norogtog dengan Kondisi Ideal sesuai

## Kriteria DMA pada Literatur
Berdasarkan  Tabel  1  hasil  analisis perbandingan  kondisi  eksisting  DMA Norogtog  dengan  kondisi  ideal  sesuai kriteria  DMA  pada  literatur  di  atas, diketahui DMA Norogtog telah memenuhi sebagian besar kriteria pembentukan DMA antara  lain  jumlah  pelanggan  atau  SR, jumlah katup yang harus ditutup, peralatan pengukuran debit, variasi permukaan tanah dan batas-batas DMA. Kriteria DMA yang
belum  memenuhi  literatur  yaitu  tinggi hidraulis  pipa  dan  tekanan.  Hal  ini  dapat menyebabkan  DMA  Norogtog  masih memiliki  tingkat  NRW  tinggi  yaitu 31,47%  selama  Bulan  Januari  sampai dengan  Bulan  Juli  Tahun  2022.  Analisis lanjutan berupa pemodelan jaringan distribusi  pada  DMA  Norogtog  dengan menggunakan software EPANET diperlukan  agar  kondisi  DMA  sesuai
3  Peralatan
pengukuran debit dan tekanan Terdapat  alat  pengukuran debit  dan  tekanan,  sehingga aliran  yang  masuk  DMA dapat dipantau
secara
menerus (Ditjen Cipta Karya, 2018) Pada  inlet,  terdapat alat  pengukuran  debit dan tekanan yang terintegrasi dengan
data logger
Memenuhi 4  Variasi permukaan tanah Sebaiknya  <  40  m  (Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016) Elevasi tertinggi: 1406,81 mdpl; Elevasi terendah: 1366,90 mdpl Variasi: 39,91 m Memenuhi 5  Tinggi hidraulis  pada pipa dan tekanan Minimal  5  –  10  m critical point (Permen  PUPR  No.
27/PRT/M/2016);
Maksimal 25 m di downstream inlet DMA (Handini, 2020) Masih  terdapat  <5  m di  titik  tertinggi  pada DMA; 28,7  m  rata-rata  di downstream inlet DMA Sebagian Memenuhi 6  Batas-batas DMA Bisa  menggunakan  ciri-ciri topografis  seperti  jalan  raya, sungai,  dll  (Farley  et  al., 2008) DMA  dibatasi  oleh jalan  raya  dan  jalan lingkungan Memenuhi
kriteria  yang  ada  dapat  tercapai  dan  dapat mengatasi  permasalahan  yang  ada  pada DMA  terutama  terkait  tinggi  hidraulis pipa.

## Analisis  Hidrolis  Jaringan  Distribusi Eksisting
Pemodelan  jaringan  distribusi  pada DMA Norogtog dilakukan untuk mengetahui  apakah  kondisi  eksisting jaringan  distribusi  telah  atau  belum memenuhi  kriteria desain sistem distribusi berdasarkan Permen PUPR Nomor 27/PRT/M/2016. Jaringan distribusi eksisting  DMA  Norogtog  menggunakan EPANET  dengan  memasukkan  seluruh data  yang  ada.  Suplai  yang  disimulasikan pada  EPANET  disesuaikan  berdasarkan kondisi  di  lapangan  dengan  pengaturan pipa terpasang, elevasi dan pola pemakaian air supaya hasil simulasi sesuai dengan kondisi di lapangan.
Setelah  itu,  model  jaringan  eksisting DMA  Norogtog  yang  telah  diinput berdasarkan data yang tersedia menggunakan  software  EPANET  2.2. dilakukan  running  analysis.  Hasil  dari running analysis akan dibandingkan dengan  kriteria  desain  sistem  distribusi berdasarkan Permen PUPR Nomor 27/PRT/M/2016 untuk mengetahui kesesuaian kriteria desain.
Berdasarkan hasil running analysis pada jam  01.00  yang  merupakan  kondisi pemakaian  air  minimum  pada  DMA
Norogtog.  Hasil  pemodelan  menunjukkan bahwa  sisa  tekan  pada  jaringan  distribusi eksisting  berada  pada  rentang  nilai  25,69 sampai  dengan  65,55  m.  Sedangkan pemakaian  air  pada  jam  06.00  merupakan kondisi pemakaian air maksimum atau jam puncak  pada  DMA  Norogtog.  Hasil pemodelan menunjukkan bahwa sisa tekan pada  jaringan  distribusi  eksisting  berada pada  rentang  nilai  4,72  sampai  dengan 44,54 m. Hasil running analysis ini apabila dibandingkan dengan kriteria desain Permen  PUPR  Nomor  27/PRT/M/2016, masih  terdapat  node  pada  model  jaringan eksisting  yang  belum  memenuhi  kriteria desain  yaitu  pada  node  J120  dengan  nilai 4,72  (<5  m).  Adapun  standar  tekanan minimum  sebesar  5-10  m  dan  tekanan maksimum  sebesar  60-80  m  untuk  pipa PVC  dan  12,4  MPa  untuk  pipa  HDPE (Permen  PUPR  Nomor  27/PRT/M/2016). Tekanan  pada  downstream  inlet  pada DMA  Norogtog  rata-rata  sebesar  28,7  m, dimana  hal  ini  belum  memenuhi  kriteria DMA  untuk  tekanan  pada  downstream inlet  DMA  maksimal  25  m  (Handini, 2020).  Kondisi  sisa  tekan  yang  rendah pada  jaringan  distribusi  terjadi  karena topografi  pada  titik  tersebut  memiliki elevasi yang tinggi.
Nilai  sisa  tekan  pada  titik  pelanggan terjauh  (critical  point)  ditunjukkan  juga berdasarkan hasil running analysis sebesar 65,55  m  pada  jam  minimum.  Titik
pelanggan  terjauh  ini  merupakan  node J126  yang  ditandai  dengan  warna  merah pada Gambar 4. Hal ini diakibatkan variasi permukaan  tanah  pada  DMA  Norogtog sebesar  39,91  m  dan  titik  pelanggan terjauh  berada  pada  elevasi  terendah  yaitu 1366,90  mdpl.  Tekanan  statis  pada  titik pelanggan  akan  bertambah  apabila  inlet berada  semakin  jauh  dan  elevasi  semakin menurun.  Sedangkan  sisa  tekan  pada  titik pelanggan  tertinggi  (critical  point)  yang terdapatpada node J120 adalah < 5 m pada jam puncak.
Rekomendasi Peningkatan DMA A. Peningkatan  Tekanan  pada  Titik Kritis
Penyesuaian pipa pada jaringan distribusi DMA Norogtog dilakukan dengan menambah pipa paralel sebanyak 1 pipa.  Penambahan  pipa  paralel  ini  untuk menaikan  tekanan  pada  pipa  yang  belum memenuhi tekanan 5 m.
Adapun  perubahan  tekanan  dengan penambahan  pipa  paralel  pada  model rekomendasi  DMA  Norogtog  dengan ukuran  diameter  63  mm  dan  panjang  181 m  dapat  meningkatkan  tekanan  di  titik kritis pada jam puncak menjadi 5,19 m. B. Manajemen  Tekanan  menggunakan

## PRV
Setelah dilakukan penyesuaian terhadap pipa  jaringan  distribusi  pada  DMA,  maka dilakukan  penyesuaian  tekanan  pada tekanan aliran downstream inlet DMA dan
tekanan  wilayah  pelayanan  di titik pelanggan terjauh dengan memasang PRV. Setting valve  PRV  untuk  inlet  DMA sebesar 20, sedangkan untuk titik pelanggan terjauh sebesar 8,5.
Running  analysis pada  jam  01.00  yang merupakan kondisi pemakaian air minimum  pada  DMA  Norogtog.  Hasil pemodelan menunjukkan bahwa sisa tekan pada  jaringan  distribusi  eksisting  berada pada  rentang  nilai  5,75  sampai  dengan 30,98  m.  Sedangkan  pemakaian  air  pada jam  06.00  merupakan  kondisi  pemakaian air maksimum pada DMA Norogtog, hasil pemodelan menunjukkan bahwa sisa tekan pada  jaringan  distribusi  eksisting  berada pada  rentang  nilai  5,25  sampai  dengan 30,97  m.  Jika  dibandingkan  dengan kriteria  desain  Permen  PUPR  Nomor 27/PRT/M/2016,  maka node pada  model jaringan eksisting sudah memenuhi kriteria desain  yaitu  tekanan  minimum  sebesar  5- 10 m.
Hubungan  Pengendalian  Tekanan  dan Penurunan Kehilangan Air Fisik
Berdasarkan uraian rekomendasi pengendalian  tekanan  aliran  diatas,  maka didapatkan  tabel  hubungan  antara  tekanan rata-rata  jam  minimum  dan  jam  puncak untuk masing-masing rekomendasi menunjukkan  bahwa  tekanan  rata-rata kondisi  eksisting  sebesar  27,1318  m. Sedangkan  tekanan  rata-rata  pada  jam minimum  dan  jam  puncak  tertinggi  pada
rekomendasi sebesar 16,5672 m.
Sedangkan debit kebocoran setelah perubahan  tekanan  menjadi  2.554,75 m 3 /bulan  sehingga  kehilangan  air  fisik turun  sebesar  1.928,251  m 3 /bulan  atau 13,1704%.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan  terhadap  kondisi  eksisting  dan aspek teknis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa DMA Norogtog sebagian  besar  telah  memenuhi  kondisi ideal  sesuai  kriteria  DMA  berdasarkan dengan literatur. Kriteria DMA  yang telah memenuhi  antara  lain  jumlah  pelanggan atau SR, jumlah katup  yang harus ditutup, peralatan pengukuran debit, variasi permukaan  tanah  dan  batas-batas  DMA. Kriteria  DMA  yang  belum  memenuhi literatur  yaitu  tinggi  hidraulis  pipa  dan tekanan. DMA  Norogtog  mempunyai permasalahan  pada  tekanan.  Adapun rekomendasi  perbaikan  DMA  Norogtog dilakukan melalui manajemen tekanan dan paralel pipa. Manajemen tekanan dilakukan  dengan  memasang  PRV  pada titik downstream inlet  DMA  dan  titik terjauh  pada  DMA  untuk  menurunkan tekanan.  Sedangkan  untuk  menaikkan tekanan dapat dilakukan dengan penambahan pipa paralel.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
BSN. Tata  Cara  Perencanaan  Teknik Jaringan Distribusi dan Unit Pelayanan  Sistem  Penyediaan  Air Minum .,  Pub.  L.  No.  SNI  7509:2011, Standar Nasional Indonesia (2011). Direktorat  Air  Minum.  (2017). Rencana Strategis  BPPSPAM  Tahun  2018- 2022 .  Jakarta:  Direktorat  Jenderal Cipta  Karya,  Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ditjen Cipta Karya. (2018). Modul Air Tak Berekening . Jakarta Selatan: Kementerian PUPR.
Farley,  M.,  Wyeth,  G.,  Ghazali,  Z.  B.  M., Istandar,  A.,  dan  Singh,  S.  (2008). Buku  Pegangan  tentang  Air  Tak Berekening  (NRW)  untuk  Manajer:
Panduan untuk Memahami Kehilangan  Air .  (N.  van  Dijk,  V. Raksakulthai, dan E. Kirkwood, Eds.).
USAID.
Hajebi, S., Temate, S., Barrett, S., Clarke,
A.,  dan  Clarke,  S.  (2014). Water Distribution  Network  Sectorisation Using  Structural  Graph  Partitioning Andmulti-Objective Optimization . Procedia  Engineering,  89,  1144– 1151.https://doi.org/10.1016/j.proeng. 2014.11.238
Handini, F. (2020). Perencanaan
Pembentukan DMA. Malang :
Perumda Air Minum  Tirta Tugu  Kota Malang.
Morrison,  J.,  Tooms,  S.,  dan  Rogers,  D.
(2007 ). District Metered Areas Guidance  Notes .  International  Water Association. 2007.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  122  Tahun  2015  tentang Sistem Penyediaan Air Minum .
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020,
tentang Rencana Pembangunan
Jangka  Menengah  Nasional  Tahun
2020-2024 . Jakarta.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2016, tentang
Penyelenggaraan  Sistem  Penyediaan Air Minum . Jakarta: Departemen PU.
Perumda  Air  Minum  Tirta  Raharja Kabupaten Bandung. (2021). Laporan Perkembangan  Usaha  s.d.  Triwulan IV Perumda Air Minum Tirta Raharja
Kabupaten Bandung . Kabupaten
Bandung:  Perumda  Air  Minum  Tirta Raharja Kabupaten Bandung.
Rizki,  M.  S.  (2016). Penerapan  Jaringan Distribusi  Sistem  District  Meter  Area (DMA) dalam Peningkatan Penurunan  Kehilangan  Air  Fisik Ditinjau  dari  Aspek  Teknis  dan Finansial  (Studi  Kasus :  Wilayah Layanan IPA Bengkuring PDAM Tirta Kencana  Kota  Samarinda) .  Intitut Teknologi Bandung: Bandung.
Setianingsih,  M.,  dan  Karnaningroem,  N.
(2019). Evaluation  of  Water  Losses: Study  Case  in  Intan  Banjar  Water Supply  Company .  IPTEK  Journal  of Proceedings Series, 0(5), 225. Surabaya: ITS. Syahputra, B.
(2005). Pengaruh Penambahan  Debit  Kebutuhan  Pada Zona  Pelayanan  Air  Bersih  di  PDAM Tirta  Meulaboh .  Jurnal  Pondasi, 11(1), 1–18.