## OVERALL THERMAL TRANSFER VALUE
Studi Kasus : Ruang Kuliah III Pada Program Studi Arsitektur Universitas Malikussaleh
Muhammad Iqbal 1
Abstrak. Sistem tata udara menggunakan 50-70% energi dari keseluruhan energi listrik yang digunakan dalam sebuah  bangunan  gedung  perkantoran.  Beban  pendinginan  dari  suatu  bangunan  gedung  terdiri  dari  beban internal, yaitu beban yang ditimbulkan oleh lampu, penghuni serta peralatan lain yang menimbulkan panas dan beban  external  yaitu  panas  yang  masuk  dalam  bangunan  diakibatkan  oleh  radiasi  matahari,  konduksi  dan ventilasi/infiltrasi melalui selubung bangunan. Untuk mengurangi beban external, SNI 03-6389-2000 menentukan kriteria  disain  yaitu  Overall  Thermal  Transfer  Value  (OTTV)  harus  lebih  kecil  atau  sama  dengan  45  Watt/m². Untuk  mempermudah  perencanaan  dalam  mendukung  upaya  konservasi  energi  penelitian  ini  berusaha  mencari Window  to  Wall  Ratio  (WWR)  yang  dapat  memenuhi  OTTV  yang  disyaratkan.  Studi  dilakukan  pada  salah  satu ruang  kuliah  sederhana  pada  Prodi  Arsitektur  Fakultas  Teknik  Universitas  Malikussaleh.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  WWR  lebih  kecil  atau  sama  dengan  0,30  menghasilkan  nilai  OTTV  memenuhi  syarat  yang ditentukan oleh SNI 03-6389-2000.
Kata Kunc: OTTV, WWR, energi, U value, K Value
Abstract. Ventilating  and  Air  Conditioning  system  consumes  50-70%  of  the  total  energy  used  in  an  office building. The cooling load of a building consists of internal cooling load, i.e. loads produce by light, occupants, and  heat  generating  power/appliances;  and  external  cooling  load,  i.e.  loads  produce  by  radiation,  conduction, and  ventilation/infiltration  through  building  envelope.  To  reduce  the  external  cooling  load,  SNI  03-6389-2000 specifies  that  the  Overall  Thermal  Transfer  Value  (OTTV)  should  be  less  than  or  equal  to  45  Watt/m².  This research supports energy conservation in finding the optimum building envelope design by specifying the Window to  Wall  Ratio  (WWR)  which  will  fulfill  the  OTTV  requirement.  Studies  conducted  in  one  simple  lecture  hall  at Architecture Departement Engineering Faculty, Malikussaleh University. The result shows that WWR less than or equal to 0.40 will produce OTTV value that suits the SNI 03-6389-2000 requirement
Keywords : OTTV, WWR, energy, U value, K Value
1 Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh iqbal_arch@yahoo.co.id

## 1. PENDAHULUAN
Lingkungan  dan  energi  merupakan  isu  global yang  dihadapi  peradaban  manusia  dewasa  ini. Peningkatan  tajam  penggunaan  energi  dalam kaitannya  untuk  menaikkan  taraf  hidup  manusia tidak  saja  mengekploitasi  sumber-sumber  daya energi, tetapi juga dapat membahayakan lingkungan  fisik  alami  dalam  skala  global. Bangunan gedung sebagai bagian dari lingkungan yang bertujuan menciptakan ruang-ruang nyaman untuk  taraf  kehidupan  yang  lebih    baik  juga menyebabkan permasalahan yang sama. Meskipun bukan merupakan satu-satunya pemakai  energi,  tetapi  bangunan  gedung  dengan seluruh  peralatan  penunjangnya  mengkonsumsi energi  dalam  jumlah  cukup  besar,  sehingga teknologi  hemat  energi  perlu  diupayakan  untuk membatasi penggunaan energi dalam gedung.
Dari distribusi penggunaan energi dalam suatu gedung dapat dilihat bahwa komponen pemakaian energi terbesar adalah sistem pendingin. Air  Conditioner /Fan  mencapai  50- 70%  dari  seluruh  energi  listrik  yang  digunakan, sedangkan  Pencahayaan  10-  25%,  dan  Elevator hanya 2-10%. Karena itu sasaran dari penghematan  energi  dalam  bangunan  gedung seharusnya  ditujukan  pada  optimalisasi  sistem tata udara dan sistem tata cahaya. Efisiensi sistem tata udara dapat dilakukan antara lain dengan cara memperkecil  beban  pendinginan  serta  pemilihan sistem dan kontrol tata udara yang tepat.
Beban  pendinginan  dari  suatu  bangunan gedung  yang  dikondisikan  terdiri  dari  beban internal  yaitu  beban  yang  ditimbulkan  oleh lampu,  penghuni  serta  peralatan  lain  yang menimbulkan  panas,  dan  beban  external  yaitu panas yang masuk dalam bangunan akibat radiasi matahari dan konduksi melaluiselubung bangunan.  Untuk  membatasi  beban  external, selubung  bangunan  dan  bidang  atap  merupakan elemen  bangunan  yang  penting  yang  harus diperhitungkan dalam penggunaan energi. Karena fungsinya  sebagai  selubung  external  itulah  maka kriteria-kriteria konservasi energi perlu dipertimbangkan  dalam  proses  disain  suatu bangunan khususnya yang menyangkut perancangan bidang-bidang exterior dalam
hubungannya dengan penampilan tampak bangunan.
Untuk  mengurangi  beban  external  Badan Standarisasi  Nasional  Indonesia  menentukan kriteria disain selubung bangunan yang dinyatakan dalam Harga Alih Termal Menyeluruh  ( Overall  Thermal  Transfer  Value , OTTV) yaitu OTTV = 45 Watt/m². Ketentuan ini berlaku  untuk  bangunan  yang  dikondisikan  dan dimaksudkan  untuk  memperoleh  disain  selubung bangunan yang dapat mengurangi beban external sehingga menurunkan beban pendinginan. Dengan  memberikan  harga  batas  tertentu  untuk OTTV maka besar beban external dapat dibatasi. Disini  terlihat  bahwa  perancangan  selubung bangunan  sebagai  elemen  pelindung  terhadap kondisi  lingkungan  cuaca  luar  merupakan  salah satu  faktor  penting  dalam  penentuan  sistem tersebut.
Untuk  mencapai  kualifikasi  bangunan  hemat energi  diperlukan  serangkaian  parameter  analisa energi untuk memenuhi kriteria konservasi energi selubung bangunan antara lain rasio jendela kaca terhadap  dinding  atau Window  to  Wall  Ratio (WWR), jenis, tebal dan warna dinding luar, alat peneduh,  konduktansi  kaca,  insulasi  atap  dan dinding, penyerapan atap dan dinding, arah hadap dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan menentukan WWR  yang  dapat  dipakai  untuk  merencanakan bangunan untuk memenuhi OTTV yang disyaratkan  serta  hanya  membahas  parameter- parameter  yang  berhubungan  dengan  selubung bangunan  dalam  hubungannya  dengan  beban pendinginan maksimum dalam suatu jam tertentu.

## 1.1 OTTV dalam Proses Desain
OTTV  mengontrol  perpindahan  panas  dari lingkungan  luar  menuju  lingkungan  dalam bangunan melalui selubung bangunan.
Penggunaan  energi  untuk  penghawaan  dapat dikurangi  dan  konsumsi  energi  listrik  menjadi efisien.
Arsitek/perencana  bebas  berinovasi  untuk menentukan  material  penting  untuk  selubung bangunan  dalam  upaya  memproteksi  panas berlebih dalam bangunan, seperti pada penggunaan  material  dinding,  kaca,  ukuran
jendela,  tipe  atap  sehingga  tercapainya  Efisiensi energi

## 1.2 Tujuan Perhitungan OTTV
Adapun  tujuan  dari  perhitungan  OTTV adalah sebagai berikut:
1.  Mengembangkan  dan  mengimplementasikan perancangan bangunan hemat energi
2.  Mengembangkan  tolok  ukur  manajemen energi dan sistem praktis untuk berbagai jenis bangunan
3.  Meningkatkan penghematan penggunaan energi pada bangunan
4.  Mewujudkan  perancangan  bangunan  yang rensponsif terhadap iklim.

## 1.3 Perkembangan OTTV
Pelopor  OTTV  adalah  ASHRAE    ( American Society  of  Heating,  Refrigerating,  and  Air Conditioning  Engineers ):  Standards  90-75  dan 90-80 A.
OTTV  di  Asia  dikembangkan  berdasarkan ASHRAE  oleh  Singapura,  sejak  tahun  1979 dengan  menyesuaikan    kondisi  iklim  setempat. Hongkong  mengembangkan  OTTV  sejak  Juli 1995 dengan fokus pada bangunan komersial dan Hotel.
Indonesia,  Malaysia,  Philipina  dan  Thailand mengacu  pada  model  referensi  Singapura.  Pada waktu  yang  sama  Amerika  Tengah,  seperti Jamaika dan Pantai Gading juga telah mengembangkan  OTTV  dalam  perancangan bangunan  hemat  energi.  Berikut  perbandingan nilai ottv di berbagai negara.
Tabel 1. Perbandingan Nilai OTTV

## 2 KAJIAN LITERATUR

## 2.1 Pengertian OTTV
OTTV (Overall thermal transfer value) adalah konservasi  energi  pada  bangunan  yang  mengatur nilai  perpindahan  panas  pada  fasade  dinding bangunan.  Dalam  hal  ini  nilainya  tidak  boleh melebihi 45 watt/m². Semakin tinggi nilai OTTV maka  semakin  besar  watt  per  meter  persegi energi  yang  akan  diterima  suatu  bangunan. Metode  yang  digunakan  adalah  testing  out dengan  pendekatan  kuantitatif.  Luasan  bukaan mempengaruhi nilai OTTV pada suatu bangunan. Semakin  besar  bukaan  dinding  tembus  cahaya maka  semakin  besar  beban  energi  yang  di hasilkan suatu bangunan.

## 2.2 Konsep OTTV
Konsep  OTTV  mencakup  tiga  elemen  dasar perpindahan panas melalui selubung luar bangunan  yaitu:  konduksi  panas  melalui  dinding tidak  tembus  cahaya,  radiasi  matahari  melalui kaca, dan konduksi panas melalui kaca.
Nilai  perpindahan  termal  menyeluruh  (OTTV) untuk  setiap  bidang  dinding  luar  bangunan gedung  dengan  orientasi  tertentu  dapat  dihitung melalui persamaan:
OTTVi = 15α [1 – WWR) Uw + 5(WWR) Uf + (194 x CF x WWR x SC (1)
dimana:
OTTVi =  Nilai perpindahan termal  menyeluruh
pada  dinding  luar  yang  memiliki  arah atau   orientasi tertentu (Watt/m²). α =   Absorbtansi radiasi matahari. Uw =  Transmitansi  termal  dinding  tak tembuscahaya (Watt/m².ºK). WWR   =  Perbandingan luas jendela dengan luas seluruh  dinding  luar  pada  orientasi yang ditentukan. SC =  Koefisien peneduh dari sistem fenestrasi. SF =   Faktor radiasi matahari (Watt /m²). Uf =  Transmitansi termal fenestrasi (Watt/m².ºK).
Untuk  menghitung  OTTV  seluruh  dinding luar, hasil perhitungan OTTV pada semua bidang luar  dijumlahkan  dengan  menggunakan  rumus sebagai berikut:
dimana:
Aoi =  Luas  dinding  pada  bagian  dinding  luar i(m²).
Luas ini  termasuk  semua  permukaan  dinding  tak tembus cahaya dan luas permukaan jendela yang terdapat pada bagian dinding tersebut.
OTTVi  =  Nilai  perpindahan  termal  menyeluruh pada  bagian  dinding  i  sebagai  hasil perhitungan  dengan  menggunakan persamaan.

## 2.3 U Value
U  VALUE  dalam  perhitungan  OTTV  adalah Nilai Rata-Rata Transfer Panas dalam material. U  Value  dapat  dihitung  dengan  menggunakan rumus berikut:
Dimana: U = Thermal transmittance (W/m² K) R = Thermal resistance (m²K/W) Faktor-faktor yang
mempengaruhi transmitansi  termal  adalah  tahanan  panas  (R), yang  diperoleh  dari  ketebalan  material  dibagi dengan  total  nilai  insulasi  bangunan  dan  nilai tambah dari udara di dalam dan di luar.
R = b / k dimana: b =Ketebalan material (m) k = K Value (W / m² K)
Tabel 2 . Nilai U Value kelompok material
Grafik 1. U value of different material
Tabel 3. Surface Film Resistance For Walls And Roof
Thermal Resistance m 2 K/W
A Surface Film Resistance for Walls: 1 Inside surface (Ri) (a) High Emissivity 0,120 (b) Low Emissivity 0,299 2 Outside surface (Ro) (High Emissivity) 0,044 B Surface Film Resistance for Roofs: 1 Inside surface (Ri) (a) High Emissivity (i) Flat roof 0,162 (ii) Sloped roof 22½ o 0,148 (iii) Sloped roof 45 o 0,133 (b) Low Emissivity (i) Flat roof 0,801 (ii) Sloped roof 22½ o 0,595 (iii) Sloped roof 45 o 0,391 2 Outside surface (Ro) (High Emissivity) Flat or Sloped 0,055 Type of Surface

## 2.4. K Value
K  Value  adalah  Konduktifitas  Panas  Pada Material  Tertentu.  K.  Value  dapat  dibedakan berdasarkan  jenis  material  (bersifat  standar).  K. Value  dalam  satuan  w/m2  K.  Berikut  standar  K Value:
Tabel 4. Nilai k.value untuk Material Dasar
k-value W/m 2 K 1 Asbestos cement sheet 0,317 2 Asbestos insulating board 0,108 3 Asphalt, roofing 1,226 4 Bitumen 1,298 5 Brick:
(a) dry (covered by plaster or tiles outside) 0,807 (b) common brickwall (brickwall directly exposed to weather outside) 1,154 6 Concrete 1,442 0,144 7 Concrete, light weight 0,303 0,346 0,476 8 Cork board 0,042 9 Fibre board 0,052 10 Fibre glass (see glass wool and mineral wool) 11 Glass, sheet 1,053 12 Glass wool, mat or quilt (dry) 0,035 13 Gypsum plaster board 0,17 14 Hard board: (a) standard 0,216 (b) medium 0,123 15 Metals: (a) aluminium alloy, typical 211 (b) copper, commercial 385 (c) steel 47,6 16 Mineral wool, felt 0.035 – 0.032 17 Plaster: (a) gypsum 0,37 (b) perlite 0,115 (c) sand/cement 0,533 (d) vermiculite 0.202 – 0.303 18 Polystyrene, expanded 0,035 19 Polyurethane, foam 0,204 20 PVC flooring 0,713 21 Soil, loosely packed 0,375 22 Stone, tile: (a) sand stone 1,298 (b) granite 2,927 (c) marble/terrazzo/ceramic/mosaic 1,298 23 Tile, roof 0,836 24 Timber: (a) across grain soft-wood 0,125 (b) hardwood 0,138 (c) plywood 0,138 25 Vermiculite, loose granules 0,065 26 Wood chipboard
0,144
27 Woodwool slab 0,086 0,101 No. Material

## 1.4 Windows to Wall Ratio (WWR)
Windows  to  wall  ratio  (WWR)  adalah Proporsi  luas  bukaan  pada  dinding  bangunan dengan luasan dinding pada bidang yang sama.
Pada kasus rancangan pasif, yaitu rancangan yang berorientasi pada pemanfaatan potensi alam dapat  disimpulkan  bahwa,  semakin  besar  nilai Window  to  Wall  Ratio  (WWR)  pada    selubung bangunan  terhadap  dinding  akan  semakin  baik untuk  kinerja  termal  dan  sebaliknya  untuk  kasus desain aktif.

## 1.5 Orientasi Bangunan
Orientasi  bangunan  memberikan  pengaruh yang  cukup  besar  untuk  mencapai  kenyamanan termal  ruangan,  khususnya  pada  rancangan bangunan  pasif  dan  penghematan  energi  pada rancangan  bangunan  aktif.  Dalam  kasus  OTTV, orientasi bangunan sangat menentukan nilai total OTTV . Faktor  yang  memberikan  pengaruh  nilai OTTV pada orientasi bangunan adalah nilai solar correction factor (CF)
Tabel 5. Solar Correction Factor
NO ORIENTASI CF 1 Utara 0,90 2 Timur Laut 1,09 3 Timur 1,23 4 Tenggara 1,13 5 Selatan 0,92 6 Barat Daya 0,90 7 Barat 0,94 8 Barat laut 0,90
Gambar 1. Orientasi Matahari

## 1.6 Standar Nasional Indonesia
Untuk  mengurangi  beban  external,  Badan Standarisasi  Nasional  Indonesia  (SNI  03-6389- 2000)  menentukan  kriteria  disain  selubung bangunan  yang    dinyatakan  dalam    “Harga  Alih Termal  Menyeluruh”  ( Overall  Thermal  Transfer Value, OTTV) yaitu OTTV = 45 Watt/m².
Ketentuan  ini  berlaku  untuk  bangunan  yang dikondisikan dan dimaksudkan untuk memperoleh    disain  selubung  bangunan  yang dapat  mengurangi  beban  external  sehingga menurunkan beban pendinginan. Dengan memberikan  harga  batas  tertentu  untuk  OTTV maka besar beban external dapat dibatasi.
Disini  terlihat  bahwa  perancangan  selubung bangunan  sebagai  elemen  pelindung  terhadap kondisi  lingkungan  cuaca  luar  merupakan  salah satu  faktor  penting  dalam  penentuan  sistem tersebut.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1 Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  tinjauan atas  teori  yang  berfokus  terhadap  pendekatan OTTV  pada  aplikasi  objek  nyata.  Adapun sumber-sumber yang dipakai berasal dari :
1. Pengumpulan Data Sekunder
Bertujuan untuk mendapatkan data-data tentang  subjek  juga  mendapatkan  literatur- literatur terkait yang telah ada terlebih dahulu tentang  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  topik. Data  yang  dipakai  untuk  penelitian  ini meliputi:
a) Luas  lantai,  luas  permukaan  bangunan, volume  bangunan,  luas  permukaan  kaca,
masing-masing  dibedakan  antara  yang dikondisikan dan tidak.
b) Luas  permukaan  selubung/fasade,  terdiri dari luas dinding dan kaca.
c) Luas  tiap-tiap  material  bangunan  dan  arah hadapnya.
d) Jenis  bahan,  tebal  dan  warna  material selubung bangunan dan atap.
e) Nilai  U  untuk  material  yang  digunakan baik dinding dan kaca
f) Nilai koefisien peneduh (SC).
g) Nilai  Beban  Pendinginan  External  dengan kondisi WWR existing.
2. Pengamatan  dan  Tinjauan  Langsung  pada Objek
Berikut  ialah  upaya  pendekatan  OTTV  pada objek nyata yang telah ditentukan.
Pengamatan  dan  tinjauan  langsung  tersebut dilakukan  secara  bertahap,  berskala,  dan menyeluruh.
Dalam  studi  kasus  ini  diperlukan  ketegasan dan kesesuaian atas data-data terkait
pendekatan  OTTV  sebagai  standar  acuan kajian  terapan  hemat  energi  pada  suatu bangunan (terutama ruang).
3. Analisis Data
Sumber  yang  telah  didapat  kemudian  disusun kedalam  beberapa  sub-bab  dari  data-data, deskripsi,  dan  argumentasi  (sesuai  sumber), sampai akhirnya dapat disimpulkan bagaimana  hasil  pendekatan  OTTV  pada objek penelitian.

## 3.2 Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
Subjek  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada pendekatan OTTV berstandar Nasional Indonesia  03-6389-2000  „Konservasi  Energi Selubung  Bangunan‟  terhadap  konsep  tata rancang objek penelitian.
2. Objek Penelitian Objek  tunggal  dalam  penelitian  ini  adalah salah satu ruang perkuliahan, Teknik Arsitektur, Universitas Malikussaleh, Kampus Bukit Indah.
3.3 Prosedur Penelitian
1. Kajian Dasar Kajian  dasar  ini  dilakukan  secara  teoritis, yakni  tahap  pengumpulan  data  sebagai penunjang  dan  acuan  dalam  mencapai  tujuan dari segala upaya penelitian secara pasti.
2. Hipotesis Langkah  selanjutnya  yang  dilakukan  setelah pemahaman  teoritis  telah  dikuasai  ialah menyusun beberapa perkiraan/dugaan sementara  secara  kualitatif  dan  deskriptif terkait  data  dan  keterangan  yang  dibutuhkan. Hal tersebut diupayakan untuk mengaplikasikan  pemahaman  teoritis  (subjek) terhadap  suatu  objek  (di  lapangan)  kedalam suatu  fokus  penelitian  secara  teoritis  dan empiris.
3. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan  dan  peninjauan  terhadap  subjek penelitiannya secara objektif.
4. Refleksi
Tahap  refleksi  ini  merupakan  tahap  dimana semua data yang telah diperoleh dari kegiatan observasi  dikumpulkan,  dianalisis  kembali, dan dirangkum dalam sebuah tulisan.
3.4 Waktu dan Tempat Penelitian
a. Waktu Penelitian
Waktu penelitian adalah waktu yang digunakan selama penelitian berlangsung.
b. Lokasi Penelitian Lokasi  penelitian  bertempat  di  salah  satu ruang  perkuliahan,  tepatnya  Ruang  III  Prodi Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas
Malikussaleh,  Bukit  Indah,  Kampus  Bukit Indah.

## 4. OBJEK PENELITIAN
Pada  tinjauan  ini  yang  menjadi  objek penelitian/area  yang  di  teliti  adalah  merupakan, Ruangan  kelas  ber  AC  yang  terdapat  di  program Studi Arsitektur Universitas Malikussaleh.
Gambar 2. Denah Ruang Kelas ber-AC
Gambar 3. Tampak Bangunan
Gambar 4. Kondisi Eksisting Ruangan

## 5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 5.1 Analisis Bangunan
Berikut  data  hasil  pengukuran  yang  telah dilakukan oleh peneliti dalam pengukuran luasan ruang perkuliahan, Teknik arsitektur, Universitas Malikussaleh, Kampus Bukit Indah, yaitu : 1. Ketebalan dinding : 15 cm
2. Plaster : 2 cm
3. Ketebalan batu bata : 13 4. Bahan :  cm a) Kusen pintu : kayu b) Kusen jendela : aluminium c) Ventilasi: aluminium d) Jendela : Kaca 5 mm 5. Ventilasi  :  hanya  terdapat  pada  arah  Timur laut a) Lebar : 70 cm
b) Tinggi : 60 cm 6. Pintu 2 daun : pada arah Timur laut a) Lebar : 120 cm b) Tinggi : 210 cm 7. Jendela : hanya terdapat pada arah Barat Daya
a) Lebar : 70 cm
b) Tinggi : 130 cm
c) Jumlah Jendela :Barat : 6 jendela
8. Panjang lantai ke jendela : 80 cm 9. Panjang plafond ke kusen: 40 cm 10. Tinggi bangunan : 3.00 cm
11. Luas kolom : 30 x 30 cm
12. Orientasi fasade bangunan : arah Barat Laut
Gambar 5. Arah Orientasi Jendela
5.2 Perhitungan OTTV Terhadap Dinding
Ada  dua  langkah  dalam  menghitung  nilai OTTV, yaitu :
1. Langkah pertama :
Menghitung  Termal Resintence /R
( Tahanan panas)
Dimana:
b  = Ketebalan material (m)
K = K value (w/m 2 k)
U = 1/R Dimana: U = termal transmit R = termal resistan
Tabel 6. Perhitungan U value
PERHITUNGAN U VALUE 1)Balok Component b/k R 1 outside air film = 0,044 2 rc 0,250 = 0,173 1,442 3 inside air film = 0,120 Total R = 0,337 U1 = 1 = 2,96 R 2) Dinding Bata Component b/k R 1 outside air film = 0,044 2 brickwall 0,115 = 0,143 0,807 3 cement plaster 0,012 = 0,023 0,533 4 inside air film = 0,120 Total R = 0,329 U2 = 1 = 3,04 R 3) Penetrasi Component b/k R 1 outside air film = 0,044 2 glass sheet 0,014 = 0,013 1,053 3 alluminium alloy 0,15 = 0,00071 211 3 inside air film = 0,120 Total R = 0,178 Uf = 1 = 5,62 R 4) For glass window SC = 0,50 (diketahui)
R =  b/k
2. Langkah  kedua:  Menghitung  area/ overall  U- value calculation
Tabel 7. Overall U – value calculation

## 6. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari  hasil  penelitian  ini  dapat  diambil beberapa kesimpulan, yaitu:
1. Nilai keseluruhan OTTV adalah 39,83 W/m2, dimana  nilai  hasil  penelitian  tersebut  masih berada di bawah nilai standar yang ditetapkan oleh  SNI,  dalam  SNI  03-6389-2000,  yaitu  45 W/m2..
2. Selubung bangunan dengan nilai WWR = 0,3 pada orinetasi barat menghasilkan nilai OTTV 48,42  W/m2,  dan  selubung  bangunan  dengan nilai  WWR  =  0  pada  orientasi  utara menghasilkan nilai OTTV 22,64 W/m2.
3. Nilai  WWR  memberikan  pengaruh  yang cukup besar terhadap capaian nilai OTTV.
4. Nilai  WWR  =  0,3  memenuhi  standar  luasan bukaan  pada  bangunan  yang  menggunakan pengkondisian udara.
Berpedoman  pada  hasil  penelitian  ini,  dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 1. Penelitian  lain  yang  dapat  dilakukan  dalam topik ini adalah Analisis OTTV pada Orientasi timur, tenggara, selatan, barat daya dan utara.
2. Penelitian  ini  juga  dapat  dilakukan  pada beberapa  bangunan  yang  memiliki  variasi nilai  luasan  bukaan  orientasi  yang  berbeda untuk  dapat  menentukan  pengaruh  WWR dalam OTTV.

## 7. REFERENSI
[1]. Badan  Standarisasi  Nasional. Konservasi  energi selubung  bangunan  pada  bangunan  gedung .  SNI 03-6389-2000, Jakarta, Indonesia. 2000.
[2]. Loekita,  S. Analisis  konservasi  energi  melalui selubung  bangunan  pada  bangunan  gedung perkantoran  di  Jakarta ,  Tesis  No.01000082/ MTS/2005,  Program  Pascasarjana  Teknik  Sipil UK Petra Surabaya, 2005.
[3]. Sumendap,  J. Analisis  beban  pendinginan  untuk perancangan  sistem  air  conditioning  pada bangunan  perkantoran  di  Jakarta. Tesis  no.045/

## AREA/OVERALL U-VALUE CALCULATION
Untuk Permukaan Dinding W Komponen A = W (m) x L (m) x n (a) Balok Aw1 = 0,40 x 3,00 x 3 = 3,60 m 2
(b) Bata Aw2 = 1,14 x 8,40 x 1 = 9,60 m 2 (c) Kaca
Af2 = 1,30 x 0,55 x 6 = 4,28 m 2
(d) Aluminium Af2 = 0,43 x 0,60 x 2 = 0,52 m 2
Luasan Dinding ( Ao1 ) = 18,00 m 2
WWR = Af/Ao = 0,3 Uw = [(U1 x Aw1)+(U2 x Aw2)]/(Aw1 + Aw2) = 3,019 W/m 2 K Uf = 5,62 W/m 2 K S Komponen A = W (m) x L (m) x n
(a) Balok Aw1 = 0,80 x 3,00 x 1 = 2,40 m 2
(b) Bata Aw2 = 2,20 x 3,00 x 1 = 6,60 m 2
Luasan Dinding ( Ao2 ) = 9,00 m 2 WWR = Af/Ao = 0,0
Uw = [(U1 x Aw1)+(U2 x Aw2)]/(Aw1 + Aw2) = 3,019 W/m 2 K Uf = 0,00 W/m 2 K

## PERHITUNGAN OTTV
Solar absorvity α = 0,5 (diketahui)
OTTV i = 15α (1 - WWR)U w + 5 (WWR)U f + (194 x CF x WWR x SC)
Untuk Orientasi
W CF = 0,94 (lihat tabel) SC = SC1 x SC2 = 0,50 x 1,00 = 0,5
OTTV 1 = 48,42 W/m 2
S CF = 0,92 SC = SC1 x SC2
= 0,50 x 1,00 = 0,5
OTTV 2 = 22,64 W/m 2
Overall OTTV =
= 39,83 W/m 2 (Ao1 x OTTV 1 ) + (Ao2 x OTTV 2) Ao1 + Ao2
MTS  Program  Pascasarjana  UK  Petra,  Surabaya.
2002.
[4]. Soegijanto. Standar  tata  cara  perancangan konservasi  energi  pada  bangunan  gedung. Seminar Hemat Energi dalam Bangunan , 8 April 1993. FT Arsitektur, UK Petra, Surabaya. 1993.
[5]. ASHRAE  Handbook: Fundamentals,  American Society  of  Heating  Refrigerating  and  Air Conditioning Engineers , Inc.Atlanta, 1993.