## PENYISIHAN TOTAL SUSPENDED SOLID (TSS) AIR SUNGAI DENGAN HIDRAULIS KOAGULASI FLOKULASI

## Erdio Maulana Wijayanto,  Aulia Ulfah Farahdiba, dan Firra Rosariawari
Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Email: erdiomln@gmail.com

## ABSTRAK
Metode  pengolahan  yang  dapat  diterapkan  untuk  menyisihkan  Total  Suspended  Solids (TSS)  dan  turbidity  pada  air  sungai  salah  satunya  adalah  hidraulis  koagulasi  flokulasi. Kelebihan  dari  pengaduk  hidraulis,  diantaranya  waktu  detensi  yang  singkat,  tidak memerlukan  energi  listrik,  dan  tidak  menghasilkan  emisi.  Parshall  flume  dan  baffle channel merupakan pengaduk yang menggunakan loncatan hidraulis (hydraulic jump) dan tumbukan air dengan sekat. Reaktor parshall flume yang digunakan memiliki ukuran lebar leher 2,54 cm, sedangkan baffle channel berkapasitas 120 liter dengan 75 sekat. Variasi variabel yang digunakan diantaranya debit 8, 10, 12 L/menit, dosis koagulan Alum 70, 80, 90, 100, 110 mg/L, dan waktu pengendapan 60, 90, 120 menit untuk mengetahui pengaruh terhadap  penyisihan  TSS  dan  turbidity.  Efisiensi  penyisihan  kandungan  TSS  84%  dan turbidity  93%  didapatkan  pada  debit  8  L/menit,  dosis  koagulan  80  mg/L,  dan  waktu pengendapan di bak penampung 120 menit. Berdasarkan hasil yang diperoleh dan analisis statistik  bahwa  debit,  dosis  koagulan,  dan  waktu  pengendapan mempunyai korelasi dan pengaruh terhadap efisiensi penyisihan.
Kata kunci: :Parshall Flume, Baffle Channel, Hidraulis Koagulasi Flokulasi

## ABSTRACT
One of processing methods which applied to removal Total Suspended Solids (TSS) and turbidity of river water is hydraulic coagulation flocculation. The advantages of using a hydraulic  mixer  are  short  detention  time,  using  less  electrical  energy,  and  not  much producing emission. Parshall flume and baffle channel is a stirrer that uses hydraulic jump and  water collision  with septum.  Parshall  flume reactor  that  used  in  this  study has  size throat width 2.54 cm, while the capacity of baffle channel is 120 liters with 75 baffle. The variations of variable that used are water flow rate 8, 10, 12 L/minutes, Alum coagulant dosages 70, 80, 90, 100, 110 mg/L, and settling time 60, 90, 120 minutes, to find out the effects toward the removal of TSS and turbidity. Efficiency of removal TSS concentrate for 84% and turbidity for 93% are obtained at water flow rate 8 L/minutes, coagulant dosages 80  mg/L,  and  settling  time  120  minutes.  Based  on  the  results  obtained  and  statistical analysis showed that the water flow rate, the coagulant dosages, and the settling time have correlations to each other and have the effects toward the efficiency removals.
Keywords: Parshall Flume, Baffle Channel, Coagulation Flocculation Hydraulic

## PENDAHULUAN
Air  merupakan  kebutuhan  pokok  manusia dalam  keberlangsungan  hidup  di  bumi, terutama  yang  dibutuhkan  adalah  air  tawar. Namun,  kondisi  air  baku  semakin  memburuk karena  beban  kontaminan  melebihi  daya dukung lingkungan sungai.
Meningkatnya  beban  kontaminan  terhadap sumber daya air mengakibatkan air sungai tidak dapat  mereduksi  kontaminan  secara  alamiah ( self purification ). Upaya yang dapat dilakukan untuk  mereduksi  kontaminan,  salah  satunya dengan pengolahan metode koagulasi flokulasi yang dilanjutkan pengendapan (sedimentasi).
Membangun  instalasi  pengolahan  air  kerap timbul  permasalahan  keterbatasan  lahan  dan biaya operasional yang tinggi. Sehingga upaya yang  dapat  digunakan  dalam  minimalisasi lahan  dengan  mendesain  pengolahan  secara vertikal  atau  disusun  secara  bertingkat, sedangkan  upaya  menekan  biaya  operasional dapat menggunakan pengadukan secara hidraulis  yang  dapat  menghemat  dalam penggunaan energi listrik.
Pengadukan  hidraulis  memanfaatkan  energi dari  aliran  air  yang  termampatkan,  terjunan, atau  lompatan  hidraulis  sehingga  terjadi turbulensi  yang  digunakan  menghomogenkan koagulan  dalam  air  pengolahan  (Masduqi, 2012).  Selain  itu,  kelebihan  dari  pengadukan dengan sistem hidraulis diantaranya mempunya waktu detensi yang singkat, yakni kurang dari 5 detik,  desain  yang  simpel,  serta  mudah  dalam pengoperasian dan perawatannya (Al-Husseini, Ghawi, & Ali, 2018).
Penelitian ini akan membahas terkait pengolahan  air  bersih  menggunakan parshall flume sebagai  koagulator  dan baffle  channel sebagai  flokulator.  Tujuan  dari  penelitian  ini menentukan  kombinasi  debit,  dosis  koagulan, dan  waktu  pengendapan  yang  optimal  dan mengetahui efektivitas penyisihan Total Suspended  Solid (TSS)  dan Turbidity pada  air sungai menggunakan koagulator dan flokulator tersebut.

## METODE PENELITIAN Peralatan
Peralatan yang digunakan diantaranya parshall flume dan baffle channel seperti  terlihat  pada Gambar  1  dan  3,  pompa  submersible,  Tank kapasitas  250  Liter,  Jerigen  30  Liter,  bak
pengatur debit, Stopwatch , pH meter, Termometer,  Turbidimeter, Vacum pump , Oven, timbangan analitik, dan peralatan gelas.

## Bahan
Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  koagulan  Tawas  (Al 2 (SO 4 ) 3 dengan dosis 70 – 110 mg/L dan air sungai Jagir yang diambil dari lokasi pintu air Wonokromo. Hasil analisis kualitas air sungai Jagir disajikan dalam Tabel 1.

## Tabel 1 Karakteristik Sungai Jagir
Parameter Satuan Hasil uji Baku mutu (Permenkes No. 32 Tahun 2017) Baku mutu (PP No. 82 Tahun 2001) Suhu 0 C 26,9 ± 3 suhu udara ± 3 suhu udara pH - 7,8 6,5-8,5 6-9 TSS mg/L 115 - 50 Turbidity NTU 13,4 25 -

## Prosedur penelitian
Air sungai Jagir diambil menggunakan jerigen berkapasitas  30  Liter  sebanyak  8  buah.  Saat pengambilan  sampel  langsung  dilakukan analisis pH dan suhu. Air dalam jerigen tersebut dituang  dalam  tangki  berkapasitas  250  L  dan dilakukan  pengadukan  secara  manual  agar homogen. Kemudian untuk pembuatan larutan koagulan, yakni dengan cara menimbang tawas sesuai  perhitungan  yang  telah  dilakukan  dan melarutkan  dalam  aquadest.  Setelah  semua bahan  siap  digunakan,  dilakukan  penyetelan bukaan gate valve pada  bak  pengatur  debit sesuai  dengan  debit  8,  10,  dan  12  L/menit. Penyetelan dilakukan secara manual menggunakan  gelas ukur  dan stopwatch. Pada penelitian ini dilakukan secara batch, gate valve akan  ditutup  setelah  bak  penampung  penuh, atau  menyusaikan  dengan  waktu  detensi  pada perhitungan masing-masing variasi debit. Lalu dilakukan pengendapan flok pada bak pengendap  dengan  waktu  detensi  60,  90,  dan 120  menit.  Waktu  detensi  tersebut  juga digunakan  sebagai  waktu  sampling  air  yang sudah  diolah  melalui gate valve pada  bak penampung.  Air  sampel  yang  telah  diambil diuji  dengan  paramater Total Suspended Solid (TSS)  dan Turbidity di  laboratorium  Teknik
Lingkungan  UPN  Jatim.  Skema  reaktor  dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 1 Tampak Atas Parshall Flume dan Baffle Channel
Gambar 2 Skema Reaktor Penelitian
Gambar 3 Gambar Desain Reaktor

## Pengolahan Data
Pengolahan  data  dilakukan  pada  setiap  data yang  sudah  terkumpul  dari  hasil  penelitian. Data  yang  didapatkan  disajikan  dalam  bentuk tabel  dan  grafik  untuk  memudahkan  dalam proses  analisis  secara  deskriptif.  Setelah  data tersaji,  kemudian  dilakukan  analisis  dan pembahasan mengenai penguraian, penyelidikan,  ataupun  evaluasi  hasil  yang sudah  diperoleh.  Dari  adanya  analisis  tersebut akan  diperoleh  hasil  optimum  dari  kombinasi variasi  debit,  dosis  koagulan,  dan  waktu pengendapan.  Selain  itu  hasil  analisis  juga diperkuat dengan analisis statistik
menggunakan software Minitab  2018 dengan melakukan  uji  korelasi  dan  ANOVA  untuk mengetahui  hubungan  dan  pengaruh  variabel bebas terhadap parameter uji TSS dan turbidity.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Berdasarkan penelitian yang telah
dilaksanakan,  didapatkan  data  hasil  penelitian yang dapat dilihat pada tabel 2 dan 3 berikut.
Tabel 2 Pengaruh debit, dosis koagulan, dan waktu pengendapan terhadap persen penyisihan TSS TSS (%) 60 menit 90 menit 120 menit
70 mg/L 80 mg/L 90 mg/L 100 mg/L 110 mg/L 70 mg/L 80 mg/L 90 mg/L 100 mg/L 110 mg/L 70 mg/L 80 mg/L 90 mg/L 100 mg/L 110 mg/L 8 L/mnt 63  77 59 49 41 69 83  66 60 48 79  89  70 66 56
10 L/mnt 58  69 58 44 37 67 74  65 48 42 74  83  70 57 48
12 L/mnt 49  67 47 39 37 60 72  54 45 43 64  79  58 53 47
Tabel 3 Pengaruh debit, dosis koagulan, dan waktu pengendapan terhadap persen penyisihan turbidity Tty* (%) 60 menit 90 menit 120 menit
70 mg/L 80 mg/L 90 mg/L 100 mg/L 110 mg/L 70 mg/L 80 mg/L 90 mg/L 100 mg/L 110 mg/L 70 mg/L 80 mg/L 90 mg/L 100 mg/L 110 mg/L
8 L/mnt 69  84  64 47 40 76  90  68 55 45 80  93  72 60 52
10 L/mnt 63  70  58 42 37 69  78  61 50 40 76  83  63 56 41
12 L/mnt 54  71  52 38 32 59  77  56 43 36 63  79  61 51 41

## Debit Optimal Pengolahan
Debit  optimal  pengolahan  dengan  peyisihan TSS dan turbidity optimal menurut Grafik 1 dan 2 adalah 8 L/menit. Penelitian ini menunjukkan gejolak yang dihasilkan pada saat pengadukan cepat,  gradien  kecepatan  dan  waktu  detensi dipengaruhi  oleh  debit  pengolahan  yang digunakan.
Gejolak  yang  terjadi  berfungsi  sebagai homegenisasi koagulan dengan air yang diolah. Gejolak  yang  dihasilkan  pada  pengadukan cepat  dipengaruhi  oleh  nilai  bilangan  Froude (NFr).  Jika  debit  meningkat,  maka  bilangan Froude semakin kecil. Selain itu faktor penentu besarnya  bilangan  Froude,  yakni  kecepatan aliran  dan  tinggi  muka  air.  Apabila  semakin kecil  kecepatan  aliran  dan  semakin  kecilnya tinggi  muka  air  pada  saat  di  leher  maka bilangan  Froude  tersebut  akan  semakin  besar. Froude  pada  debit  8  L/menit,  yaitu  3,84. Bilangan  Froude  pada  range  antara  2,5  –  4,5 akan  terdapat  semburan  berisolasi  menyertai dasar  loncatan  bergerak  ke  permukaan  dan
kembali  lagi  tanpa  periode  tertentu.  Loncatan yang menyerupai gulungan ombak ini dinamakan  loncatan  berisolasi  (Nurjanah, 2014).  Pada  pengadukan  lambat  saat    debit  8 L/menit  juga  memeliki  gradien  kecepatan terkecil yaitu 14/detik dengan waktu detensi 15 menit. Hal tersebut juga mempengaruhi proses pembentukan flok, sehingga efektivitas penyisihannya juga akan meningkat.

## Grafik 1 Hubungan debit terhadap penyisihan TSS

## Grafik 2 Hubungan debit terhadap penyisihan Turbidity

## Dosis Optimal Koagulan
Dosis koagulan merupakan takaran yang harus diinjeksikan  terhadap  air  baku  yang  akan diolah. Penentuan dosis yang digunakan harus tepat agar mendapatkan hasil pengolahan yang optimal.  Penelitian  ini  mendapatkan  hasil penyisihan  yang  paling  optimal  pada  dosis  80 mg/L.  Hasil  penyisihan  yang  dihasilkan  dari masing-masing  dosis,  selengkapnya  dapat dilihat pada Grafik 3 dan 4.
Dosis optimal koagulan dipengaruhi oleh jenis koagulan yang digunakan serta karakteristik air baku  yang  akan  diolah.  Dalam  penelitian  ini koagulan  yang  digunakan  adalah  alum  atau yang  lebih  dikenal  tawas.  Alum  sering digunakan karena beberapa faktor, diantaranya mudah  didapatkan  di  pasaran,  harga  yang ekonomis,  dan  mempunyai  range  pH  yang
lebar.  Range  pH  optimum  yang  dimiliki  oleh alum ini adalah 5 – 8.
Grafik 3 Hubungan dosis koagulan terhadap penyisihan TSS
Grafik 4 Hubungan dosis koagulan terhadap penyisihan Turbidity
Pada  dosis  70  mg/L  persen  penyisihan mengalami  kenaikan  hingga  dosis  80  mg/L, kemudian  penambahan  dosis  koagulan  di  atas 80  mg/L  menyebabkan  efisiensi  penyisihan mengalami  penurunan.  Pada  dosis  hingga  80 mg/L  efisiensi  mengalami  peningkatan  karena disebabkan  partikel  yang  bermuatan  negatif bereaksi  dengan  ion  positif  yang  didapatkan dari koagulan. Sedangkan penambahan alum di atas  dosis  80  mg/L,  menyebabkan  ion  positif dari aluminium yang dilepaskan terlalu berlebih daripada yang dibutuhkan oleh partikel koloid dalam air yang memiliki muatan negatif untuk membentuk  flok.  Akibatnya  akan  terjadi penyerapan  kation  yang  berlebih  oleh  partikel koloid  dalam  air,  sehingga  partikel  tersebut akan bermuatan positif dan terjadi gaya tolak- menolak  antar  partikel,  atau  dikenal  sebagai deflokulasi  flok.  Deflokulasi  flok  akan menyebabkan  larutan  menjadi  semakin  keruh dan nilai turbidity air sungai menjadi meningkat (Budiman,  Wahyudi,  Irawan,  &  Hindarso, 2008).
𝐴𝑙 2 (𝑆𝑂 4 ) 3 +  6𝐻 2 𝑂 → 2𝐴𝑙(𝑂𝐻) 3 +  3𝐻 2 𝑆𝑂 4 (1)
𝐴𝑙 3+ +  3𝐻 2 𝑂 → 𝐴𝑙(𝑂𝐻) 3 ↓ + 3𝐻 + (2)
Penggunaan  dosis  Alum  secara  berlebih  juga membuat pH akan semakin turun. Seperti pada persamaan  1  dan  2,  Alum  apabila  bereaksi dengan air maka akan terbentuk asam sulfat dan endapan  Aluminium  hidroksida.  Akibatnya pada proses flokulasi pH yang digunakan tidak masuk  dalam  range  pH  optimal  yang digunakan,  sehingga  dapat  menyebabkan persen  penyisihan  semakin  menurun  setelah mencapai dosis optimal.
Pada  saat  proses  koagulasi  flokulasi  biasanya ditambahkan flokulan. Penambahan ini memiliki beberapa keuntungan, yakni berfungsi membantu  mempercepat  pembentukan  flok flok  kecil  menjadi  inti  flok  yang  lebih  besar sehingga mudah untuk diendapkan, menghemat penggunaan  koagulan,  dan  menghemat  waktu pengolahan.

## Waktu Pengendapan Optimal
Waktu  pengendapan  merupakan  waktu  yang dibutuhkan  untuk  flok  yang  telah  terbentuk pada  proses  flokulasi  untuk  mengendap.  Flok yang  terbentuk  merupakan  partikel  koloid maupun  tersuspensi  yang  telah  membentuk menjadi  partikel  yang  ukurannya  lebih  besar dan mudah mengendap.
Waktu  pengendapan  di  bak  penampung  yang optimal  dalam  pengolahan  menurut  Grafik  5 dan  6  adalah  120  menit.  Efisiensi  penyisihan akan  semakin  meningkat  apabila  waktu pengendapan juga terjadi peningkatan.
Grafik 5 Hubungan waktu pengendapan terhadap penyisihan TSS
Grafik 6 Hubungan waktu pengendapan terhadap penyisihan TSS
Berdasarkan grafik, waktu pengendapan optimal  dalam  pengolahan  adalah  120  menit. Apabila  semakin  lama  waktu  pengendapan maka  flok  yang  terbentuk  dalam  proses pengolahan,  maka  akan  semakin  banyak  yang dapat  mengendap.  Sehingga  waktu  yang dimiliki flok untuk mengendap dan memisahkan dari air hasil olahan semakin lama, hal tersebut mengakibatkan peningkatan persen penyisihan.
Waktu  pengendapan  akan  mempengaruhi volume bak sedimentasi yang akan digunakan, jika  semakin  lama  waktu  pengendapan  yang digunakan  maka  semakin  besar  volume  yang digunakan.  Volume  bak  yang  semakin  besar akan  membutuhkan  lahan  yang  luas,  namun masalah keterbatasan lahan sering terjadi dalam penerapan  di  lapangan.  Sehingga  dalam penerapan  di  lapangan  memerlukan  beberapa pertimbangan  dalam  memutuskan  lama  waktu pengendapan.

## Efektivitas  Parshall  Flume  dan  Baffle Channel
Parshall flume yang  digunakan  sebagai pengaduk cepat dalam penelitian ini mendapatkan  hasil  penyisihan  yang  optimal pada  debit  8  L/menit.  Dalam  debit  tersebut memiliki  gradien  kecepatan  (G)  2427/detik, bilangan  Champ  (Gtd)  176,1  nilai  bilangan Reynold  (NRe)  8683,  nilai  bilangan  Froude (NFr)  3,84,  dan  ketinggian  loncatan  hidraulis pada  hilir  0,0134  m.  Pada  debit  tersebut memiliki  bilangan  Froude  paling  tinggi.  Nilai bilangan  Froude  yang  semakin  besar  akan menghasilkan loncatan hidraulis seperti gulungan ombak. Loncatan hidraulis ( hydraulic jump) yang terjadi pada parshall flume karena aliran yang mula-mula superkritis pada bagian leher parshall flume berubah menjadi subkritis pada  bagian  hilir parshall  flume .  Debit  yang semakin  besar  akan  menyebabkan  nilai bilangan Froude akan menurun dan ketinggian loncatan  hidraulis  akan  naik.  Sehingga  dari kondisi tersebut profil air akan semakin tinggi dan ketinggian slope pada leher semakin rendah yang  menyebabkan  berkurangnya  gejolak  air akibat loncatan hidraulis. Bilangan Froude dan ketinggian  loncatan  hidraulis  mempengaruhi proses pengadukan cepat yang akan berdampak pada  homogenitas  koagulan  dengan  air  yang diolah.  Selain  itu tipe  aliran  yang terjadi  pada saat  pengadukan  cepat  merupakan  aliran turbulen  (NRe  >  4000).  Loncatan  hidraulis
yang terjadi pada proses koagulasi dapat dilihat pada Gambar 4
Gambar 4 Loncatan Hidraulis pada Parshall Flume
Sedangkan pada pengaduk lambat menggunakan baffle  channel, pada  debit  8 L/menit  juga  mempunyai  penyisihan  yang optimal.  Dalam  debit  tersebut memiliki  waktu detensi  15  menit,  gradien  kecepatan  (G)  14 /detik, dan nilai bilangan Reynold (NRe) 1147. Pada debit tersebut memiliki gradien kecepatan dan NRe terkecil, selain itu tipe aliran dengan Nre  tersebut  termasuk  dalam  aliran  laminer (NRe  <  2000).  Apabila  ditinjau  dari  waktu detensi,  debit  tersebut  juga  memiliki  waktu yang  paling  lama.  Sehingga  dalam  kondisi tersebut  flok  yang  terbentuk  akan  lebih  besar dan mudah diendapkan.
Dalam  penelitian  yang  telah  dilakukan, kombinasi variasi yang optimal untuk penyisihan  TSS  dan turbidity dengan  air  baku sungai  Jagir  di  Wonokromo  dari  reaktor  ini, yakni  menggunakan  debit  8  L/menit,  dosis koagulan 80 mg/L, dan waktu pengendapan 120 menit.  Dalam  variasi itu  berhasil menyisihkan TSS  89%  dan turbidity 93%.  Sedangkan  hasil penelitian  yang  dilakukan  (Lindu,  2010) menggunakan  reaktor  koagulasi  flokulasi dengan baffle  channel dan  menggunakan koagulan alum mendapatkan efisiensi penyisihan TSS  88,89% dan turbidity 77,14%.

## KESIMPULAN
Penggunaan  parshall  flume  dengan  ukuran leher 2,54 cm (1 inchi) dalam penyisihan TSS dan  turbidity  air  Sungai  Jagir  di  Wonokromo didapatkan    debit  optimal  8  L/menit  dengan waktu  sampling  120  menit.    Debit  tersebut memiliki  gradien  kecepatan  (G)  2427  /detik, bilangan  Froude  (NFr)  3,84  dan  bilangan Reynold (NRe) 8683, dalam proses pengadukan cepat  akan  berpengaruh  terhadap  tingkat homogenisasi koagulan dengan air yang diolah. Sedangkan dosis koagulan yang optimal dalam
pengolahan  ini,  yakni  80  mg/L.  Pembubuhan dosis  yang  berlebih  menyebabkan  kondisi  air tersebut  kembali  menjadi  stabil  sehingga  TSS dan turbidity kembali meningkat.
Efektivitas  yang  diperoleh  pengadukan  secara hidraulis  dengan  menggunakan  parshall  flume dan baffle channel, berhasil menyisihkan 84% parameter  TSS  dan  93%  parameter  turbidity. Efektivitas  penyisihan  yang  didapat  tersebut dapat ditingkatkan dengan penambahan flokulan sebagai pengikat inti-inti flok sehingga flok halus tersebut dapat diendapkan. Selain itu jenis koagulan yang digunakan mempengaruhi hasil penyisihan.

## SARAN
1.  Peneliti  selanjutnya  dapat  memvariasikan variabel lain, seperti jenis koagulan, penambahan  flokulan,  dan  membandingkan sistem batch dengan continue.
2.  Peneliti  selanjutnya juga  dapat melanjutkan dengan  penambahan  bak  sedimentasi  dengan kriteria desain yang ada.
3.  Pada  saat  terjunan  perlu  diperhatikan  dan pertimbangkan  faktor  lain,  seperti  terjunan yang dapat dimanfaatkan sebagai proses Aerasi.
4.  Perhatikan  desain  dan  perancangan  bagian bawah leher Parshall Flume.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada dosen  pembimbing  yang  telah  memeberikan arahan  dan  ilmunya  serta  semua  pihak  terkait yang  telah  membantu  dalam  penyelesaian penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Husseini, T. R., Ghawi, A. H., & Ali, A. H. (2018).  Performance  of  hydraulic  jump rapid mixing for enhancement of turbidity removal  from  synthetic  wastewater:  A comparative  study. Journal  of  Water Process  Engineering ,  (March),  3–8. https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2018.03.00 5
Budiman,  A.,  Wahyudi,  C.,  Irawan,  W.,  & Hindarso,  H.  (2008).  Kinerja  Koagulan Poly  Aluminium  Chloride  (  Pac  )Dalam Penjernihan Air Sungai Kalimas Surabaya

## PENYISIHAN TOTAL SUSPENDED SOLID…(ERDIO)
Menjadi Air Bersih. Widya Teknik , 7 , 25–
34. Retrieved
from
http://repository.usu.ac.id/bitstream/1234 56789/47062/4/Chapter II.pdf
Lindu,  M.  (2010).  the  Effects  of  Gradient Velocity and Detention Time To
Coagulation  –  Flocculation  of  Dyes  and Organic Compound in Deep Well Water.
Indonesian  Journal  of  Chemistry , 8 (2), 146–150. https://doi.org/10.22146/ijc.21616 Masduqi,  A.  F.  A.  (2012). Satuan  Operasi . Surabaya: ITS Press. Nurjanah, R. A. D. (2014). Analisis Tinggi Dan Panjang Loncat Air Pada Bangunan Ukur Berbentuk  Setengah  Lingkaran . 2 (3). Retrieved from ejournal.unsri.ac.id/index.php/jtsl/article/
view/1357/pdf