Analisis Hubungan Antara Posisi Bukaan Pintu Dengan Temperatur Udara pada Rumah Tradisional  Palembang Terhadap Kenyamanan Thermal Ruangan
Analysis of Relation between the Door and Thermal in Traditional House of

## Palembang
Zulfikri, Reny Kartika Sary, Riduan, Ramadisu Mafra Departemen Arsitektur, Universitas Muhammadiyah Palembang, Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Seberang Ulu II, Sumatera Selatan 30116 zulfikrizulfikri0274@gmail.com
[Diterima 13/5/2020, Disetujui 3/12/2020, Diterbitkan 31/12/2020]

## Abstrak
Komponen  pengendalian  temperature  pada  rumah  Limas  berkaitan  erat  dengan  iklim  tropis. Penelitia  ini  tentang  komponen  bangunan  pengendali  panas  yang  dapat  menurunkan  temperatur udara dalam rungan, salah satu faktor pendukung kenyamanan termal adalah angin, karena angin dapat  menurunkan  temperatur  udara  khususnya  didalam  rumah.  Pada  penelitian  ini  sample  yang akan  digunakan  adalah  rumah  Limas  Palembang  yang  telah  berumur  lebih  dari  50  tahun  dan memiliki  komponen  bangunan  berupa  bukaan    lawang  kipas  yang  relatif  masih  dapat  berfungsi dengan baik. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah mengetahui posisi bukaan Lawang Kipas yang tepat sebagai struktur pembatas ruang  sehingga dapat berfungsi dalam mengendalikan temperatur ruang  untuk  mendapatkan  kenyamanan  termal.  Data  pengukuran  lapangan  meliputi  data-data: temperatur  kering,  kelembaman  udara  dan  pergerakan  udara  baik  diluar  maupun  di  dalam  bangunan kemudian  dianalisis  dengan  mencari  beda  temperatur  kedua  ruang  serta  pencocokan  dengan  standar kenyamanan yaitu dengan menggunakan pendekatan temperatur kering. Hasil penelitian menunjukkan, kondisi  terbuka  satu  daun  pintu  berada  pada  zona  panas  nyaman,  saat  terbuka,  sedangkan  pintu nomor  2,3  dan  4,  untuk  posisi  terbuka  dua  daun  pintu  tercapai  zona  nyaman  optimal  pada  kondisi terbuka nomor 2 dan 3 serta nomor 2 dan 4. sedangkan untuk posisi terbuka tiga daun pintu paling efektif (zona nyaman optimal) pada kondisi terbuka nomor.1,2 dan 4 serta kondisi terbuka nomor.1,3 dan 4.
Kata Kunci : Rumah Tradisional Limas, Bukaan Pintu, Temperatur

## Abstract
Temperature  component  control  in  the  Building  is  related  to  thermal  comfort  in  the  tropical climate. This research was conducted to evaluate the indoor temperature in the Traditional House of  Palembang,  Rumah  Limas,  and  used  the  sample  of  Rumah  Limas  Palembang  which  is  more than  50  years  old.  The  purpose  and  benefit  of  this  research  are  to  know  the  best  position  of  the Lawang  Kipas  opening  as  a  space  dividing  structure  so  that  it  can  function  in  controlling  room temperature  to  obtain  thermal  comfort.  The  data  include  dry  temperature,  air  humidity,  and  air movement both outside and inside the building. The data were analyzed by comparing temperature differences  between  both  rooms  and  approached  the  dry  temperature.  the  result  noted  that  the wind can reduce the temperature in the Rumah Limas. The results showed that the open condition of the type of one-door is in a comfortable hot zone, but the optimal comfort zone achieved for the type of two-doors was showed the doors number 2,3 and 4 while opened. For the type of two-door and  three-doors,  the door numbers  2  and  3 and  number 2  and  4  while  opened.  And  type  three  - doors are the most effective (optimal comfort zone) such as showed the number. 1, 2, and 4 and the number 1,3, and 4 while opened
Key Words : Temperature, thermal, Rumah Limas, Lawang Kipas
©Arsir : Jurnal Arsitektur p-ISSN 2580–1155 e-ISSN 2614–4034

## Pendahuluan
Bicara tentang rumah Limas Palembang berarti tidak lepas dari komponen yang ada  pada  rumah  berbentuk  panggung,  lantai  yang  dibuat  tinggi  diatas  permukaan  tanah yang  sangat  baik  untuk  keamanan,  kesehatan,  maupun  kelembaban  serta  bentuk  tata ruang yang ada pada rumah Limas tersebut.
Salah  satu  komponen  bangunan  rumah  Tradisional  Limas  Palembang  tersebut merupakan  adaptasi  terhadap  iklim  terutama,  terutama  angin,  radiasi  matahari  /  panas matahari  dan  kelembaban.    Pada  bangunan  rumah  tradisional  Limas  ini  berupa  bukan- bukaan  yang  memanfaatkan  energi  alami  berupa  pemanfaatan  angin  yang  sangat melimpah  dan  murah  sebagai  pengendali  temperatur  dalam  rumah  bagi  penghuninya. Kenyamanan pada daerah tropis yang dimaksud adalah “suatu kondisi udara dengan suhu tertentu,  gerakan  udara  dengan  kecepatan  tertentu,  komposisi  ketiga-tiganya  mampu menghasilkan penguapan tubuh yang seimbang. (Szokolay, 1980).
Keberadaaan  rumah  tradisional  Palembang  masih  dapat  dijumpai  didaerah Seberang  Ulu  dan  Seberang  Ilir,  terutama  pada  lokasi  pemukiman  asli  Palembang. Beberapa rumah tradisional tersebut telah berumur lebih dari 50 tahun serta menyimpan nilai sejarah, budaya dan arsitektur yang belum seluruhnya terungkap dengan jelas.
Rumah  tradisional  limas  yang  banyak  terletak  pada  kota  lama  didaerah perkampungan  Palembang  memiliki  bentuk    yang  tidak  sama  seperti  rumah  tradisional kebanyakan  di  daerah  Sumatera  Selatan,  rumah  limas  ini  selain  mempunyai  bentuk panggung, atap berbentuk limasan, mempunyai lantai yang bertingkat-tingkat yang di sebut dengan kekijing ,    dan  memiliki  tata  ruang  yang  salah  satunya  berupa  ruang  pagar tenggalung, yang merupakan ruang terdepan dari bagian rumah limas dimana pada ruangan ini  pada  bagian  fasade  bangunan  tidak  terdapat  jendela,  dan  diantara  kedua  pintu  masuk diberi dinding yang biasanya terdiri dari kisi-kisi  kayu yang berukir dengan ukiran tembus. Kondisi  ini  cukup  efektif  untuk  memperoleh  penghawaan  atau  angin.    Ruang pagar tenggalung ini  merupakan  ruang  pertama  dari kekijing rumah  limas  Palembang.    Dari kekijing pertama ke kekijing berikutnya terdapat  penyekat  seperti  dinding.   Penyekat  ini terdiri  dari  beberapa  buah,  yang  masing-masing  penyekat  dapat  diangkat  keatas  seperti pintu  yang  disebut kiyam  /  Lawang  kipas.    Kiyam ini  juga  dapat  difungsikan  sebagai plafond. Kiam ini  hanya  terdapat  antara  kekijing  pertama  dengan  kekijing  kedua  saja. sedangkan kekijing atau undakan berikutnya  tidak  dibuat  lagi kiam tersebut  (Johny Siregar  dan  Rivai  Abu,  1985).    Ruang  pagar  tenggalung  dengan  bukaan  kisi-kisi  pada fasade bagian depan sebagai sarana pergerakan udara dari luar bangunan ke dalam ruang pagar  tenggalung  hingga  ke  dalam  ruangan  berikutnya  merupakan  proses  pergantian udara panas oleh udara yang lebih dingin.
Gambar 1 : Arsitektur Tradisional Rumah Limas Palembang (Sumber : Data Lapangan, Penulis)

## Indek Kenyamanan untuk daerah tropis
Menurut  (Soegijanto,  1998),  dan  (Standar  Tata  Cara  Perancanaan  Teknis Konservasi  Energi  Pada  Bangunan  Gedung,  1993),  zona  kenyamanan  termal  yang disarankan  untuk  menilai  kondisi  termal  yang  dirasakan  oleh  orang  Indonesia  adalah berdasarkan pada hasil penelitian Mom dan Wiesebron yaitu :
Dingin antara 20,0 0 C – 20,5 0 C Temperatur Efektif Sejuk Nyaman, antara 20,5 0 C – 22,8 0 C Temperatur Efektif Nyaman Optimal, antara 22,8 0 C – 25,8 0 C Temperatur Efektif Hangat Nyaman, antara 25,8 0 C – 27,1 0 C Temperatur Efektif Panas diatas 27,1 0 C Temperatur Efektif
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kondisi posisi kiyam  /  Lawang  Kipas yang  tepat  sebagai  struktur  pembatas  ruang    yang  dapat mempengaruhi  temperatur  udara  dalam  ruangan  untuk  mendapatkan  kenyamanan  termal dengan bantuan pergerakan udara alami.dan Analisa ini akan diuraikan berdasarkan kondisi bukaan pintu yaitu kondisi pintu tertutup dan kondisi terbuka 1 (satu) daun pintu, kondisi terbuka  2  (dua)  daun  pintu  dan  kondisi  terbuka  3  (tiga)  daun  pintu  dan  terbuka keseluruhan.
Manfaat  yang  diharapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  memberikan  kontribusi tentang  pola  gerakan  udara  yang  dapat    berfungsi  dalam  mengendalikan  temperatur ruang,  serta  manfaat  bagi  peneliti  sendiri  adalah  menambah  wawasan  dan  pengetahuan tentang  pola  gerakan  udara  dalam  pengendalian  termal  pasif  didalam  bangunan  dengan pemanfaatan pergerakan udara alami.

## Materi Dan Metode
Untuk  mendapatkan  data  tentang  temperatur  baik  DBT  ( Dry  Bulb  Temperature ),  WBT( Wet  Buld  Temperature ),  maupun  RH  ( Relative  Humidity )  dan  kecepatan  pergerakan udara,  pengukuran  dilakukan  di  titik  –  titik  didalam  rumah  dan  pada  titik  diluar  rumah. Pengamatan,  pengukuran  dimensi  dan  pencatatan  dilakukan  terhadap  besaran  –  besaran dan  luas  ruang,  dimensi  bukaan,  volume  ruang  dan  sebagainya.    Pengumpulan  data melalui  perhitungan  :  selain  data  primer  tersebut  diatas  juga  dilakukan  perhitungan  – perhitungan atau penggunaan diagram – diagram kenyamanan termal.

## Bahan dan Materi Penelitian
Alat  –  alat  yang  digunakan  pengukuran  dalam  pengambilan  data  primer  adalah  sebagai berikut:
Parameter Alat Temperatur Kering (DBT) Kelembaman (RH) Angin (kecepatan ) Mendapatkan Wet Bulb Temperature (WBT) Temperatur Efektif (ET)- dari DBT Standar Kenyamanan Termometer Bola Kering Hygrometer Anemometer Diagram Psikometrik Diagram Temperatur Efektif (ET Monogram) Mom dan Weisebron
Pengukuran  kondisi  termal  yang  dimaksud  adalah  pengukuran  pada  Rumah sampel    di  waktu  malam  hari  (jam  18  –  22),  masing-masing  pada  :  ruang  pagar tenggalung  ( kekijing pertama)  titk  ukur  (2.a  dan  3.a)  dan,  ruang  dalam  ( kekijing kedua)titik ukur (2.b dan 3.b).  Pengukuran kondisi termal  rumah sampel dilakukan pada bulan Agustus dengan kondisi pintu atau lawang kipas : tertutup, terbuka 1 daun pintu (p1, p2, p3, p4), terbuka 2 daun pintu (p1.p2, p1.p3, p1.p4, p2..p3, p2.p4, p3.p4), terbuka 3 daun pintu (p1.p2.p3,  p1.p3.p4,  p1.p2.p4,  p2.p3.p4)  dan  terbuka  4  daun  pintu,  (terbuka  keseluruhan).
Parameter  yang  di  ukur  adalah  :  temperatur  kering  (DBT),  kelembaman  (RH)  dan kecepatan angin (AV).

## Penentuan Titik – titik Pengukuran.
Kondisi  yang  di  ukur  pada  rumah  sampel  yaitu  di  luar  dan  di  dalam  bangunan. yang  berupa temperatur, kelembaban dan kecepatan angin dilakukan pada :
• Ruang pagar tenggalung (pada kekijing pertama).
• Ruang  tengah  (pada kekijing kedua).  Sedangkan  pengukuran  di  luar  rumah  (ruang luar), pengukuran dilakukan pada bagian halaman depan bangunan.
Pengukuran  yang  akan  dilakukan  pada  rumah  limas  ini  yaitu  pengukuran  pada ruang dalam (ruang pagar tenggalung dan ruang tengah), dilakukan pada ketinggian yang berbeda  dengan  pedoman  yaitu  pada  ruang  ruang  tengah  sebagai  titik  0  (ketinggian 100cm)  dari  permukaan  lantai  sehingga  pada  ruang  pagar  tenggalung  berada  pada ketinggian 130cm dan pada ruang luar pada ketinggian 212 cm (Gambar: 2).
Pada  penelitian  rumah  limas  ini  pengukuran  pada  ruang  dalam  (ruang  pagar tenggalung dan ruang tengah) dilakukan pada ketinggian 1 meter diatas permukaan lantai panggung dikarenakan pada ketinggian 1meter memungkinkan data dapat berlaku untuk daerah  yang  lebih  luas  dan  sesui  dengan  penempatan  alat  pada  sangkar  metereologi (Tjasyono,  1992),  dan  juga  disesuaikan  dengan  orang  yang  duduk  dibelakang  meja  dan orang sedang yang duduk santai.
Pengukuran di ruang luar (titik ukur 1) dilakukan pada ketinggian diatas 2 meter dari permukaan tanah.  Menurut (Lakitan, 1997), kecepatan angin dalam data klimatologi: kecepatan angin horizontal pada ketinggian 2m diatas permukaan tanah.
Gambar 2 : Penentuan titik ukur dan ketinggian titik ukur (Sumber : Data lapangan, Penulis)
Gambar 3 : Isometri rumah Limas (Sumber : Data Lapangan, Penulis)
Keterangan :
P1 : Pintu lawang kipas 1
P2 : Pintu lawang kipas 2 P3 : Pintu lawang kipas 3
P4 : Pintu lawang kipas 4 Titik ukur 1. ruang luar (1a,1b)
Titik ukur 2. ruang pagar tenggalung (2a, 2b)
Titik ukur 3. ruang tengah (3a, 3b)

## Teknik analisis data
Untuk  menganalisis  data  hasil  observasi  dilapangan  berupa  data  kondisi temperatur,  kelembaban  dan  pergerakan  udara  baik  pengukuran  di  luar  bangunan  (titik ukur  1)  maupun  di  dalam  bangunan  (ruang  Pagar  Tenggalung  titik  ukur  2,  dan  ruang tengah  sebagai titik ukur 3) pada rumah sampel. Data hasil pengukuran yang berupa data kuantitatif selanjutnya dicocokkan dengan standar  – standar kenyamanan termal sebagai berikut :
1. untuk  menganalisis  pengaruh  posisi  bukaan lawang  kipas  /  kiyam ,  dari  hasil  data pengukuran  luasan  bukaan  dari  rumah  sampel  yang  terukur  :  temperatur  dan  gerakan udara  di  ruang  tengah  ( kekijing kedua  )  maupun  di  ruang pagar  tenggalung, dianalisis dengan Analisa  mencari hubungan antara beda posisi bukaan pintu lawang kipas dengan temperatur dan kecepatan angin yang terukur di : ruang pagar tenggalung serta di ruang tengah ( kekijing kedua). Pada rumah sampel.
2. Pencocokan  dengan  standar  kenyamanan  Mom  dan  Weisebson  :  hasil  pengukuran yang telah terangkum dalam temperatur efektif.

## Hasil Dan Pembahasan
Analisa hubungan antara beda bukaan pintu dengan temperatur udara pada ruang pagar tenggalung dan ruang tengah pada titik ukur 2.a  dan 3.a dan titik ukur 2.b dan  3.b : Untuk periode 18 – 22 (Malam hari) akan dibagi dalam tiga tahapan, yaitu:
a. Analisa Kondisi Pintu tertutup dan terbuka 1 daun Pintu Periode 18-22 (Malam Hari):
Gambar 4 : Grafik Pitu Tertutup dan Terbuka 1 daun pintu
Posisi rentang suhu titik ukur 2a dan 3a antara 28,9 0 C-29,2 0 C, rentang suhu titik ukur 2b dan 3b antara 28,4 0 C-29,2 0 C, kedua titik ukur berada pada zona panas nyaman. Seperti  terlihat  pada  grafik  01,  posisi  titik  ukur  2a  dan  3a  yang  efektif  menurunkan temperatur adalah kondisi pintu terbuka no.2, berada pada zona panas nyaman, sedangkan pada  kondisi  pintu  tertutup  suhu  ruangan  tidak  menunjukkan  tingkat  perbaikan  namun pada titik ukur 2b dan 3b antara kedua ruang tidak terjadi silisih kemudian kondisi pintu terbuka  no.1  pada  titik  ukur  2a  dan  3a  telah  menunjukkan  selisih  yang  bernilai  positif tetapi  tidak  untuk  titik  ukur  2b  dan  3b.    kondisi  yang  efektif  pada  titik  ukur  2b  dan  3b terjadi pada kondisi pintu terbuka no.3 dan terbuka no.4 dengan selisih 0,2 0 C berada pada zona panas nyaman.  Untuk titik ukur 2a dan 3a pada kondisi pintu terbuka no.3 cendrung tidak  terjadi  selisih  temperatur,  demikian  juga  pada  kondisi  terbuka  no.4  keadaan  suhu tidak menunjukkan tingkat perbaikan.
b. Analisa Kondisi Pintu terbuka 2 daun Pintu Periode 18-22 (Malam Hari)
Gambar 5 : Grafik Pitu Tertutup dan Terbuka 1 daun pintu
Posisi rentang suhu titik ukur  2a dan 3a antara 27,8 0 C-28,9 0 C, titik ukur 2b dan 3b  antara  27,8 0 C-28,9 0 C,  rentang  kedua  titik  ukur  nyaman  optimal  dan  panas  nyaman . Meskipun terjadi selisih dikedua titik ukur namun pada TU.2a dan 3a terlihat selisih lebih baik yaitu pada kondisi pintu terbuka no.1dan 2 dan kondisi pintu terbuka no.2&4 dengan selisih 0,3 0 C, pada kondisi pintu terbuka no.1 dan 3 terjadi perbaikan selisih yaitu 0,4 0 C namun  berada  pada  zona  panas  nyaman,  sedangkan  untuk  kondisi  terbuka  no.1  dan  4 hanya terjadi selisih 0,1 0 C. meskipun kondisi terbuka no.2 dan 3, pintu terbuka no.3dan 4 hanya  terjadi  selisih  0,2 0 C  namun  posisi  ini  termasuk  dalam  zona  nyaman  optimal sehingga kondisi ini paling efektif pada  titik ukur 2a dan 3a. Untuk titik ukur 2b dan 3b pada kondisi pintu terbuka no.1dan 3 dan kondisi pintu terbuka no.2dan 3 memiliki selisih yang sama yaitu 0,3 0 C, demikian juga pada kondisi pintu terbuka no.1 dan 4 serta kondisi terbuka no.2 dan 4 selisih yang terjadi sebesar 0,2 0 C tetapi yang efektif untuk titik ukur 2b dan  3b  adalah  kondisi  pintu  terbuka  no.3  dan  4  karena  dapat  menurunkan  suhu  sebesar 0,4 0 C dan masih termasuk dalam kondisi nyaman optimal .
c.    Analisa  Kondisi  Pintu  terbuka  3  daun  Pintu  dan  terbuka  keseluruhan  Periode 18-22   (Malam Hari).
Rentang suhu titik ukur 2a dan 3a antara 27,3 0 C-28,2 0 C,rentang titik ukur 2b dan 3b  antara  27,0 0 C-28,0 0 C,  rentang  kedua  titik  ukur  nyaman  optimal  dan  panas  nyaman . Selisih suhu sebesar 0,3 0 C dititik ukur 2a dan 3a terjadi pada kondisi pintu terbuka no.1,2 dan 3, pintu terbuka no.1,3 dan 4 dan kondisi pintu terbuka no.2,3&4 tetapi selisih yang efektif pada titik ukur 2a dan 3a adalah kondisi pintu terbuka no.1,2 dan 4, dan termasuk pada posisi nyaman optimal yaitu sebesar 0,8 0 C, untuk kondisi terbuka keseluruhan kedua titik  ukur  terjadi  selisih  temperatur  yang  sama  yaitu  sebesar  0,2 0 C.  Untuk  titik  ukur  2b dan  3b  kondisi  pintu  terbuka  no.1,2  dan  3,  pintu  terbuka  no.1,2  dan  4  terjadi  selisih sebesar  0,1 0 C  dan  posisi  yang  efektif  titik  ukur  2b  dan  3b  terdapat  pada  kondisi  pintu terbuka  no.1,3  dan  4  yaitu  sebesar  0,5 0 C,  termasuk  dalam  zona  nyaman  optimal sedangkan kondisi pintu terbuka no.2,3 dan 4 selisih yang terjadi yaitu 0,4 0 C.
Gambar 5 : Grafik Pitu Terbuka 3 daun pintu dan terbuka keseluruhan

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari analisis dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa adanya  keterkaitan  antara  posisi  bukaan  pintu  Lawang  Kipas  terhadap  penurunan temperatur pada periode 18-22 yang akan terjadi pada ruang dalam, yaitu : a. Untuk kondisi terbuka satu daun pintu, kedua titik dalam usaha mendapatkan ventilasi alami  hanya  berada  pada    kondisi  panas  nyaman  untuk  titik  ukur  2a&3a  yaitu  kondisi pintu  terbuka  no.2 (28,7 0 C),  kondisi  terbuka  no.3  dan  no.4  pada  titik  ukur  2b  dan  3b dengan keadaan temperatur 28,7 0 C).
b. Untuk kondisi terbuka dua daun pintu dalam  usaha mendapatkan ventilasi alami yang nyaman  optimal  telah  mencukupi,  yaitu  untuk  titik  ukur  2a&3a  terdapat  pada  kondisi pintu terbuka no.2&3, kondisi pintu terbuka no.3&4 dengan suhu 27,80C dan untuk titik ukur  2b&3b  pada  kondisi  pintu  terbuka  no.3  dan  4  dimana  temperatur  yang  ada  yaitu sebesar 27,80C.
c. Untuk  kondisi  terbuka  tiga  daun  pintu  guna  mendapatkan  ventilasi  alami  nyaman optimal  di  kedua  titik  ukur  telah  mencukupi  yaitu  untuk  titik  ukur  2a  dan  3a  pada kondisi pintu terbuka no.1,2 dan 4 dengan temperatur sebesar 27,2 0 C dan kondisi pintu terbuka no.1,3 dan 4 untuk titik ukur 2b & 3b.

## Daftar Pustaka
Akib, RHM, 1975 , Rumah Adat Limas Palembang (buku pertama), Palembang.
Budiharjo,Eko. 1994. Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan Perkotaan . Yogyakarta, Gajahmada Universitiy, Press.
Egan,  David,  M,  1999, Konsep-konsep  Dalam  Kenyamanan  Thermal ,  alih  bahasa, Rosalia,  Kelompok  Sain  dan  teknologi  Arsitektur,  Jurusan  Arsitektur  Universitas Merdeka Malang.
Hanafiah.  D,  1988, Palembang  Zaman  Bari  Citra  Palembang  Tempo  Doeloe ,Humas Pemerintah Tingkat IIPalembang.
Jalaluddin,  1991, Palembang ,  Penerbit  Pemerintah  Kotamadya  Daerah  Tingkat  II, Palembang.
Johny  Siregar,BA  dan  Rivai  Abu,1985., Arsitektur  Tradisional  Daerah  Sumatera  Selatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Karyono,  1999, Arsitektur  Kemepanan  Pendidikan  Kenyamanan  dan  Penghematan Energi , Catur Libra Optima, Jakarta.
Lippsmeier,  Georg.    1994. bangunan  tropis .  Alih  bahasa  Ir.  Syahmir  Nasuion,Editor  Ir. Purnomo Wahyu Indarto, Jakarta Erlangga.
Siswanto.  A,  Sarino,  Nugroho.  S,  1997, Rumah  Tradisional  Palembang  dan  Penentuan Strategi Pelestarian Cagar Budaya , Palembang.
Soegijanto,  1988, Bangunan  di  Indonesia  Dengan  Iklim  Tropis  Lembab  Ditinjau  Dari Aspek  Fisika  Bangunan ,  Direktorat  Jendral  Pendidikan  Tinggi  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
Szokolay,  SV,1980, Environment  Science  Handbook ,  Construction  Press  Logman, London.
Sugiarto,  Siagian.  D,  Lasmono.  T.  S,  Oetomo,  Deny.  S,  2001,  Teknik  Sampling,  PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.