## Institute of Research and Publication Indonesia
MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science
Journal Homepage: https://journal.irpi.or.id/index.php/malcom Vol. 1 Iss. 2 October 2021, pp: 109-117 P-ISSN: 2797-2313 ISSN(E): 2775-8575

## Coordination Analysis of Ground Fault Relay Setting for 1 Phase Ground Short Circuit

## Analisa Koordinasi Setting Ground Fault Relay Terhadap Hubung Singkat 1 Fasa Tanah
Muhammad Sany Aji Saputro 1 *, Suprihadi Prasetyono 2 , Moch Ghozali 3
123 Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Jember E-Mail: 1 Saniaji0799@gmail.com, 2 shabri_prasetyo@yahoo.com, 3 rbm_gozali@yahoo.com
Received Aug 03rd 2021; Revised Oct 23th 2021; Accepted Oct25th 2021 Corresponding Author: Muhammad Sany Aji Saputro

## Abstract
Various kinds of disturbances  in the electric power system, one of which is a phase to ground fault. As a result of this phase-to-ground  fault,  the  electric  power  system  becomes  abnormal.  The  Gajahmada  feeder  is  a  feeder  that  often experiences a single phase short circuit to ground. The safety system used to isolate disturbances to the Gajahmada feeder is the Ground Fault Relay (GFR) relay, to overcome the above problems, it is necessary to reset the Gajahmada feeder in order to create a reliable protection system and then make a comparison between the PLN GFR protection system and the resetting results. It is already done. The results of the analysis of the relay working time obtained from the PLN setting are 0.1 s in typical 1A and 0.1 s in typical 1B. The setting of the relay working time obtained from the resetting results is 0.05 s for a typical 1A and 0.15 s for a typical 1B. In this case, it can be seen that the results of resetting that have been carried out are more effective and coordinated to create better protection coordination for Gajahmada feeder.
Keyword: 1 Phase Ground Fault, GFR, Protection System, Reset

## Abstrak
Berbagai macam gangguan pada sistem tenaga listrik, salah satunya gangguan fasa ke tanah. Akibat dari gangguan fasa ke tanah ini menyebabkan sistem tenaga listrik menjadi tidak normal. Hubung singkat 1 fasa ke tanah merupakan gangguan yang sering terjadi di penyulang Gajahmada. Sistem proteksi yang digunakan untuk menangani gangguan pada penyulang Gajahmada ini adalah relay Ground Fault Relay (GFR), untuk mengatasi masalah diatas maka diperlukan resetting ulang pada feeder Gajahmada  agar  menciptakan  sistem  proteksi  yang  handal  dan  kemudian  melakukan  perbandingan  antara sistem proteksi GFR PLN dengan hasil resetting yang sudah dilakukan. Hasil analisa waktu kerja relay yang didapat dari setting PLN yaitu sebesar 0,1 s pada tipikal 1A dan 0,1 s pada tipikal 1B. Setting waktu kerja relai yang didapat dari hasil resetting yaitu sebesar 0.05 s pada tipikal 1A dan 0,15 s pada tipikal 1B. Dalam  hal  ini dapat  dilihat  hasil resetting yang sudah  dilakukan  lebih  efektif  dan  terkoordinasi  untuk  menciptakan  koordinasi  proteksi  yang  baik  pada  penyulang Gajahmada.
Kata Kunci: Gangguan 1 Fasa Tanah, GFR, Resetting , Sistem Proteksi

## 1. PENDAHULUAN
Sistem tenaga listrik memiliki sebuah proteksi yang dimana proteksi ini berguna mengatasi gangguan sistem,  untuk  mengatasi  kemungkinan  kerusakan  peralatan  dan  memperkecil  daerah  yang  mengalami gangguan maka dibutuhkan sistem proteksi. Gangguan pada sistem tenaga listrik memiliki beberapa macam, salah  satunya  gangguan  fasa  ke  tanah.  Pada  gangguan  fasa  ke  tanah  ini  menyebabkan  sistem  tenaga  listrik menjadi tidak normal[5]. Berdasarkan information diatas maka sistem proteksi yang digunakan untuk membatasi gangguan agar tidak terjadi kerusakan pada peralatan. Sehingga dilakukanlah koordinasi relai yang tepat untuk mengurangi atau membatasi kerusakan jika terjadi gangguan[1].
Pada sistem transmisi dan distribusi baik tegangan tinggi maupun menengah terdapat sistem yang rumit dimana dibutuhkan sejumlah besar relai proteksi bekerja satu sama lain untuk meciptakan kinerja yang dapat diandalkan  dan  dapat  memproteksi  dengan  aman  sistem  distribusi  dan  transmisi[2].  Relai  merupakan  suatu peralatan proteksi yang memiliki tingkat selektif yag baik, dimana kemampuan selektif ini digunakan supaya
dapat  meningkatkan  sistem  keandalan  yang  tinggi  sehingga dapat  megisolir  gangguan  seminimal  mungkin dengan cepat dan tepat[7].
Dunia  tenaga  listrik  sistem  proteksi  merupakan  sistem  terpenting  untuk  menjaga  keandalan  dan kontinuitas distribusi tenagas listrik. Pada sistem proteksi diharuskan selektif dan dapat mendeteksi daerah yang terjadi gangguan secara pasti[3]. Terdapat berbagai jenis relai yang digunakan dalam dunia kelistrikan, salah satu  jenis  relai  yang  digunakan  dalam  gangguan  adalah Ground  Fault  Relay (GFR).  Pada  penyulang  atau distribusi sering terjadi kendala trip-nya PMT, padahal arus setting relai belum melewati nilai settingan. Ada beberapa  kendala  yang  menyebabkan  kejadian  tersebut,  menurut  operator  lapangan  penyebabnya  bisa  saja dikarenakan perubahan karakteristik relai, adanya perubahan beban, perubahan impedansi saluran, kurang tepat atau selektif waktu awal setting arus hubung singkat[4]. Dalam relai gangguan  tanah  memiliki  prinsip  kerja dimana ketika setting pengaman mengalami kenaikan arus yang berlebih dan memiliki jangka waktu tertentu bekerja apabila terdapat gangguan hubung singkat dari fasa ke tanah[5].
Penulis akan  membahas salah satu dari penyebab kemungkinan terjadinya permasalahan  diatas  yaitu melakukan  analisa  pada feeder Gajahmada  untuk  dilakukan  resetting  ulang  relai  agar  menciptakan  sistem proteksi yang handal. Satu fasa ketanah merupakan analisa hubung singkat yang dilakukan. Perangkat lunak yang digunakan pada penelitian kali ini adalah Electrical Tansient Analysis Program (ETAP) 16.0.0.

## 2. Bahan dan Metode
Prinsip kerja dari relai GFR ini sendiri adalah pada saat keadaan normal dengan beban seimbang arus- arus fasa Ir, Is, dan It (Ib) sama besar sehingga kawat netral tidak memiliki arus dan relai gangguan tanah tidak dialiri arus. Tetapi apabila mengalami ketidakseimbangan arus maka bakal muncul arus urutan nol pada kawat netral, arus urutan nol inilah yang bakal mengaktifkan relai GFR[5].
Setting Arus
Iset(prim)=(25%-40%) x If
(1)
Nilai tersebut merupakan nilai primer, untuk memperoleh nilai setelan sekunder untuk penyetelan relai GFR, maka perlu menghitung dengan memakai rasio CT yang terpasang pada sisiprimer maupun sisi sekunder transformator tenaga, dengan rumus berikut [5]:
Iset(sekunder)=Iset (prim) x 1/(Ratio CT)
(2)

## Setting Waktu
Pada setting TMS merupakan seeting waktu pada relai proteksi yang dapat mempengaruhi waktu kerja relai pada suatu relai proteksi saat terjadinya gangguan. Untuk rumus yang dimanfaatkan buat menghitung nilai dari setting TMS pada relai OCR dan relai GFR adalah sama, yang  membedakannya adalah relai GFR lebih sensitive dibandingkan dengan nilai relai OCR[2]. Hal ini dilakukan agar setiap gangguan hubung singkat yang memiliki arus kecil, maka relai OCR tidak dapat mendeteksi adanya gangguan tersebut dan disinilah peran dari relai  GFR  untuk  mendeteksi  arus  gangguan  yang  tidak  bisa  terdeteksi  pada  arus  OCR.  Berikut  merupakan rumus dari seeting waktu relai GFR[1]:
𝑡 = 𝛽 (( 𝑖𝑓 𝐼𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 ) 𝛼 −1) × 𝑇𝑀 (3) Sehingga : T = Waktu kerja relai (detik) TMS
= Time Multiplier Seting (0.05-1)
Ifault = Arus gangguan phasa(A) Iset = Arus setting (A)
Mulai melakukan study literatur, dilakukan proses pengumpulan data, membuat Single Line Diagram PLN Mojokerto pada Software ETAP. 5. Dilakukan input data : Transformator , Beban, PMT/CB , Relay GFR , serta  6.  Menjalankan running simulasi  aliran  daya  untuk  mengetahui  keadaan system PLN  Mojokerto. Melakukan Short Circuit satu fasa ke tanah, dan menghitung setting relai GFR. 7. Mensetting koordinasi relai gangguan tanah (GFR) serta bilamana relai tidak terkoordinasi dengan benar maka relai melakukan penyetelan ulang kembali ke point [3]. Dan jika relai sudah terkoordinasi dengan baik, maka dilakukan analisis data dan penarikan kesimpulan. Lalu 9.  Melakukan analisi hasil dan penarikan kesimpulan.
Gambar 1. Flowchart Penelitian
Alat dan bahan dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini:

## 1. Sistem Kelistrikan
Data spesifikasi Transformator tenaga:
Tabel 1. Spesifikasi Transformator Tenaga Label Nilai Kapasitas 60 MVA Impedansi 10% Teg. Primer 150 KV Teg. Sekunder 20 KV Belitan delta 1 Kapasitas delta 20 MVA I nominal 20kv 1732.0508 A Ratio ct 200/5 Ground resistan 500 OHM
2. Data Beban
Jenis-jenis beban yang diperoleh ketika survei data:
Tabel 2. Data Beban Penyulang Gajahmada No GI Trafo Penyulang Gardu Kap_Total 1 MJKTO 7 GMADA HC058 100 2 MJKTO 7 GMADA HC118 150 3 MJKTO 7 GMADA HC263 100 4 MJKTO 7 GMADA HC387 100 5 MJKTO 7 GMADA HC432 200 6 MJKTO 7 GMADA HC433 200 7 MJKTO 7 GMADA HC436 100 8 MJKTO 7 GMADA HC549 250 9 MJKTO 7 GMADA HC655 100 10 MJKTO 7 GMADA HC755 100 11 MJKTO 7 GMADA HC812 100 12 MJKTO 7 GMADA HC840 100 13 MJKTO 7 GMADA HC911 100 3. Software ETAP 12.6
Pada software ini  digunakan  pemodelan single  line  diagram di  UP3  Mojokerto,  dari  pemodelan dilakukan  simulasi  hubung  singkat  dan  juga  melakukan setting relai  yang  handal  dalam  mengatasi gangguan
4. Penyusunan Simulasi menggunakan Software ETAP Power Station Merancang desain single line diagram pada software ETAP dengan data yang berasal dari PLN UP3 Mojokerto.
5. Analisa Aliran Daya
Pada Load  Flow di Software  ETAP memiliki  fungsi  untuk  memperkirakan factor daya  pada  cabang- cabang, tegangan bus dan daya yang melewati pada sebuah system tenaga listrik yang sudah didesain. Selain  itu terdapat kegunaan  dari ETAP diantaranya dapat  sebagai voltage regulated atau swing dan undergulated dengan beberapa hubungan generator dan powergrid.

## 6. Analisa Hubung Singkat
Pada short  circuit  analysis memiliki  fungsi  sebagai  koordinasi  proteksi,  melakukan  simulasi  dengan kondisi  konstan  serta  pengetesan  dinamis  instrumen.  Proteksi star  devie  coordination  analysis mengambil keputusan efisiensi, keandalan dan stabilitas sistem, serta mendukung kebutuhan desain[6].

## 3. HASIL DAN ANALISIS

## 3.1. Analisa Aliran Daya
Pada analisis aliran daya dilakukan supaya mengetahui nilai daya saat beroperasi dan melihat bahwa simulasi single line diagram berfungsi baik. Hasil simulasi aliran daya memakai software ETAP Power Station.
Gambar 4. Analisa aliran daya PLN Mojokerto Sekar Putih pada Software ETAP Power Station
Bisa terlihat dari analisa aliran daya disistem 20kV PLN Mojokerto Sekar Putih system sudah benar, terlihat dari beberapa bus dalam keadaan yang baik

## 3.2. Analisa Hubung Singkat
Pada analisa hubung singkat kali ini PLN Mojokerto memakai metode pentanahan Neutral Grounding Resistor (NGR), dengan besar impedansi pentanahan sebesar 500 Ω, yang dimana NGR ini berfungsi untuk meminimalisir  arus  gangguan  hubung  singkat  1  fasa  ke  tanah.  Untuk  mencari  nilai  arus  gangguan  hubung singkat maka diperlukan rumus:
𝐼𝑓 = 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐾𝑉 √3 ∶ 500 = 20000 √3 ∶ 500
= 23,09 𝐴
Dari arus gangguan hubung singkat  yang diperoleh nantinya akan dimanfaatkan sebagai perhitungan waktu kerja relai atau time dial (t), yang dimana nilai dari time dial ini dugunakan untuk menentukan Setting Ground Fault Relay.
3.3. Perhitungan dan Setting Relai GFR
a. Setting Ground Fault Relay pada Tipikal 1A
Pada  setting  koordinasi  Tipikal  1A  ini  terdapat  5  buah  relai  yang  digunakan.  Dari  5  relai  tersebut memiliki jenis relai yang sama yaitu jenis relai ALSTOM P127, yang dimana dari 5 relai melindungi feeder gajahmada, feeder Parengan, feeder Majapahit, feeder Meri, feeder empunala. Berikut merupakan perhitungan Setting Ground Fault Relay pada tipikal 1A
Jenis relai = ALSTOM P127 Kurva= Standard Inverse Rasio CT = 600/5 If= 23,09 A
Setting arus GFR tipikal 1A: Ip = 25% x If = 0,25 x 23,09A = 5,975 A Is = Ip x rasio CT = 5,975 x 5/600 = 0,0497 A
Setting waktu GFR tipikal 1A: 𝑡 = 𝛽 (( 𝑖𝑓 𝐼𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 ) 𝛼 −1)
× 𝑇𝑀𝑆
= 0,14
(( 23,09 5,975 ) 0,02 −1) × 0,025
= 0,12 𝑠
b. Setting Ground Fault Relay tipikal 1B Setelan Ground  Fault  Relay pada  tipikal  1B  memiliki  1  buah  relai,  yang  dimana  relai  ini  berfungsi sebagai proteksi dari trafo tenaga. Pada tipikal 1B ini harus lebih besar disbanding tipikal 1A, hal ini berfungsi sebagai  backup  Ketika  relai  pada  feeder  tidak  bisa  bekerja  atau  arus  gangguan  terlalu  besar.  Berikut perhitungan Setting Ground Fault Relay pada tipikal 1B:
Jenis relai = ALSTOM P127 Kurva = Standard Inverse Rasio CT = 800/5 If= 23,09 A
Setting arus GFR tipikal 1B: Ip = 30% x If = 0,3 x 23,09 A = 7,17 A Is = Ip x rasio CT = 7,17 x 5/800 = 0,045 A
Setting waktu GFR tipikal 1B:
𝑡 = 𝛽 (( 𝑖𝑓
𝐼𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 ) 𝛼 −1)
× 𝑇𝑀𝑆 = 0,14
(( 23,09 7,17 ) 0,02 −1) × 0,1
= 0,59 𝑠
Tabel 3. Hasil perhitungan resetting waktu kerja relai GFR Tipikal Relai Kurva Rasio CT Iprimer (A) Isekunder (A) t (s) TMS (s) tipikal 1A Standard Inverse 600/5 5,975 0,0497 0,12 0,025 tipikal 1B Standard Inverse 800/5 7,17 0,045 0,59 0,1

## 3.4. Kurva Kerja Relai GFR
a. Koordinasi resetting GFR pada feeder Gajahmada
Gambar 5 . Kurva Koordinasi Relai GFR resetting Feeder Gajahmada Software ETAP Power Station
Hasil  perhitungan  yang  telah  dimasukkan  dan  disimulasikan  pada Software ETAP,  untuk  pemutus pertama saat terjadi gangguan adalah relai 2 diwaktu 0,575 s, serta relai yang bekerja kedua merupakan relai 1 diwaktu 0,227 s. Terdapat juga time diferential antara relai 2 dan relai 1 sebesar 0,17 s yang dimana  sudah mendekati standart PLN. Dapat kita lihat pada resetting ulang pada feeder gajahmada ini telah terkoordinasi dengan bagus dimana relai 2 menjadi pengaman utama yang melakukan trip pertama kali ketika mengalami gangguan pada penyulang gajahmada serta relai 1 berfungsi menjadi cadangan.
Gambar 6. Sequence of Operating relai GFR resetting pada Penyulang Gajahmada
Pada gambar 6 untuk sistem kerja relai ketika mengalami gangguan hubung singkat 1 fasa ke tanah lalu relai  2  dengan  kondisi  relai  ground  51  aktif  dan  memberi  perintah  terhadap  CB4  untuk  trip  pertama  kali. Kemudian dilanjutkan dengan relai 1 dengan kondisi relai ground 51 aktif dan memberi perintah CB3 untuk trip. Selanjutnya diikuti dengan relai 2 dengan kondisi relai phase 51 aktif dan memerintahkan CB4 untuk trip. Dari penjelasan diatas bahwa relai GFR pada penyulang gajahmada ini sudah terkoordinasi dengan benar dan baik. Situasi ini disebabkan ketika mengalami gangguan 1 fasa ke tanah pada feeder Gajahmada relai 2 sebagai pengaman  utama feeder harus bekerja dengan  kondisi ground 51 yang aktif dan  memerintahkan CB4 untuk
aktif. Relai 1 sebagai backup bekerja ketika relai 2 ground tidak dapat mengatasi gangguan yang terjadi dengan kondisi 51 ground aktif dan memerintahkan CB3 untuk trip.
b. Koordinasi PLN GFR pada feeder Gajahmada
Gambar 7. Kurva Koordinasi Relai GFR PLN Feeder Gajahmada Software ETAP Power Station
Pada  data  PLN  Mojokerto  yang  telah  dimasukan  dan  menyimulasikan  pada software ETAP,  untuk pemutus  pertama  saat  terjadi  gangguan  adalah  relai  2  diwaktu  0,632  s,  serta  relai  yang  bekerja selanjutnya merupakan relai 1 diwaktu 0,632 s. Lalu time diferential antara relai 2 dan relai 1 sebesar 0 s. Dapat dilihat setting PLN  pada  penyulang  Gajahmada  ini  kurang  terkoordinasi  dengan  bagus  dimana  relai  2  berperan menjadi pengaman utama dan relai 1 sebagai backup memiliki waktu kerja yang sama 0,632 s ketika terjadi gangguan pada penyulang gajahmada, pada koordinasi diatas time diferential memiliki nilai 0 s.
Gambar 8 . Sequence of Operating relai GFR resetting pada Penyulang Gajahmada
Gambar 8 untuk sistem kerja relai diatas ketika mengalami gangguan hubung singkat 1 fasa ke tanah lalu  relai  2  dengan  kondisi relai phase 51  aktif  dan  memberi perintah  CB4  untuk  trip  pertama  kali.  Lanjut terdapat relai 1 dengan kondisi relai ground 51 yang aktif. Kemudian relai 2 dengan kondisi relai ground 51 aktif dan memerintahkan CB4 untuk trip. Dari sistem kerja diatas bahwa relai GFR setting PLN pada penyulang Gajahmada ini kurang terkoordinasi dengan baik dan benar. Hal ini dikarenakan ketika terjadi gangguan 1 fasa ke tanah pada feeder Gajahmada relai pengaman utama adalah relai 2 dengan kondisi ground 51 yang aktif dan diikuti relai 1 dengan kondisi ground 51 yang aktif.

## 3.5. Perbandingan Setting Relai GFR dengan PLN dan Resetting
Tabel 4. Kondisi Relai GFR Pada Settingan Awal (Setting PLN) dan Setelah Resetting Tipikal Relai ID Relai Arus Primer (A) Arus Sekunder (A) TMS (S) Kurva Rasio CT Re Setting PLN Re Setting PLN Re Setting PLN Re Setting PLN Tipikal 1A  GFR  ALSTOM P127 5,975 6 0,0497 0,05 0,025 0,1 SI LTI 600/5 Tipikal 1B  GFR  ALSTOM P127 7,17 8 0,045 0,05 0,1 0,1 SI LTI 800/5

## 4. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang sudah terlaksana pada analisa setting ground fault relay dapat disimpulkan bahwa, sistem kerja kurva relai antara settingan awal (setting PLN) dengan hasil setelah melakukan resetting dapat  diketahui,  pada  settingan  PLN  kurang  terkoordinasi  dengan  baik  dimana  antara  relai  2  dan  relai  1 memiliki waktu kerja (t) yang sama yaitu 0,632 s dengan TMS sebesar 0,1 s, dan pada time diferential antara relai  2  dan  relai  1  tidak  memiliki  perbedaan,  yang  dimana standard  time  diferential sendiri  yaitu  0,2  s. Sedangkan setelah dilakukan resetting didapatkan  nilai  waktu  kerja (t) yang lebih baik  dimana pada relai 2 sebesar 0,0575 s dengan TMS 0,025 s dan pada relai 1 sebesar 0,227 s dengan TMS 0,1 s, lalu nilai dari time diferential hasil resetting antara relai 2 dan relai 1 sebesar 0,17 yang dimana mendekati dengan standard time diferential yaitu 0,2 s. 1. Saat penyetelan relai proteksi disistem kelistrikan pada penyulang Gajahmada dapat dikoordinasikan  makin  bagus  lagi  dengan  mengubah  nilai  TMS  pada  relai  GFR  menjadi  0,025  s pada relai utama  dan  0,1  s  pada  relai  backup,  sehingga  ketika  terjadi  gangguan  hubung  singkat  dapat  melakukan koordinasi proteksi dengan baik dan aman.

## REFERENSI
[1]. Amira, Amira, and Asnal Effendi. "STUDI ANALISA GANGGUAN HUBUNG SINGKAT 1 FASA KE  TANAH  PADA  SUTT  150  KV  UNTUK  SETTING  RELAY  OCR  (APLIKASI  GI  PIP–PAUH LIMO." Jurnal Teknik Elektro 3.2 (2014).
[2]. G. Arisantha and E. Hamdani, “Feeder Gardu Induk Garuda Sakti,” pp. 1–7, 2017.
[3]. H. Marta yudha, “Rele proteksi prinsip dan aplikasi,” p. 234, 2008.
[4]. Kurrahman, Harief Taufik, and Syamsir Abduh. "Studi tegangan tembus minyak kemiri sunan sebagai alternatif pengganti minyak transformator daya." Jetri: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro 13.2 (2016).
[5]. Muhalan, Muhalan, and Budi Yanto Husodo. "Analisa Perhitungan dan Pengaturan Relai Arus Lebih dan Relai Gangguan Tanah pada Kubikel Cakra 20 KV Di PT XYZ." Sinergi 18.3 (2014): 165-170.
[6]. Nasrul, Nasrul. "Setting Relai Gangguan Tanah (GFR) Outgoing GH Tanjung Pati Feeder Taram PT. PLN (Persero) Rayon Lima Puluh Kota." Jurnal Teknik Elektro 6.2 (2017): 180-188.
[7]. Priyono, Sugeng, Juningtyastuti Juningtyastuti, and Tedjo Sukmadi. Koordinasi Sistem Proteksi Trafo 30 MVA di Gardu Induk 150 kV Krapyak. Diss. Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik, 2011..
[8]. Sunan Sebagai Alternatif Pengganti Minyak Transformator Daya. Jetri: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro, 13(2)..
[9]. S. Samadinasab and M. Bakhshipour, “Optimal Coordination of Overcurrent and Distance Relays Using Hybrid Differential Evolutionary and Genetic algorithms (DE-GA) Earthing System Design, Optimal Coordination of Overcurrent Relays View project Optimal Coordination of Overcurrent and Distance Relays Using Hybrid Differential Evolutionary and Genetic algorithms (DE-GA),” Int. Electr. Eng. J., vol. 6, no. 8, pp. 1999–2008, 2015, [Online]. Available: http://www.ieejournal.com/.
[10]. Tasiam, F. J. "Proteksi Sistem Tenaga Listrik." (2017).
[11]. T.  Nova,  “Perhitungan  Setting  Rele  OCR  dan  GFR  pada  Sistem  Interkoneksi  Diesel  Generator  di Perusahaan “ X “,” vol. 1, no. 1, pp. 76–85, 2013.
[12]. Y.  Badruzzaman  and  R.  Liddinillah,  “Kinerja  Ground  Fault  Relay  (Rele  Gangguan  Tanah)  pada Penyulang 4 dan Penyulang 6 Gardu Induk Srondol,” pp. 215–224, 2013.
[13]. Y. Yusmartato, “Analisa Relai Arus Lebih Dan Relai Gangguan Tanah Pada Penyulang LM5 Di Gardu Induk Lamhotma,” J. Electr. Technol., vol. 1, no. 2, pp. 30–36, 2016.