## Analisa Teknis dan Ekonomis Terhadap Metode

## Direct System pada Solar Energy Distilation di Pulau Tabuhan untuk Kapasitas 100 Liter/Hari
Galih Irvandi, Taufik Fajar Nugroho, Hari Prastowo Jurusan Teknik Sistem Perkapalan, Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : tfnugroho@gmail.com
Abstrak—Air  bersih  merupakan  kebutuhan  pokok  bagi manusia.  Ketersediaan  air  bersih  semakin  berkurang, terutama  di  daerah  pesisir  Indonesia.  Di  daerah  pesisir Jawa  Timur  misalnya,  masyarakat  harus  membeli  air bersih  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  atau mengonsumsi  air  dengan  kondisi  yang  kurang  layak.  Hal ini akan berdampak pada kesehatan dan juga perekonomian  masyarakat  setempat.  Solusi  alternatif untuk  mengatasi  krisi  air  ini  adalah  pemurnian  air  laut menjadi air bersih dengan cara destilasi. Destilasi diketahui sebagai  proses  pengubahan  air  laut  menjadi  air  tawar dengan metode dipanaskan untuk menguapkan air laut dan kemudian  uap  air  yang  dihasilkan  dikondensasi  untuk memperoleh  air  tawar.  Pada  penelitian  ini  pemurnian  air laut  menggunakan  destilasi  tenaga  matahari  sebagai sumber  panas  untuk  memenuhi  kebutuhan  air  bersih  di Pulau Tabuhan, Banyuwangi. Dimana dilakukan pembuatan  prototype  alat  destilasi  menggunakan  bahan kaca  yang  memiliki  konduktivitas  termal  terbesar.  Pada sistem  ini,  air  laut  diuapkan  dengan  menggunakan  panas dari  matahari,  kemudian  uap  air  yang  dihasilkan  keluar dari  ruang  basin  yang  kemudian  dialirkan  menuju  keluar system.
Kata  Kunci—Destilasi,  Tenaga  Matahari,  Penguapan, Pulau Tabuhan.

## P ENDAHULUAN
ulau Tabuhan yang terletak di Banyuwangi memiliki luas  5  ha.  Pulau  Tabuhan  merupakan  pulau  wisata yang  setiap  hari  dikunjungi  wisatawan.  Lebih  dari  50 pengunjung  datang  ke  Pulau  Tabuhan  untuk  menikmati keindahan alamnya (Pudjo Hartanto, Nasional Tempo, 11 Januari 2012).
Dari tahun ketahun semakin banyak orang berkunjung ke  Pulau  Tabuhan,  namun  kebutuhan  air  bersih  masih dipasok  dari  Kota  Banyuwangi  yang  berjarak  20  km menggunakan  perahu.  Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan penelitian tentang penyediaan air bersih untuk keperluan di  Pulau  Tabuhan.  Dalam  tugas  akhir  ini  akan  meneliti tentang  sistem  destilasi  surya  metode direct  distillation dimana  radiasi  cahaya  matahari  secara  langsung mengkondensasikan  air  laut  sehingga  didapatkan  air tawar yang dapat dikonsumsi.
Dalam  penelitian  ini  juga  akan  dilakukan  desain  alat destilasi yang mampu memenuhi kebutuhan air bersih di Pulau Tabuhan pada titik puncak
Gambar 1.1 Proses Kerja Sistem Distilasi Tenaga Surya.

## D ASAR T EORI

## Alat Destilasi
Distilasi  atau  penyulingan  adalah  suatu  metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan  atau  kemudahan  menguap  ( volatilitas )  bahan. Alat  distilasi  air  menggunakan  konsep  perbedaan  titik didih atau titik cair dari zat kimia penyusun air tersebut. Pada  sistem  ini  terjadi  2  proses  yaitu  proses  penguapan ( evaporation ) dan dilanjutkan dengan proses pengembunan  ( condensation )  kembali  dari  uap  yang dihasilkan  menjadi  cairan.  Zat  yang  memiliki  titik  didih lebih rendah akan menguap lebih dulu. Berbagai macam teknik  destilasi  air  telah  dikembangkan,  antara  lain reverse  osmosis (RO),  elektrrodialisis,  destilasi transfer membrane, ion exchange , dan lain-lain

## Energi Matahari
Energi  matahari  merupakan  sumber  energi  yang bersifat sustainable . Dalam 1 jam bumi menerima 173 x 10 12 kWh  energi  dari  matahari  (Ramadhani,  2012). Sehingga,  selama  setahun  bisa  mencapai  5160  Q  (1Q  = 2,93 x  10 12 kWh)  energi  yang diterima bumi atau  setara dengan  12000  kali  energi  yang  dibutuhkan  manusia (Ramadhani, 2012). Untuk mengkaji tentang aspek fisika cahaya  ada  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan diantaranya:  porsi  serapan  cahaya  ( absorbtivity ),  porsi pantulan ( reflectivity ), porsi terusan ( transmisivity ), daya pancar  ( emisivity ),  aliran  energy  cahaya  ( radian  flux ), kerapatan  aliran  energi  cahaya  ( radiant  flux  density ), intensitas  terpaan  ( irradiance ),  dan  intensitas  pancaran cahaya ( emmitance ) Lakitan (2002).

## Tinjauan Thermal

## 1) Konduksi
Panas  mengalir  secara  konduksi  dari  daerah  yang memiliki  temperatur  tinggi  ke  temperatur  rendah.  Laju perpindahan  panas  konduksi  dapat  dinyatakan  dalam Hukum Fourier:
P
𝑄 =   −𝑘 𝐴 𝑑𝑇 𝑑𝑥 (1)
Keterangan : Q : Laju perpindahan panas k : konduktivitas termal (W/m 0 K) A : Luas penampang tegak lurus terhadap arah aliran panas (m 2 ) 𝑑𝑇 𝑑𝑥 : Gradient temperature dalam arah aliran panas ( 0 K/m)

## 2) Konveksi
Udara  yang  mengalir  di  atas  suatu  permukaan  logam panas, misalnya dalam saluran baja sebuah alat pemanas udara  surya,  dipanasi  secara  konveksi.  Apabila  aliran udara  disebabkan  oleh  sebuah  blower,  disebut  konveksi paksa,  sedangkan  jika  disebabkan  gradient  massa  jenis disebut  konveksi  alamiah.  Perpindahan  konveksi  dapat dinyatakan dengan Hukum Pendinginan Newton.
𝑄 = ℎ 𝐴 (𝑇 𝑤 − 𝑇) 𝑊 (2)
Keterangan :
Q : Laju perpindahan panas h : koefisien konveksi (W/m 0 K)
A : Luas penampang tegak lurus terhadap arah aliran panas (m 2 ) T w : Temperatur dinding ( 0 K) T : Temperatur fluida ( 0 K)

## 3) Radiasi
Penukaran  panas  netto  secara  radiasi  thermal  antara  2 badan ideal (hitam) adalah sebagai berikut :
𝑄 = 𝜎 𝐴 (𝑇 1 4 − 𝑇 2 4 ) 𝑊 (3)
Keterangan : Q : Laju perpindahan panas 𝜎 : Konstanta Stefan-Boltzman = 5,67 x 10 -8 (W/m 0 K) A : Luas bidang (m 2 ) T w : Temperatur dinding ( 0 K) T : Temperatur fluida ( 0 K)

## 4) Gabungan Perpindahan Panas
Gambar 2.1 : Perpindahan panas gabungan
Keterangan : IT : Intensitas matahari (W/m 2 ) qr.1  : Laju perpindahan panas radiasi dari kolektor ke permukaan dalam kaca (watt)
qc.1  : Laju perpindahan panas konveksi dari uap air ke permukaan dalam kaca (watt)
qc.w : Laju perpindahan panas konveksi dari air ke uap air (watt)
qk : Laju perpindahan panas konveksi dari kolektor ke dinding luar (watt)
qr.0  : Laju perpindahan panas radiasi dari kaca ke lingkungan (watt)
qc.0  : Laju perpindahan panas konveksi dari kaca ke lingkungan (watt)
T a : Temperatur lingkungan T w : Temperatur air T c : Temperatur penampang kaca T sv : Temperatur uap air T p : Temperatur plat penyerap

## 5) Konduktivitas Termal
Termal  konduktivitas  adalah  sifat  material  mampu menerima,  serta  menyerap  dan  memantulkan  panas. Tabel 1. dibawah ini merupakan jenis-jenis  material dan nilai thermal konduktivitasnya.
T ABEL 2.1 . K ONDUKTIVITAS TERMAL

## Efisiensi Alat Destilasi
Merupakan perbandingan energi panas untuk menguapkan  air  laut  yang  menjadi  produk  air  bersih terhadap  besar  radiasi  matahari  yang  diterima  oleh  alat destilasi  melalui  plat  penyerap  radiasi  matahari  dalam selang  waktu  tertentu.  Untuk  perhitungan  efisiensi  alat destilasi air laut tenaga surya (Duffie, 1980)
Ƞ𝑑 ∶ 𝑚 𝑘 𝑥 ℎ 𝑓𝑔 𝐴 𝑐 𝑥 𝐼 𝑇 𝑥 𝑡 𝑥 100% (4)
Keterangan : 𝑚 𝑘 : Total massa air kondensat
ℎ 𝑓𝑔 : Panas laten penguapan (kJ/kg) A c : Luas bidang (m 2 ) I T : Intensitas radiasi matahari (W/m 2 ) t : Lama waktu pengujian (s)

## Intesnitas Matahari
Untuk menghitung intensitas matahari tergantung pada tanggal  dari  waktu  pengujian.  Persamaan  untuk mengetahui intensitas matahari ialah :
𝐼𝑇 = 𝐺 𝑅 [1 + 0.333𝑐𝑜𝑠 ( 360𝑛 365.25 )] (5)
Keterangan : GR  : Konstanta radiasi surya (W/m 2 )
n : Urutan hari percobaan

## M ETODOLOGI

## Identifikasi dan Perumusan Masalah
Awal  tahapan  dalam  perngerjaan  skripsi  ini  adalah dengan  mengidentifikasi  permasalahan  yang  ada.  Perlu juga perumusan masalah yang nantinya akan diselesaikan selama  pengerjaan  skripsi  ini.  Permasalahan  dapat diketahui  melalui  observasi,  menggali  informasi  yang ada  saat  ini  ataupun  melalui  data  statistik  yang  ada  dan kecenderungannya  di  waktu  yang  akan  datang..  Pada tugas  akhir  ini,  permasalahan  yang  akan  dibahas menngenai analisa kinerja alat destilasi tenaga surya dari segi teknis dan ekonomis.

## Studi Literatur
Langkah  selanjutnya  adalah  mencari  studi  literatur. Pada  tahap  ini,  segala  hal  yang  berkaitan  dengan permasalahan  dicari  tahu  dan  dipelajari,  sehingga  dapat memberi  gambaran  apa  yang  harus  dilakukan  untuk memecahkan  permasalahan  tersebut.  Studi  literartur dapat  dilakukan  dengan  cara  membaca  buku, paper, internet maupun jurnal yang berhubungan dengan analisa teknis  dan  ekonomis  alat  destilasi  tenaga  surya.  Studi literatur  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  berbagai referensi  guna  menunjang  penulisan  skripsi  ini.  Untuk pencarian  berbagai  referensi  dan  literatur  dilakukan dibeberapa  tempat,  antara  lain: Berbagai  referensi  dan literatur  guna  mendukung  dalam  pengerjaan  skripsi  ini. Utamanya berkaitan dengan solar still, radiasi, mekanika fluida, thermal analysis , heat and mass transfer

## Pengumpulan Data
Tahap  selanjutnya  adalah  pengumpulan  data  dimana pada tahap ini, data-data pendukung tentang permasalahan  yang  sesuai  dengan  metode  yang digunakan,  dikumpulkan  untuk  dilakukan  analisa  lebih lanjut.  Pengumpulan  data  yang  akan  penulis  lakukan adalah  dengan  studi  lapangan  di  Pulau  Tabuhan  dan dasar-dasar  teori  yang  relevan  guna  merancang solar distillator .

## Perancangan Solar Distillator
Pada tahapan ini, dilakukan sebuah perancangan Solar Distillator tipe direct atau  biasa  disebut solar  still . Adapun  rancangan  desain  yang  akan  dibuat  adalah seperti  dibawah  ini  dengan  bentuk  atap  penutup berbentuk  limas  segiempat  atau  pyramid  dan  alas berbentuk kubus.
1) Desain alat destilasi
Merujuk  pada  paper-paper  sebelumnya  bahwa  desain umum  sebuah solar  distiller yang  sering  dipakai  adalah berbentuk atap rumah atau memiliki kemiringan tertentu. Dalam  penelitian  ini  dikembangkan  desain  terbaru berbentuk  limas  segiempat  (piramida)  dengan  variasi sudut 30 0 , 40 0 dan 50 0 .
Gambar 3.1 . Desain alat destilasi
2) Perancangan alat
Spesifikasi  alat  destilasi  yang  dibuat  adalah  sebagai berikut:
T ABEL 3.1 S PESIFIKASI ALAT DAN KACA
Data Desain Dimensi Massa jenis kaca (  kaca )
2579 Kg/m 3
Kalor jenis kaca (C kaca ) 670 J/kg o C
Panjang kaca (p kaca )
400 mm Lebar kaca (l kaca ) 400 mm
Tebal kaca (t kaca ) 5 mm Koef. Transmisivitas kaca (τ) 1 Koef. Absorptivitas kaca (α) 0,96
3) Uji coba Percobaan dilakukan di Pulau Tabuhan dan Laboratorium Mesin Fluida dimana tiap sudut dilakukan selama  3x  percobaan.  Pelaksanaan  percobaan  di laboratorium  mesin  fluida  dilakukan  selama  8  jam  lama penyinaran  matahari  (09.00  s.d.  16.00WIB)  dengan pelaksanaan  percobaan  dilakukan  selama  9  hari,  dengan setiap  1  jam  dilakukan  pengamatan.  Dimana  spesifikasi alat  percobaan  dilengkapi  dengan thermometer yang digunakan  untuk  mengukur  distribusi  suhu  pada beberapa  titik  di  dalam  sistem,  higrometer  untuk mengukur  tingkat  RH  (kelembaban),  solar  power  meter untuk  mengukur  intensitas  matahari  dan  juga  digunakan gelas ukur untuk mengetahui jumlah air yang dihasilkan

## A NALISA D ATA DAN P EMBAHASAN

## Hasil Percobaan
Pada  studi  experimental  tentang  sistem  desalinasi menggunakan tenaga matahari ini, terdapat beberapa data percobaan  yang  diambil  dengan  variasi  derajat kemiringan  kaca  penutup.  Dengan  durasi  percobaan (pengambilan  data)  selama  8  jam  per  hari.  Berikut  ini hasil dari experiment di Laboratorium Mesin Fluida yang dilakukan  selama  9  kali  pengujian  dengan  masing- masing sudut 3 kali pengujian.
T ABEL 4.1 S UDUT 30 0 P ENGUJIAN KE -1 T ABEL 4.2 S UDUT 40 0 P ERCOBAAN KE -1 T ABEL 4.3 S UDUT 50 0 P ERCOBAAN KE -1

## Analisa Perpindahan Panas
Analisa  perpindahan  panas  ini  bertujuan  untuk mengetahui  serapan  panas  yang  terjadi  selama  proses destilasi di dalam sistem solar distillation.
T ABEL 4.4 N ILAI PERPINDAHAN PANAS
Keterangan : qr.1  : radiasi dari kolektor ke permukaan dalam kaca qc.1  : konveksi dari uap air ke permukaan dalam kaca qc.w : konveksi dari air ke uap air qk : konveksi dari kolektor ke dinding luar qr.0  : radiasi dari kaca ke lingkungan qc.0  : konveksi dari kaca ke lingkungan
Dari  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  perpindahan kalor  yang  paling  besar  yakni  pada  sudut  30 0 dikarenakan  sudut  tersebut  mampu  menerima  kalor secara  maksimal  sehingga  akan  berpengaruh  kepada output air
Perhitungan Qnett
𝑄 𝑛𝑒𝑡𝑡 = (𝛼 × 𝐼𝑇 × 𝐴 𝑘𝑎𝑐𝑎 × 𝜏) − (ℎ 𝑤𝑖𝑛𝑑 × 𝐴 𝑘𝑎𝑐𝑎 × ∆𝑇 1 ) (6)
Qnett  merupakan  daya  matahari  yang  diserap  panel apparatus  pada  permukaan  kaca.  Qnett  dihitung  dengan mengurangkan  jumlah  kalor  yang  dipancarkan  matahari dengan  losses  yang  terdapat  di  lingkungan.  Losses  yang terjadi  di  ligkungan  disebabkan  karena  adanya  faktor angin, yang dkenal dengan hambatan angin (h wind ).
Gambar 4.1 Hubungan Qnett dengan IT (sudut 30)
Gambar 4.3 Hubungan Qnett dengan IT (sudut 50)
Dari grafik diatas menunujukkan bahwa nilai intensitas matahari  yang  diukur  dengan  alat solar  power  meter menunjukkan  nilai  yang  fluktuatif  tiap  waktu  sehingga hasilnya tidak konstan. Sedangkan  daya yang dihasilkan ( Qnett )  cenderung  mengalami  peningkatan  seiring meningkatnya IT (intensitas matahari)

## Intensitas Matahari dengan Output
T ABEL 4.5 H UBUNGAN IT DENGAN OUTPUT AIR
Gambar 4.4. Hubungan Output dengan IT
Dari  grafik  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  besar  IT mempengaruhi  jumlah output air  yang  dihasilkan.  Saat IT  mencapai  nilai  yang  besar  maka  output  air  yang dihasilkan juga akan naik, demikia juga sebaliknya.

## Hubungan antar Parameter

## 1) Hubungan Suhu dengan Flowrate
Pada sudut 30, temperatur mencapai nilai 60 0 C dimana puncak  terjadi  pada  pukul  13.00.  Sedangkan  pada  sudut 40,  temperatur  puncak  berkisar  50 0 C  pada  pukul  13.00. Dan pada sudut 50, temperatur puncak sebesar 54 0 C pada pukul  12.00.  Dari  hasil  produk  air  yang  dihasilkan, terlihat  bahwa  rata-rata  produksi  air  per  satuan  waktu ( flowrate )  sudut  30  lebih  besar  dibandngkan  rata-rata produksi sudut 40 dan 50. Hal ini bisa dsimpulan bahwa semakin  tinggi  temperatur  yang  diterima  maka  semakin besar flowrate air yang dihasilkan.
2) Hubungan RH dengan Flowrate
Pada  sudut  30  besar  RH  maksimum  70%  sedangkan RH  maksimum  sudut  40  mencapai  76%  dan  sudut  50 sebesar  68%.  Namun  dilihat  dari flowrate yang dihasilkan,  dimana  rata-rata flowrate sudut  30  sejumlah
0 500 1000 1500 0 50 100 150 9 10 11 12 13 14 15 16 IT (W /m2) Qnett (watt) Waktu (jam) Qnett IT 0 500 1000 1500 0 50 100 150 9 10 11 12 13 14 15 16 IT (W /m2) Qnett (watt) Waktu (jam) Qnett IT
0 500 1000 1500 0 50 100 150 200 9 10 11 12 13 14 15 16 IT (W /m2) Qnett (watt) Waktu (jam) Qnett IT 0 500 1000 0 200 400 30 30 30 40 40 40 50 50 50 IT (W /m2) Ou tpu t (ml) sudut percobaan Output air IT
25,6  ml/jam  dan  rata-rata flowrate sudut  40  dan  50 sejumlah 14 ml/jam. Hal ini bisa disimpulan bahwa besar RH tidak mempengaruhi secara langsung dalam kenaikan output . Namun saat RH rendah, maka temperatur tinggi, sehingga menyebabkan flowrate naik.
3) Hubungan IT dengan Flowrate
Pada  sudut  30  besar  IT  maksimum  1176  W/m 2 sedangkan  IT  maksimum  sudut  40  hanya  991,7  W/m 2 dan  IT  maksimum  sudut  50  sebesar  1022  W/m 2 .  Rata- rata IT sudut 30 sejumlah 893,8 W/m 2 , rata-rata IT sudut 40 sejumlah 597,8 W/m 2 , rata-rata IT sudut 40 sejumlah 855  W/m 2 .  Bila  dilihat  dari flowrate yang  dihasilkan maka  sudut  30  memiliki flowrate rata-rata  lebih  besar dibandingkn  sudut  40  dan  50.  Maka  kesimpulannya adalah besar IT berbanding lurus dengan flowrate .
Efisiensi Alat Destilasi
1) Sudut 30 0
ƞd  = 𝑚𝑘 𝑥 ℎ𝑓𝑔 𝐴𝑐 𝑥 𝐼𝑇 𝑥 𝑡 x 100%
= 0,205 𝑥 2377,4 0,16 𝑥 893,9 𝑥 8 x 100%
= 42,59 %
2) Sudut 40 0
ƞd  = 𝑚𝑘 𝑥 ℎ𝑓𝑔
𝐴𝑐 𝑥 𝐼𝑇 𝑥 𝑡 x 100%
= 0,112 𝑥 2394,3
0,16 𝑥 597,8 𝑥 8 x 100%
= 35 %
3) Sudut 50 0
ƞd  = 𝑚𝑘 𝑥 ℎ𝑓𝑔
𝐴𝑐 𝑥 𝐼𝑇 𝑥 𝑡 x 100%
= 0,115 𝑥 2396,9 0,16 𝑥 855,6 𝑥 8 x 100%
= 25,1 %

## Kebutuhan Air Bersih
Kebutuhan air di akhir pekan/hari libur:
= 50 orang x 2 liter/hari
= 100 liter/hari
Kebutuhan air hari rata-rata atau hari biasa:
= 20 orang x 2 liter/hari
= 40 liter/hari

## Analisa Lokasi Instalasi Pulau Tabuan

## Gambar 4.5 Lokasi instalasi sistem destilasi
Rencana  penempatan  proyek  sistem  destilasi  di  Pulau Tabuhan  difokuskan  pada  lahan  yang  masih  kosong namun  masih  dekat  dengan  pantai.  Pemilihan  lokasi terkait  pada  kemudahan  akses  dan  tidak  mengganggu aktivitas wisata di pesisir pantai Pulau Tabuhan.

## Analisa Ekonomis
Analisa  ekonomis  mencakup capital  expenditure dan operasional  expenditure .  Kemudian  membandingkan apabila air langsung disuplai dari Kota Banyuwangi. Dari sini  bisa  disimpulkan  lebih  ekonomis  mana  antara penyediaan alat destilasi atau suplai air langsung.
- Investasi Awal (CAPEX)
Termasuk  biaya  pembangunan  alat  destilasi,  biaya instalasi,  desain  dan  biaya  kontruksi.  Total  investasi sebesar Rp 1,288,175,000.00
- Biaya Operasional (OPEX) Biaya operasional meliputi kru dan maintenance cost sebesar Rp  705,257,842 .  Sehingga  total  payment bank  (diambil  dari  10%  bunga)  ditambah  opex menjadi sebesar Rp 2,801,703,332
- Revenue
Pendapatan  didapatkan  dari  penjualan  air  minum hasil  destilasi  yang  dipatok  harga  Rp  15,351  dari penetapan payback period di tahun ke-5
K ESIMPULAN
 Kebutuhan  air  bersih  yang  harus  di  Pulau  Tabuhan sebesar  100  L/hari  dengan  estimasi  pengunjung  50 orang.
 Desain  perancangan  alat  destilasi  Penentuan  dimensi berdasarkan  volume  air  laut  yang  akan  didestilasi sehingga  didapatkan  dimensi  alat  40cm  x  40cm. Desain  bentuk  limas  segiempat  untuk  mendapatkan radiasi matahari se optimal mungkin
 Volume air  yang dihasilkan oleh  alat destilasi paling maksimal  diproduksi  oleh  sudut  kemiringan  30 dengan  221,5  ml  dengan  flowrate  27,6  ml/jam Efisiensi  alat  destilasi  terbesar  adalah  pada  sudut  30 yakni  sebesar  46,1%,  Hubungan  antar  parameter adalah Intensitas matahari dan suhu berbanding lurus dengan  output,  sedangkan  RH  tidak  langsung berhubungan  dengan  output  melainkan  dengan naiknya RH maka temperature akan cenderung turun. Dari  perhitungan  ekonomi  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  biaya  pembangunan  sistem  alat  destilasi  di Pulau Tabuhan ini tidak ekonomis. Untuk mendapatkan payback  period di  tahun  ke-5  maka harga air minum yang dipatok adalah Rp 15.352.

## D AFTAR P USTAKA
[1] Dr.  G  N  Tiwari,  Solar  Distillation  Practice  For  Water Desalination Systems, Indian Institute of Technology, India, 2008 Anshan Publishing,
[2] Duffie  J.A.  dan  Beckman  W.A.  (1980).  Solar  Engineering  of Thermal Processes. New York: John Willey & Sons.
[3] Fath, H.E.S., 2008. PV and Thermally Driven Small Scale, Stand Alone  Solar  Desalination  Systems  with  Very  Low  Maintenance Needs. Desalination 225 (2008) 58-69.