## KONSUMSI ENERGI LISTRIK PUSAT REAKTOR SERBA GUNA (PRSG) SAAT REAKTOR BEROPERASI DENGAN BEBAN LISTRIK PADA JALUR 1 DAN
JALUR 2

## Koes Indrakoesoema

## ABSTRAK
KONSUMSI  ENERGI  LISTRIK  PUSAT  REAKTOR  SERBA  GUNA  (PRSG)  SAAT REAKTOR BEROPERASI DENGAN BEBAN LISTRIK PADA JALUR 1 DAN JALUR
2. Catu  daya  listrik  Pusat  Reaktor  Serba  Guna  diperoleh    dari  PT  PLN  dengan  kontrak  daya 3030  kVA.  Penyaluran  ke  beban-beban  yang  ada  di  PRSG  dibagi  dalam  3  (tiga)  jalur  yang masing-masing dipasok melalui transformator BHT01, BHT02 dan BHT03, dengan kapasitas masing-masing  trafo  1600  kVA,  20  kV/400  V.  Pengukuran  dilakukan  pada  sisi  sekunder transformator untuk tiap-tiap fasa pada tanggal 28, 29 Nopember 2012 dan 03 Desember 2012. Pada  saat  reaktor  dioperasikan,  hanya  2  jalur  yang  melayani  beban-beban  motor  pompa pendingin primer dan sekunder. Daya listrik rata-rata selama 24 jam pengukuran untuk BHT01, adalah  594  kW  dan  energy  yang  dikonsumsi  adalah  14,2 MWh,  BHT02  adalah  507  kW  dan energy  yang  dikonsumsi  adalah  12,2  MWh  serta  BHT03  adalah  346  kW  dan  energy  yang dikonsumsi 8,30 MWh. Faktor daya pada jalur 1, jalur 2 dan jalur 3,masing-masing 0,79 , 0,95 dan 0,98
Kata kunci : Daya listrik, energy listrik, transformator

## ABSTRAC
ELECTRICAL  ENERGY  CONSUMPTION  FOR  MULTI  PURPOSE  REACTOR  TO OPERATION OF REACTOR AT THE LOAD OF ELECTRICITY IN TRACK 1 AND TRACK 2. Electrical  power  supply  for  Center  of  Multipurpose  Reactor  obtained  from  PT  PLN  to  3030 kVA power contracts. Distribution to existing loads in PRSG divided into 3 (three) lines, each of which is supplied through a transformer BHT01, BHT02 and BHT03, each with a capacity of  1600  kVA,  20  kV/400  V.  Measurements  has  been  performed  on  the  secondary  side  of  the transformer for each phase on November 28,29, 2012 and December 3, 2012. For  operation of the reactor, only 2 lines that serve loads of pump motor of primary and secondary coolant. Average of Electrical power for an of 24 hours of measurement for BHT01, is 594 kW and the energy consumed is 14.2 MWh, BHT02 is 507 kW and the energy consumed is 12.2 MWh and BHT03  are  346  kW  and  energy  consumed  8.30  MWh.  The power  factor  at  line  1,  line  2  and line 3, respectively 0.79, 0.95 and 0.98

## PENDAHULUAN
Energi listrik sudah menjadi kebutuhan pokok baik bagi industri maupun rumah tangga sehingga dibutuhkan kelangsungan  penyaluran  sistem  tenaga listrik secara handal dan baik. Kelangsungan  penyaluran  tenaga  listrik yang diproduksi oleh Pusat Pembangkit dan disalurkan  oleh  Perusahaan  Listrik  Negara (PLN) harus dimanfaatkan secara bijaksana. Penggunaan  yang  efisien  dan  pemasangan peralatan listrik serta komponen yang tepat akan  membantu  dalam  penggunaan  energi listrik  secara  hemat  dan  mempunyai manfaat  optimal  seperti  yang  diharapkan. Penerapan  program  penghematan  energi  di kantor-kantor pemerintah dapat memperkecil  biaya  energi  untuk  setiap satuan produk (specific
energy consumption) disamping  akan  menghemat pemakaian  energi  nasional  juga  akan menghemat pemakaian anggaran.
Pada  sistem  tenaga  listrik  arus bolak-balik    frekwensi  standard  untuk Indonesia  adalah  50  Hz,  dan  sistem distribusi  di  kelompokkan  kedalam  dua bagian  yaitu  sistem  jaring  distribusi  primer dan biasa disebut Jaring Tegangan Menengah  (JTM),  dan  sistem  jaring distribusi sekunder dan biasa disebut Jaring Tegangan Rendah (JTR). Fungsi pokok dari sistem  distribusi  adalah  menyalurkan  dan mendistribusikan  tenaga  listrik  dari  gardu induk  ke  pusat-pusat  atau  kelompok  beban (gardu  distribusi)  dan  pelanggan,  dengan mutu yang memadai.
Gedung  RSG  GA.  Siwabessy (Gedung  No.30)  adalah  gedung  reaktor beserta fasilitas laboratoriumnya dan Gedung  Operasi  (Gedung  No.31)  adalah gedung perkantoran tanpa fasilitas laboratorium, dimana kedua gedung tersebut  disuplai  oleh  Perusahaan  Listrik Negara (PLN) melalui 3 buah transformator yang  terbagi  dalam  3  jalur  (busbar),  yaitu
BHA,  BHB,  dan  BHC.  Masing-masing jalur  mencatu  berbagai  tipe  beban  antara lain  motor  pompa,  motor  katub,  motor chiller ,  unit  penerangan,  lift,  dan  lainnya. Sumber  energi  utama  ke  2  gedung  ini adalah  berasal  dari  PLN  dengan  kapasitas 3030  kVA,  dan  dibagi  menjadi  3  buah busbar yang masing-masing dicatu transformator  1600  kVA,  20  kV/400  V, yaitu  BHT01,  BHT02  dan  BHT03  artinya dalam  kondisi  normal  seluruh  keperluan dicatu dari PLN.
Pada  saat  reaktor  dioperasikan hanya 2 jalur yang digunakan, sedang jalur ke  3  sebagai  cadangan.  Beban-beban  pada jalur  1  dicatu  oleh  transformator  BHT01, jalur  2  oleh  BHT02  dan  jalur  3  BHT03. Konsumsi  energi  pada  jalur  1  dan  2 terkait dengan  dioperasikannya  beban-beban  besar seperti  motor  pompa  pendingin  primer  dan pendingin  sekunder  melalui  kedua  jalur tersebut dan juga beban-beban lainnya pada gedung 30 dan 31. Sehingga selama 24 jam pengukuran  secara  online  dapat  diketahui energi  yang  dikonsumsi  oleh  kedua transformator tersebut.
Spesifikasi  dan  kapasitas  Feeder PLN tersebut adalah:
- Kapasitas  terpasang  :  3030  kVA,  3
fasa - Sistem  Jaringan  :  Jaringan  Tegangan
Menengah (JTM) 20 kV
- Frekuensi kerja    : 50 Hz
- Golongan Tarif    : P2
- Meteran    :  Ganda  LWBP  dan  WBP, serta kVArhmeter.
Pada  makalah  ini  akan  dipetakan penggunaan energi listrik di Gedung 30 dan 31  yang  dapat  memberikan  gambaran mengenai  pola  penggunaan  energi  listrik dan  sebagai  bahan  evaluasi  kontrak  daya PLN terhadap pemakaian listrik aktual.

## TEORI
Tegangan  yang  dihasilkan  oleh pusat  Pembangkit  Tenaga  Listrik  seperti
PLTA,  PLTU,  PLTD    biasanya  merupakan Tegangan  Menengah  (TM)  dengan  besar tegangan  output  20  -  24  kV.  Sistem distribusi  yang  dikenal  dengan  sistem
distribusi  primer  yaitu  tegangan  dari Tegangan  Tinggi  (TT)  diturunkan  ke Tegangan Menengah (TM) dengan menggunakan step  down  transformer ,  dan sistem distribusi sekunder dimana tegangan TM  diturunkan  lagi  ke  Tegangan  Rendah
(TR).
Pemakaian (utilisasi) yang
menggunakan  TR  didapat  dengan  cara menurunkan  TM  20  kV,  12  kV  atau  6  kV ke  tegangan  380  V/220  V  dengan transformator penurun tegangan pada gardu tiang  ataupun  gardu  beton  yang  berada
dilingkungan  sekitar  konsumen.  Saluran listrik  dari  gardu  induk  hingga  konsumen disebut saluran distribusi.

## Beban-Beban Listrik
Jenis-jenis  beban  energi  listrik  terbagi  atas 3 jenis beban yaitu :
 Beban Resistif
 Beban Induktif
 Beban Kapasitif

## Beban Resistif (resistor)
Resistansi  untuk  suatu  bahan diberikan oleh rumus :
A R     ……. (1)
dimana : R     = tahanan (resistor) satuan [  ]
 = tahanan jenis penghantar [  .m]
 = panjang penghantar [m]. A       = luas penampang penghatar [m 2 ]
Resistansi  suatu  beban  diberikan oleh rumus :
R = ) ( ) ( t i t V [  ]...... (2)
dimana :
V(t)  =  besar  tegangan  listrik  dalam  fungsi waktu. [Volt]. i(t)  =  besar  arus  yang  mengalir  dalam fungsi waktu [Ampere]. Beban Induktif (induktor) Induktansi diberikan dengan persamaan : V(t) = L dt di dan i(t) =  dt V L . 1 .......(3)
L = dt di t V / ) ( ..... (4)
dimana :
V(t)  =  besar  tegangan  listrik  dalam  fungsi waktu. [Volt].
di/dt  =  turunan  pertama  dari  arus  terhadap waktu [Ampere] Reaktansi  Induktif  suatu  beban  diberikan oleh rumus :
X L =  L = I V [  ]...... (5)
maka
L =  I V [Henry]...... (6)
dimana :  = kecepatan sudut [rad/sec]
=      2  f ; f =  frekuensi tegangan.[Hertz]
X L =  reaktansi induktif [  ]
Beban Kapasitif  (kapasitor)
Kapasitansi diberikan dengan
persamaan  :
V(t) =  idt C 1 ...... (7) i(t) = dt dQ = C dt dV ...... (8) Q(t) = C .V(t) ......  (9) Maka :
C = V Q = d A  = d A r o   (Farad) ...... (10)
dimana : V(t)  =  besar  tegangan  listrik  dalam  fungsi waktu. [Volt].
di/dt =  turunan  pertama  dari  arus  terhadap waktu [Ampere] .
C = besar kapasitansi (Farad)
Q =  muatan  pada  salah  satu  konduktor (Coulomb)
V = tegangan kedua konduktor (Volt)
 =  permitivitas  bahan  antara  dua penghantar
o  = permitivitas udara (4  .10 -7 )
r  = permitivitas relatif bahan. A =luas masing-masing plat penghantar D = jarak antara dua penghantar
Kapasitansi  suatu  beban  diberikan  oleh rumus :
X C = C  1 = I V [  ] .......  ( 11 ) Maka  C = V I  [Farad] ........  ( 12 )
dimana :
 = frekuensi sudut [rad/sec] = 2  f ; F = frekuensi [Herzt]
X C = reaktansi kapasitif [  ]

## Daya Listrik
Dalam  kelistrikan  dikenal  adanya beberapa jenis daya, yaitu :
 Daya Semu (S)
 Daya Aktif (P)
 Daya Reaktif (Q)

## Daya Semu
Daya    semu  untuk  sistem  fasa tunggal  dengan  sirkuit  dua  kawat  adalah perkalian skalar arus dan tegangan efektifnya. Jadi  daya  semu  (S)  dinyatakan melalui persamaan : [VA] I . V S  …………  (13)
Sedangkan  untuk  sistem  3  fasa  daya  semu
dinyatakan dengan :
[VA] I . V 3 S  ………… ( 14 )
Daya Aktif
Daya aktif dinyatakan oleh persamaan :
cos 2 I V P maks maks 
 ............... ( 15 ) Persamaan untuk daya beban tiga fasa yang
seimbang dinyatakan oleh
[Watt] cos I V 3 P jala - jala jala - jala
  ....... ( 16 ) dimana: Vjala = tegangan efektif Ijala  = arus jala efektif Daya Reaktif
Daya reaktif dituliskan dengan persamaan :
sin 2 I V Q maks maks   ……. ( 17 )

## Segitiga Daya
Hubungan  antara  daya  semu  (S), daya  aktif  (P)  dan  daya  reaktif  (Q)  dikenal dengan  istilah  segitiga  daya.  Hubungan
antara  ketiganya,  baik  untuk  beban  bersifat induktif  maupun  untuk  beban  bersifat kapasitif  dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Gambar 1. Segitiga Daya
dimana :
P = V.I. cos   S = V.I 
Q = V.I. sin   
Dari gambar di atas
2 2 Q P
S   .................. ( 19 )
atau P = S cos   Q = S sin  
SISTEM  KELISTRIKAN  GEDUNG  30 dan 31
Gedung  30  adalah  gedung  reaktor enam  lantai  (±  31,00  m)  ditambah  satu lantai (- 6,00 m) dengan total luas bangunan adalah  6400  m²,  dan  gedung  31  adalah gedung  operasi/administrasi  lima  lantai dengan  luas  bangunan  3250  m 2 .  Seluruh kegiatan pada 2 bangunan ini menggunakan energi  listrik,  mulai  dari  motor  pompa, peralatan  komputer, Chiller  AC,  AC  split
dan penerangan. Sumber energi utama ke 2 gedung ini adalah berasal dari PLN dengan kapasitas 3030 kVA, artinya dalam kondisi normal  seluruh  keperluan  dicatu  dari  PLN. Gedung  ini  dilengkapi  pula  dengan  3  buah Genset  dan  UPS  ( Uninterruptible  power supply ).  Dalam  hal  catu  daya  dari  PLN terputus, secara otomatis beban-beban yang dicatu oleh busbar darurat akan di catu oleh Genset  tapi  tidak  mencatu  pompa-pompa pendingin  primer  dan  sekunder,  artinya operasi  reaktor  tidak    di back  up oleh Genset.  Distribusi  beban  pada  gedung  30 dan 31 dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Diagram segaris trafo distribusi di PRSG 1)
Tabel  1 memperlihatkan  beban-beban  yang dicatu  oleh  masing-masing  transformator
BHT01/02/03  melalui busbar BHA,  BHB dan BHC
Tabel 1. Distribusi beban busbar BHA, BHB dan BHC 2)
BEBAN No BHT01 - Jalur BHA BHT02 - Jalur BHB BHT03 - Jalur BHC 1 Sistem Pendingin Primer: JE-01 AP001 Sistem Pendingin Primer: JE-01 AP002 Sistem Pendingin Primer: JE-01 AP003 2 Sist. Pendingin Sekunder a. PA-01 AH001/2/3 b. PA-01 AP001 Sistem Pendingin Sekunder: a. PA-02 AH001/2/3 b. PA-02 AP001
Sistem Pendingin Sekunder: a. PA-03 AP001 b. PA-04 AP001 c. PA-05 AP001 3 Sist.Pemurnian Air Kolam: a. KBE01 AP001 b. FAK01 AP001 Sist.Pemurnian Air Kolam: a. KBE01 AP002 b. KBE02 AP001 c. FAK01 AP002 PA-03 AA004/11/12/13 PA-04 AA002 PA-05 AA002/3 4 PA-01 AA001/3/10/11/12/14/16/2 0/22 PA-02 AA001/3/10/11/12/14/16/20/22 GBA01 AA001 PD-01 AH001 5 Sistem Air Demin
( Demineralized Water ):
a. GHC02 GS001 b. QKJ00 GS001 PA-04 AP002 PA-04 AA004 GCA01 GS001 SMK00 QKJ00 GS002 UKA04 GP101 PAH01/02 GS001 KLC00 GS007 QKJ00 GS003 6 BHD : - Motor  katup  :  KBE01 AA003/010, FAK01 AA012  /016,  KBE02 AA007/011, JE-01 AA003/007/014/016, KPK01 AA037/040/044 - Motor  pompa  :  JE-01 AP001, KBE01/02 AP001,  FAK01  AP001, KPK01 AP002 - SCA02 GS001 - SMJ10
- UJA00 GP101
- KL-00 GS001
BHE :
- Motor  katup  :  KBE01  AA005/013, KBK01 AA003/4/054, KBE02 AA008/12,
JE-01 AA004/9/15/17
- Motor  pompa  :  JE-01  AP002,  KBE01/02 AP002,  KBK01  AP001,  KPK01  AP001, KBB01 AP001 - SMJ20 - FJQ10 GS001
- KWA01 GS001
- SMJ30
- UJA09 GP107 - KL-00 GS007 BHF : - Motor katup : FAK01 AA013/17, JE-01 AA005/11/12/13/28, GHC01 AA020 - Motor  pompa  :  JE-01  AP003, FAK01 AP002, KPK02 AP001, KTA01 AP001 - FCB00 - KL-00 GS009/10
- QKJ00 GS004 - FJQ20 GS001
- KBE02 AH001 - UJA09 GP106 7 Beban  dari busbar darurat
BNA : 159,2 kW
Beban dari busbar darurat BNB : 88,15 Kw Beban  dari busbar darurat BNC : 174,4 kW Total  Daya  Terpasang  : 684,15 kW Total Daya Terpasang : 684,314 kW Total  Daya  Terpasang  :  549,9 kW

## TATA KERJA
Pengukuran dilakukan pada masing-
masing sisi sekunder transformator
BHT01/02/03.  Untuk  melihat  profil  beban listrik harian  (24  jam)  pada  ke  dua gedung tersebut, telah dilakukan pengukuran secara On-line .  Pengukuran  ini  dilakukan  saat reaktor  beroperasi,  yaitu  BHT01  tgl.  28-29 Nopember  2012,  BHT02  tgl.  29-30 Nopember  2012  dan  BHT03  tgl.  03-04 Desember 2012. Titik pengukuran dilakukan pada masing-masing fasa tegangan  rendah  transformator.  Alat  ukur
yang  digunakan  adalah  HIOKI  3169-20 Clamp On Power HiTester.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Transformator  BHT01  dilakukan pengukuran  saat  pompa  pendingin  primer JE-01  AP001/002  dan  pompa  pendingin sekunder  PA-01/02  AP001  beroperasi. Pengukuran dilakukan selama 24 jam. Daya aktif,  reaktif  dan  semu  dapat  dilihat  pada Gambar 3.
Gambar 3. Daya aktif, semu dan reaktif transformator BHT01
Dari  Gambar  3  terlihat  daya  aktif maksimum adalah 686 kW dan rata-ratanya 594 kW, daya semu maksimum adalah 900 kVA  dan  daya  reaktif  maksimum  580
kVAR.  Dengan  mengasumsikan  selama  11 hari operasi  daya maksimumnya  898 kVA, maka faktor kebutuhan adalah :
Watt/VA/VAR
% 100 ) ( ) ( x kVA Terpasang Daya kVA
Maksimum Daya Kebutuhan Faktor  Faktor kebutuhan =
Pemakaian
energy yang diserap transformator  BHT01  selama  24  jam pengukuran seperti terlihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Energi yang dibangkitkan BHT01
Dari  Grafik  diatas  dapat  dilihat konsumsi  energy  selama  24  jam  pada transformator  BHT01  adalah  14,2  MWh, bila  diasumsikan  rata-rata  perhari  adalah nilai tersebut, maka  selama  11 hari  operasi
adalah  energy  yang  dibangkitkan  :  14,2 MWh x 11 x 24 = 3748,8 MWh.
Faktor  daya  (cos  φ)  selama  24  jam pengukuran dapat dilihat pada Gambar 5.
Watt-jam
Gambar 5. Faktor daya beban pada jalur 1 (BHT01)
Dari  gambar  5,  factor  daya  rata-rata adalah  0,79.  Rendahnya  factor  daya  pada jalur  1  disebabkan  tidak  berfungsinya kapasitor  bank,  sehingga  meningkatkan daya reaktif. Untuk  transformator  BHT02  ketiga dayanya  dapat  dilihat  pada  Gambar  6, dimana  daya  aktif  maksimum  adalah    617 kW  dan  rata-ratanya  507  kW,  daya  semu 648  kVA  dan  daya  reaktif  234  kVAR.
Gambar 6. Daya aktif, semu dan reaktif transformator BHT02
Dengan  daya  maksimum  648 kVA,  selama  11  hari  operasi  maka  faktor kebutuhan  pada  transformator  BHT02 adalah Faktor kebutuhan = Energi yang diserap oleh transformator  BHT02,  dapat  dilihat  pada Gambar 7.
Gambar 7. Energi yang dibangkitkan BHT02
Dari  Grafik  diatas  dapat  dilihat konsumsi  energy  selama  24  jam  pada transformator  BHT02  adalah  12,20  MWh, bila  diasumsikan  rata-rata  perhari  adalah nilai tersebut, maka  selama  11 hari  operasi
energy  yang  dibangkitkan  adalah  :  12,20 MWh x 11 x 24 = 3220,8 MWh.
Faktor  daya  (cos  φ)  selama  24  jam pengukuran dapat dilihat pada Gambar 8.
Gambar 8. Faktor daya beban pada jalur 2 (BHT02)
Dengan  beban  lebih  kecil  dari  jalur
1, tapi kapasitor bank pada jalur 2 berfungsi baik  maka  daya  reaktifnya  menjadi  rendah dan  factor  dayanya  mencapai  0,95  seperti terlihat pada Gambar 8.
Pada  transformator  BHT03  hasil pengukuran  untuk  daya  aktif,  reaktif,  dan daya semu dapat dilihat pada Gambar 9.
Gambar 9. Daya aktif, semu dan reaktif transformator BHT03
Daya  aktif  maksimum    adalah  408
kW  dan  rata-ratanya  346  kW,  daya  semu 417 kVA dan daya reaktif 157 kVAR. Dengan daya maksimum 417 kVA, selama  11  hari  operasi  maka  faktor kebutuhan  pada  transformator  BHT03 adalah: Faktor kebutuhan = Energi yang diserap oleh Transformator  BHT03  dapat  dilihat  pada Gambar  10,  dimana  besar  energy  yang diserap  adalah 8,30 MWh.
Gambar 10. Energi yang dibangkitkan BHT03
 Bila  diasumsikan  rata-rata  perhari  daya yang  diserap  adalah  8,30  MWh,  maka selama  11  hari  operasi,  energy  yang dibangkitkan oleh transformator BHT03 adalah : 8,30 MWh x 11 x 24 = 2191,2 MWh.
 Energi  listrik  total  selama  11  hari operasi  adalah  (3748,80  +  3220,80  + 2191,20) MWD = 9160,8 MWh.
 Faktor  kebutuhan  untuk  transformator
BHT03  adalah  yang  paling  kecil,
dimana dari daya nominal
transformator 1600 kVA, factor kebutuhannya  adalah  26,06%,  hal  ini dikarenakan  pompa  pendingin  primer dan  sekunder  pada  jalur  3  tidak dioperasikan.

## KESIMPULAN
Energi  listrik  yang  diserap  saat reactor  beroperasi  adalah  cukup  besar karena  dioperasikannya  motor  pompa  pada system  pendingin  primer  dan  pendingin sekunder.  Kondisi  beban  yang  terpasang pada    jalur  1  dan  jalur  2  relatif  seimbang, dimana  pada  jalur  1  (Transformator BHT01)  faktor  kebutuhan  adalah  56,25% dan  energy  yang  diserap  selama  11  hari operasi adalah 3748,8 MWh dan transformator  BHT02  (jalur2  )  faktor kebutuhannya  40,50%,    dan  energy  yang
diserap  selama  11  hari  operasi  adalah 3220,8  MWh.  Sedangkan  transformator BHT03, faktor kebutuhannya adalah 26,06% dengan energy yang diserap selama 11 hari operasi adalah 2191,2 MWh. Faktor daya  pada  jalur  1  dibawah  0,85,  yaitu  0,79 sehingga  daya  reaktif  pada  jalur  1  cukup besar, hal ini disebabakan tidak berfungsinya kapasitor bank pada jalur 1.

## DAFTAR PUSTAKA
1. LAK RSG. KK.01.01-63.11, Revisi : 10.1
2. Main  Distribution  Board,  Vol.1, Turnover Package No.20, MPR 30 3. ZUHAL, Dasar  Teknik  Tenaga Listrik  dan  Elektronika  Daya ,  PT
Gramedia Pustaka, Jakarta 1995.
4. ABDUL  KADIR, Transformator , Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1989 5. KOES  INDRAKOESOEMA,  dkk, Optimasi  Pemakaian  Energi  Listrik Pada  Gedung  90  PKTN  BATAN, Pertemuan  dan  Presentasi  Ilmiah Peneliatian Dasar Ilmu Pengetahuan  dan  Teknologi  Nuklir , PTAB  –  BATAN,  Yogyakarta,  Juli
20