## JAMBURA JOURNAL OF INFORMATICS
Vol. 2, No. 1, April 2020
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jji
Rancang Bangun Sistem Pemantauan Kondisi Air
Rachmat Cahyadi Ngiu, Manda Rohandi*
Jurusan Teknik Informatika, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
*Penulis korespondensi, email: manda.rohandi@ung.ac.id
DOI: 10.37905/jji.v2i1.2726

## Abstract
Continuous  monitoring  of  water  conditions  and  realtime  using  a  computerized  system  is  indispensable  for drinking water companies. It is aimed at monitoring the turbidity and altitude of water in the water shelter to conform to the standards set. This research aim is to perform the design of the monitoring system of turbidity conditions and water levels in the body of Bone Bolango PDAM. The methods used are models of prototyping development with four steps are communication, planning, and system modeling quickly, building prototypes, and last application, evaluation, and feedback. The results showed that the prototype of the water condition monitoring  system  that  was  built  can  be  used  to  monitor  various  turbidity  conditions  by  accordance  with water turbidity conditions, ranging from clear water conditions (< 100 NTU), murky water conditions (101- 400 NTU), and very cloudy water conditions (> 400 NTU). The monitoring results are then saved as history and visualized in the website-based application, and any changes in the water condition can then be sent to the officer in the form of SMS notification automatically. Although still in the laboratory scale, the prototype of the built-in water condition monitoring system is ready to be applied to the actual environment concerning its sensor placement.
Keywords : Adruino; monitoring system; prototyping model; water condition

## Abstrak
Pemantauan  kondisi  air  secara  terus-menerus  dan realtime menggunakan  sistem  terkomputerisasi  sangat diperlukan oleh perusahaan air minum. Hal ini ditujukan untuk memantau kekeruhan dan ketinggian air pada bak  penampungan  air  agar  sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk melakukan  rancang  bangun  purwarupa  sistem  pemantauan  kondisi  kekeruhan  dan  ketinggian  air  pada  bak penampungan  di  PDAM Bone  Bolango. Metode  yang digunakan adalah  model  pengembangan prototyping dengan  empat  langkah  yaitu:  komunikasi,  perencanaan  dan  pemodelan  sistem  secara  cepat,  membangun purwarupa,  dan  terakhir  penerapan,  evaluasi  dan  umpan  balik.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa purwarupa  sistem  pemantauan  kondisi  air  yang  dibangun  dapat  digunakan  memantau  beragam  kondisi kekeruhan air sesuai dengan standar kondisi kekeruhan air, mulai dari kondisi air jernih (<100 NTU), kondisi air keruh (101-400 NTU), dan kondisi air sangat keruh (>400 NTU). Hasil pemantauan tersebut kemudian disimpan sebagai riwayat dan divisualisasikan dalam aplikasi berbasis website, dan setiap perubahan kondisi air  kemudian  dapat  dikirimkan  kepada  petugas  dalam  bentuk  notifikasi  SMS  secara  otomatis.  Meskipun masih  dalam  skala  laboratorium,  purwarupa  sistem  pemantauan  kondisi  air  yang  dibangun  sudah  siap diterapkan pada lingkungan sebenarnya dengan memperhatikan penempatan sensor-sensornya.
Kata kunci : Andruino, kondisi air; model prototyping ; sistem monitoring

## P ENDAHULUAN
Monitoring  (pemantauan)  adalah  suatu  proses  pengumpulan  dan  analisis  informasi berdasarkan  indikator  yang  ditetapkan  secara  sistematis  dan  kontinu  tentang  kegiatan program  sehingga  dapat  dilakukan  tindakan  koreksi  untuk  penyempurnaan  program kegiatan itu selanjutnya  (Hendini, 2016). Pemantauan dapat dijelaskan sebagai kesadaran ( awareness )  tentang  apa  yang  ingin  diketahui.  Pemantauan  berkadar  tingkat  tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. Kondisi air yang dipantau harus memenuhi standar baku mutu  kesehatan  lingkungan  dan  persyaratan  kesehatannya.  Standar  baku  mutu  kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air yang digunakan untuk keperluan higiene sanitasi, kolam  renang,  solus  per  aqua,  dan  pemandian  umum  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2017.  Menurut  aturan  tersebut,  standar baku  mutu  kesehatan  lingkungan  menjelaskan  bahwa  media  air  pada  keperluan  higiene sanitasi  baik  perorangan  (seperti  mandi  dan  sikat  gigi),  juga  dapat  digunakan  untuk mencuci  bahan  pangan,  peralatan  makan  dan  pakaian  (Kemenkes,  2017).  Selain  itu,  air untuk keperluan higiene sanitasi dapat digunakan untuk air baku air minum. Oleh karena itu,  monitoring  kondisi  air  pada  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Bone  Bolango secara  berkala  wajib  dilakukan,  agar  air  yang  disalurkan  untuk  masyarakat  memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan.
Berdasarkan  hasil  observasi  langsung  pada  PDAM  Bone  Bolango  Provinsi  Gorontalo diperoleh  informasi  bahwa  pihak  perusahaan  memberikan  tugas  kepada  karyawan  untuk memonitoring  kondisi  air  pada  bak  penampungan  secara  berkala.  Monitoring  tersebut bertujuan  untuk  melihat  secara  langsung  kondisi  kekeruhan  air  dan  level  air  pada  bak penampungan  yang berukuran besar, dengan manaiki tangga terlebih dahulu. Hal ini jika dilakukan  secara  berkala,  tentunya  sangat  tidak  efisien  dan  cukup  memakan  waktu.  Dari wawancara  yang  dilakukan  dengan  teknisi  PDAM,  didapatkan  informasi  bahwa  masalah yang  sering  dikeluhkan  konsumen  adalah  kondisi  air  yang  keruh  dan  terkadang  tidak mengalir.  Terbatasnya  petugas  monitoring  untuk  memantau  kondisi  air  pada  bak penampungan  selama  24  jam  sehari,  menyebabkan  penanganan  keluhan  masyarakat tentang  kondisi  air  menjadi  lambat.  PDAM  sendiri  memiliki  nilai  standar  pada  kategori kekeruhan  air  pada  bak  penampungan  mereka.  Terdapat range nilai  standar  untuk  3 kategori  kondisi  kekeruhan  air.  Kategori  pertama  yaitu  kondisi  air  jernih  dengan range nilai  kurang  dari  sama  dengan  100  NTU.  Kategori  kedua  dengan  kondisi  air  keruh  ada pada range nilai 101 sampai dengan 400 NTU dan untuk kategori air yang terakhir adalah sangat  keruh  dengan  nilai range besar  dari  sama  dengan  401  NTU.  Adapun  Ketentuan standar level air pada bak penampungan Air PDAM Bone Bolango terdapat 6 skala dengan 3 kategori level air, yaitu level bahaya (level 1 sampai 2), level aman (level 3 sampai 4), dan level baik (level 5 sampai 6).
Beberapa  kajian  terdahulu  yang  terkait,  antara  lain:  Rasin  dan  Abdullah  (2009)  telah melakukan penelitian tentang keamanan air minum menggunakan teknologi Zigbee untuk memonitoring kualitas air secara real time. Sistem ini terdiri dari berbagai macam sensor, seperti  pH,  turbidity,  dan  temperatur.  Penelitian  untuk  mengukur  level  ketinggian  air, dilakukan oleh Wiedjaja, dkk (2012), yang menghasilkan pengukuran level ketinggian air pada  Bendungan  Katulampa  dengan  presisi  98.86%  dalam  waktu  28,95  detik  setiap  1 siklus  sistem .  Selain  itu  sensor  yang  digunakan  juga  bekerja  dengan  baik  yaitu  dapat mendeteksi  ketinggian  jarak  dengan  jarak  minimal  2,0  cm  hingga  jarak  maksimal  371,7 cm. Pengukuran jarak dapat dilakukan dengan baik pada medium padat, medium air yang
tenang,  dan  medium  air  beriak.  Venkateswaran,  dkk  (2012),  menggunakan  Zigbee  untuk memonitoring  kualitas  air  dilihat  dari  parameter  physiochemical  seperti,  aliran  air, temperatur  air,  pH,  konduksi  dan  potensi  redox.  Pavankumar  dan  Praveenkumar  (2013) telah  melakukan  penelitian  untuk  memonitoring  kualitas  udara  dan  air  berbasis platform Bluetooth .  Sistem  yang  dibangun  terdiri  dari  berbagai  sensor,  seperti  sensor  temperatur, humidity, gas dan garam ditambah sensor ultrasonic untuk mengukur hambatan air. Hasil monitoring langsung dikirimkan melalui Bloetooth pada ponsel android user. Kedia (2015) juga melakukan penelitian yang serupa, namun menitikberatkan pembahasan pada metode monitoring,  sensor-sensor  yang  digunakan,  desain embedded yang  digunakan  untuk mengukur  kualitas  air,  dan  juga  mengeksplorasi  sensor  pada  domain cloud .  Maemunnur, dkk (2016) dalam penelitiannya rancang bangun alat untuk mengukur kekeruhan air, yang digunakan  untuk  menganalisis  kualitas  air  berbasis  arduino  uno.  Presisi  yang  dihasilkan oleh  alat  ini  sangat  tinggi,  dengan  rata-rata  tingkat  akurasinya  98.7%  dan error 1.3%, namun hanya dapat mengukur kekeruhan air dari 0 sampai dengan 150 NTU. Kumar dan Samalla  (2019)  melakukan  penelitian  untuk  mendesain  dan  mengembangkan  alat monitoring  kualitas  air  menggunakan  IoT.  Sistem  yang  dikembangkan  mengukur  semua tingkatan  parametar  air  yang  dikumpulkan  oleh  berbagai  macam  sensor  seperti,  sensor Co2, temperatur, pH, level air dan turbidity.
Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah purwarupa sistem monitoring kondisi air di  PDAM  yang dapat  memantau kondisi  air (kekeruhan dan ketinggian air) pada bak penampungan  secara realtime ,  yang  siap  di  ujicobakan  pada  bak  penampungan  PDAM Bone  Bolango,  sehingga  nantinya  dapat  digunakan  oleh  PDAM  Bone  Bolango  untuk menangani keluhan masyarakat tentang kondisi air secara cepat dan efisien.

## M ETODE
Metode dalam memecahkan permasalahan ini menggunakan pengembangan sistem model Prototyping (Pressman,  2005).  Model  pengembangan  sistem  ini  dipilih,  karena  sistem pemantauan kondisi  air  di  PDAM Bone Bolango belum ada sebelumnya, sehingga detail kebutuhan  masukan,  proses  dan  keluaran  sistem  tidak  terdefinisikan  dengan  baik.  Model pengembangan sistem prototyping terdiri dari 4 langkah  yang dilakukan secara berulang, sampai  sistem  yang  dibangun  sesuai  dengan  kebutuhan.  Tahapan  pengembangan  sistem mengikuti  model prototyping ,  yaitu:  Komunikasi,  Perencanaan  dan  pemodelan  desain secara  cepat,  Membangun  purwarupa,  Penerapan,  evaluasi  dan  umpan  balik  (Gambar  1). Penjelasan tahapan pengembangan sistem tersebut adalah sebagai berikut:
- Komunikasi:  pada  tahapan  ini  dilakukan  analisis  kebutuhan  sistem  melalui  observasi langsung  ke  bak  penampungan  air  dan  wawancara  dengan  karyawan  PDAM  Bone Bolango.
- Perencanaan dan pemodelan sistem secara cepat: setelah kebutuhan sistem di dapatkan, perencanaan  pengembangan  sistem  dilakukan  secara  cepat  dan  dimodelkan  dalam bentuk  “desain  cepat”.  Desain  cepat  fokus  pada  aspek  yang  berhubungan  dengan antarmuka  sistem  monitoring  kondisi  air  (tampilan  masukan  dan  luaran  sistem)  dan juga  arsitektur  perangkat  keras  monitoring  kondisi  air  (diagram  blok  dan  skema pengkabelan).
- Membangun  purwarupa:  tahapan  ini  merupakan  tahapan  dimana  perangkat  keras  di bangun  menggunakan  Arduino  Uno  dengan  sensor  kekeruhan  dan  ketinggian  air. Perangkat lunak berbasis web dan sms gateaway juga dibangun pada tahapan ini.
34
- Penerapan,  evaluasi  dan  umpan  balik:  sistem  yang  telah  di  bangun  kemudian  di ujicobakan  dan  dievaluasi  oleh  karyawan  PDAM.  Hasil  evaluasi  kemudian  menjadi umpan balik untuk memperbaiki sistem. Jika terdapat perbaikan dari hasil umpan balik, maka tahapan pengembangan sistem di mulai dari awal lagi.
Gambar 1. Tahapan pembangunan sistem pemantauan kondisi air

## H ASIL DAN D ISKUSI

## Komunikasi
Dari  hasil  identifikasi  masalah  dengan  menggunakan  metode  observasi  pada  lokasi pengolahan  air  atau  bak  penampungan  air  PDAM  dan  wawancara  terhadap  pihak  IT PDAM  Bone  Bolango  pada  tanggal  16  April  2018  dikantor  PDAM,  diperoleh  masalah adanya keluhan konsumen terhadap air keruh dan air yang terkadang tidak mengalir. Hal ini disebabkan terlambatnya penanganan oleh karyawan yang bertugas dalam menjaga bak penampungan air. Kertelambatan ini terjadi akibat informasi mengenai kondisi air di dalam bak  penampungan  tidak  bisa  diketahui  secara  cepat,  sehingga  penanganan  ketika  terjadi perubahan  kondisi  air  yang  masuk  pada  bak  penampungan  tidak  bisa  dilakukan  dengan segera. Dari hasil analisis masalah tersebut, diperoleh kebutuhan sistem sebagai berikut:
- Sistem dapat menampilkan status atau kondisi dari level dan tingkat kekeruhan air di Bak Penampungan PDAM.
- Sistem menyediakan fasilitas untuk melihat riwayat perubahan tingkat kekeruhan dan level air.
- Sistem mampu menyajikan data secara real-time (update sesuai waktu berjalan).
- Sistem  memiliki  fitur  notifikasi  ketika  terjadi  perubahan  pada  kondisi  air  di  bak penampungan.

## Perencanaan dan Pemodelan Sistem Secara Cepat
Perangkat  keras  dan  perangkat  lunak  sistem  monitoring  kondisi  air,  diperlukan  alat  dan bahan sebagai berikut:
Alat :
- Perangkat keras ( hardware ) komputer.
- Perangkat lunak ( software ), Arduino IDE sebagai aplikasi pendukung untuk mengelola program ke perangkat keras Arduino uno itu sendiri.
- Perangkat  lunak  ( software )  untuk  pembuatan website , Sublime  Text , framework  CI ,
Xampp
- Avometer .
- Solder.
- Timah.
- Papan acrylic.
Komunikasi Perencanaan & pemodelan
Pembangunan purwarupa Penerapan, evaluasi, dan umpan balik
Bahan:
- Arduino Uno Rev3 Atmega 328P 1 buah.
- Saklar push button 1 buah.
- Turbidity Sensor SKU0198 .
- Modul GSM A6 1 buah.
- Keypad 4x4 1 buah
- Modul LCD 20x4 dengan modul I2C 1 buah.
- Adaptor 5V 4A 1 buah.
- Box 1 buah.
- Air dengan tingkat kekeruhan yang berbeda.
- Wadah rancangan kolam air 1 buah.
- Pipa Paralon 1 Buah
- Node MCU ESP8266
- Resistor 3 Buah
- Kabel Jumper
- Kabel Level Air
- Lampu LED 3 buah
Konsep pemodelan perangkat keras sistem  pemantauan kondisi air dibuat dalam diagram blok dan diagram wiring yang dapat dilihat pada Gambar 2-4.
Gambar 2. Diagram blok rancangan alat
Gambar 3. Diagram skema wiring rancangan alat

## Gambar 4. Diagram purwarupa sistem monitoring kondisi air
Selain  pemodelan  perangkat  keras,  juga  dibuat  pemodelan  untuk  perangkat  lunak  sistem monitoring kondisi air yang digambarkan dalam diagram konteks seperti ditunjukkan pada Gambar 5.

## Purwarupa Sistem
Tampilan beranda merupakan tampilan antarmuka dari sistem monitoring kondisi air pada bak penampungan PDAM Bone Bolango secara realtime yang dapat di lihat oleh siapa saja termasuk petugas atau konsumen. Tampilan ini terkadang mengalami keterlambatan dalam perubahan  data  dengan  alat  yang  ada  pada  lokasi  bak  penampungan,  jaringan  Internet menjadi faktor untuk keakuratan pengiriman data realtime dengan alat. Untuk pengiriman data  tak  terjadi  perubahan  nilai  hanya  saja  jarak  waktu  penampilan  data  sedikit  berbeda dengan  monitoring  dari LCD yang  ada  pada Box Alat.  Tampilan  halaman  beranda  yang
berisi  status  dan  kondisi  air  pada  perangkat  lunak  sistem  monitoring  kondisi  air  pada PDAM Bone Bolango ditunjukkan pada Gambar 6.
Gambar 5. Diagram konteks sistem monitoring kondisi air

## Gambar 6. Halaman beranda yang berisi status dan kondisi air
Selain dapat melihat kondisi air secara realtime , perangkat lunak sistem monitoring kondisi air juga dapat menampilkan data perubahan dari perubahan pada kondisi air pada halaman riwayat.  Bedanya  menu  ini  dengan  beranda  adalah  pada  menu  riwayat  ini  dapat menampilkan  data  yang  telah  berlalu  dan  menyimpan  data  hanya  pada  setiap  perubahan dari kondisi air yang signifikan (Gambar 7).
-Kekeruhan - Level Air -Nomor Telepon Modul GSM

## Gambar 7. Halaman riwayat kondisi air
Selain  dapat  menampilkan  riwayat  kondisi  air,  juga  dapat  ditampilkan  adalah  bagian notifikasi melalui SMS jika terjadi perubahan pada kondisi air (Gambar 8).

## Gambar 8. Notifikasi sms untuk monitoring kondisi air
Hasil akhir dari rancangan alat monitoring kondisi air pada bak penampungan terdiri dari 3 bagian besar. 1 Box alat, merupakan tempat berbagai rangkaian atau gabungan alat yang di atur  agar  mampu  menjadi  wadah  bagi  penempatan  alat-alat  lainnya.  Bagian  2  Bak penampungan  air,  merupakan  wadah  penampungan  air  yang  drancang  untuk  dapat menampung air dan didalam bak ini terdapat sebuah Sensor pendeteksi level Air. Bagian ke 3 adalah Pipa Jalur masuknya air ke dalam Bak penampungan. Pada bagian ini air akan masuk menuju ke dalam bak penampungan melalui pipa kecil yang diujung pipa terdapat sensor turbidity untuk  pendeteksi  kekeruhan  tepat  sebelum  air  masuk  pada  bak penampungan. Purwarupa perangkat keras sistem monitoring kondisi air ditunjukkan pada Gambar 9.

## Gambar 9. Purwarupa sistem monitoring kondisi air

## Penerapan, Evaluasi, dan Umpan Balik
Setelah  purwarupa  selesai  di  bangun,  purwarupa  tersebut  kemudian  di  ujicobakan  dalam skala  kecil.  Ujicoba  dilakukan  dalam  lingkungan  laboratorium,  yaitu  dengan  mengisi purwarupa  bak  penampungan  air  dengan  air  bersih  untuk  menguji  apakah  alat  dapat mendeteksi  kejernihan  air,  dan  air  kopi  untuk  menguji  apakah  alat  dapat  mendeteksi kekeruhan air. Selain itu diujicobakan pula deteksi ketinggian air, mulai dari level bahaya, aman dan baik.
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  pengujian  kondisi  kekeruhan  air  yang  pertama didapatkan nilai  62 NTU sehingga kondisi  air tersebut  berada pada kategori jernih.  Nilai tersebut masuk pada standar kondisi air di PDAM dengan kategori air jernih yang berada pada range kurang dari sama dengan 100 NTU. Hasil pengujian kekeruhan air yang ke dua pada kategori keruh didapatkan nilai 314 NTU. Nilai tersebut masuk pada standar kondisi air keruh di PDAM yang berada pada range 101 sampai 400 NTU. Pengujian yang ke tiga untuk  kondisi  air  dengan  kategori  sangat  keruh  didapatkan  nilai  635  NTU,  yang  dimana nilai ini masuk pada kategori sangat keruh dengan range lebih dari sama dengan 401 NTU.
Hasil pengujian kondisi ketinggian air kategori baik berada pada level 3, dimana air pada bak penampungan menyentuh sensor water level yang paling atas. Jika water sensor tidak lagi menyentuh level 3 maka ketinggian air tersebut berada pada kategori aman (level 2) selanjutnya  kategori  bahaya  terdeteksi  jika water sensor  sudah  tidak  menyentuh  level  2, begitupun jika water level sensor tidak lagi menyentuh level 2 maka ketinggian air sudah berada pada kategori bahaya dan jika sensor ke 3 water sensor tidak lagi tersentuh air maka dapat dipastikan bak penampungan kosong.
Secara  konsep,  penelitian  yang  dilakukan  ini  merupakan  kombinasi  dari  penelitian Maemunnur, dkk (2016) dan Wiedjaja, dkk (2012) dengan penambahan utilitas pada fitur SMS gateway untuk  notifikasi  perubahan  kondisi  air  pada  bak  penampungan  secara
40
realtime .  Dengan  adanya  sistem  monitoring  ini,  petugas  pemantau  kondisi  air  pada  bak penampungan  tidak  lagi  harus  naik-turun  tangga  untuk  memeriksa  kondisi  air  selama  24 jam. Kondisi air dapat  dipantau setiap saat  oleh  petugas melalui PC atau notifikasi  SMS jika sewaktu-waktu terjadi perubahan pada kondisi air. Sistem monitoring ini merupakan solusi mengatasi keluhan konsumen pada PDAM Bone Bolango secara cepat dan efisien.

## K ESIMPULAN
Sistem  ini  dapat  memonitor  kondisi  air  pada  bak  penampungan  terus  menerus  secara realtime , dan dapat mengirimkan notifikasi SMS kepada petugas pemantau air jika kondisi air pada bak penampungan mengalami perubahan. Selain dapat memonitor kondisi air dan mengirimkan notifikasi SMS, sistem ini juga dapat menyimpan riwayat perubahan kondisi air dalam basis datanya. Sehingga petugas dapat mengetahui dan dapat menganalisa secara cepat  dan  efisien  penyebab  perubahan  kondisi  air.    Jika  sistem  ini  diterapkan  pada  bak penampungan  air  yang  sebenarnya,  diharapkan  dapat  memperhatikan  penempatan  sensor kekeruhan  dan  sensor  ketinggian  air.  Untuk  sensor  kekeruhan  air,  faktor  cahaya  dapat menyebabkan  kesalahan  dalam  pendeteksian  kekeruhan.  Sedangkan  untuk  sensor ketinggian  air,  perlu  diperhatikan  letak  dan  ukuran  bak  penampungan  air.  Selain  itu, diharapkan  sistem  ini  dapat  dikembangkan  dengan  menambahkan  utilitas  pengukuran bahan atau zat terlarut dalam air. Utilitas ini dibutuhkan untuk mendeteksi zat berbahaya yang dapat dikonsumsi oleh pelanggan.

## R EFERENSI
Hendini, A. (2016). Pemodelan UML sistem informasi monitoring penjualan dan stok barang (studi kasus: distro Zhezhea Pontianak). Jurnal Khatulistiwa Informatika. 4 (2) , 107-116. Kedia,  N.  (2015).  Water  quality  monitoring  for  rural  areas-  a  sensor  cloud  based  economical project. International Conference on Next Generation Computing Technologies (NGTC), 50- 54 .
Kemenkes.  (2017).  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  no.  32  tahun  2017  tentang standar  baku  mutu  kesehatan  lingkungan  dan  persyaratan  kesehatan  air  digunakan  untuk keperluan higiene sanitasi, kolam renang, solus per aqua, dan pemandian umum. (n.d.).
Kumar,  M.  J.  V.,  &  Samalla,  K.  (2019).  Design  and  development  of  water  quality  monitoring system  in  IoT. International  Journal  of  Recent  Technology  and  Engineering  (IJRTE),
7 (5S3 ), 527-533.
Maemunnur,  A.  F.,  Wiranto,  G.,  &  Waslaluddin.  (2016).  Rancang  bangun  sistem  alat  ukur Turbidity. Fibusi (JoF). 4 (1) , 1-4.
Pavankumar, C. H. & Praveenkumar, S. (2013) CPCB real time water quality monitoring. Report: Center for Science and Environment.
Pressman, R. S. (2005). Software engineering, a practitioner approach. Sixth Edition . Singapore: McGraw-Hill.
Rasin, Z. & Abdullah M. R. (2009). Water quality monitoring system using Zigbee based wireless sensor network. International Journal of Engineering and Technology , 9( 10 ), 24-28 .
Venkateswaran, A., Harshamenda, P. & Pritibadar P. (2012). The water quality monitoring system based on wireless sensor network. Laporan: Mechanical and electronic information institute, china university of Geoscience, Wu Hen, China.
Wiedjaja,  A.,  Handi,  M.,  Lukas,  Jonathan.,  Budi,  Ahmad,  I.  I.,  Simatupang,  J.  A.  H.  (2012). Pemantauan  tinggi  air  otomatis  untuk  bandungan Katalumpa. Teknik  Komputer. 20 (2) ,  93- 101.