## EVALUASI PENGGUNAAN ISOLATOR PADA SISTEM PERPINDAHAN PANAS SUATU ALAT HEAT EXCHANGER
Abdul Hamid 1) , Indah Agus Setiorini 2)
1Program Studi Teknik Pengolahan Migas Politeknik Akamigas Palembang, 30257, Indonesia 21Program Studi Teknik Pengolahan Migas Politeknik Akamigas Palembang, 30257, Indonesia Corresponding Author E-mail : hamid@pap.ac.id dan indahagussetiorini_sukarman@yahoo.co.id
Abstract: Heat  exchanger  is  a  device  for  transferring  heat  from  a  higher  temperature  fluid  to  a  lower  temperature fluid. In its application this tool is used to increase or decrease temperature, and also change the fluid phase, the process occurs by  utilizing the process of  heat transfer  from  high-temperature  fluid to low-temperature fluid. In  the  industrial world the role of the heat exchanger is very important. This motivated the writer to raise this title into scientific work. This study aims to evaluate the results of heat loss when the heat exchanger uses isolators and without insulators. The analysis results obtained show a very significant difference where the amount of heat lost when the heat exchanger does not use a very large insulator is 655,7 BTU / hr.ft, while the amount of heat lost when using an insulator is only 261,36 BTU / hr.ft . From the results of the heat loss analysis it can be concluded that the use of insulators in the heat exchange system is needed to reduce the amount of heat lost and can save energy use, where the amount of heat savings obtained is 394,34 BTU / hr.ft with insulation thickness (X ) = 3,24 inch.
Keywords: heat exchanger, isolation
Abstrak : Heat exchanger merupakan alat penukar panas yang digunakan sebagai media untuk memindahkan panas dari fluida yang bertemperatur lebih tinggi menuju fluida yang bertemperatur lebih rendah. Dalam aplikasinya alat ini digunakan untuk menaikkan maupun menurunkan temperatur, dan juga mengubah fase fluida, proses tersebut terjadi dengan  memanfaatkan  proses  perpindahan  kalor  dari  fluida  bersuhu  tinggi  menuju  fluida  bersuhu  rendah.  Di  dalam dunia  industri  peran  dari  heat  exchanger  sangat  penting.  Hal  ini  memotivasi  penulis  untuk  mengangkat  judul  ini menjadi  karya  ilmiah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  hasil  panas  yang  hilang  saat  alat  penukar  panas tersebut  menggunakan  isolator  dan  tanpa  isolator.  Hasil  analisa  yang  diperoleh  menunjukkan  perbedaan  sangat signifikan dimana jumlah panas yang hilang saat heat exchanger tidak menggunakan isolator sangat besar yaitu 655,7 BTU/hr.ft,  sedangkan  untuk  jumlah  panas  yang  hilang  saat  menggunakan  isolator  hanya  sebesar  261,36  BTU/hr.ft. Dari hasil analisa panas yang hilang tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan isolator dalam sistem pertukaran panas  sangat  diperlukan  untuk  mengurangi  jumlah  panas  yang  hilang  serta  dapat  menghemat  penggunaan  energi, dimana jumlah penghematan panas yang didapat sebesar 394,34 BTU/hr.ft dengan ketebalan isolasi (X) = 3,24 inch. Kata kunci : heat exchanger, isolasi

## 1. PENDAHULUAN
Utilities  berfungsi  untuk  menyediakan dan mengelola air, uap, listrik, udara kempaan yang semuanya merupakan tenaga yang sangat dibutuhkan  oleh  kilang  minyak,  perumahan dinas  dan  semua  fasilitasnya.  Untuk  itu pengelolaan  yang  berdaya  guna  dan  berhasil guna  untuk  menjamin  kesinambungan  tenaga mutlak diperlukan.
Tugas  pokok  yang  dibebankan  pada Utilities adalah: (Supriyadi,1987)
1. Membangkitkan tenaga listrik
2. Membangkitkan  dan  mendistribusikan tenaga uap
3. Mencukupi kebutuhan dan mendistribusikan udara kempaan 4. Mencukupi kebutuhan dan mendistribusikan air pendingin 5. Mencukupi kebutuhan dan mendistribusikan air minum Dimana semua itu memerlukan proses produksi yang berkesinambungan untuk mendapatkan  kebutuhan  yang  memenuhi persyaratan.  Seluruh  beban  utilitas  tersebut diatas  tidak  terlepas  dari  prinsip-prinsip perhitungan  keseimbangan    baik  masalah energi/panas
( heat balance ) maupun bahan/material  ( mass  balance )  atau material balance .  Proses  itu  memerlukan  peralatan, bahan  baku,  dan  bahan  kimia  serta  tenaga kerja  yang  memerlukan  biaya  investasi.  Maka untuk mendapatkan produksi kebutuhan tersebut  di  atas  yang  berdaya  guna  dan
berhasil  guna  diperlukan  suatu  pengelolaan yang  sebaik-baiknya.  Khusus  pada  proses pendinginan  atau  sebaliknya  agar  pada  proses perpindahan  panas  tidak  banyak  kehilangan energi diperlukan sarana yang memadai.
Pada  dasarnya,  energi  panas  merupakan suatu  energi  yang  sangat  luas  pengaruh  dan penggunaannya  dalam  industri-industri  kimia. Bahkan  tidak  jarang  masalah  energi  panas menjadi topik penting dalam setiap pembangunan  industri  kimia  dan  perhitungan- perhitungan  teknik  kimia  yang  diperlukan. Dalam  setiap  proses  produksi  besarnya perhitungan  energi  panas  di  awali  dari perhitungan material balance sehingga perhitungan  keduanya  dapat  menentukan kapasitas  produksi  dan  desain  peralatan  yang memadai  baik  ditinjau  dari  faktor  kapasitas dan efisiensi peralatan produksi tersebut.
Dalam  kehidupan  sehari-hari  banyak terlihat  fenomena  perpindahan  panas  dari fluida  yang  mempunyai  temperatur  lebih tinggi  ke  fluida  yang  mempunyai  temperatur lebih  rendah.  Dalam  dunia  industri  fenomena perpindahan  panas  tersebut  dimanfaatkan untuk  keperluan  proses  dengan  menggunakan suatu  alat  yang  biasa  disebut  sebagai  penukar panas  atau heat  exchanger . Heat  exchanger merupakan alat yang digunakan sebagai media untuk  memindahkan  panas  dari  fluida  yang bertemperatur lebih tinggi menuju fluida  yang bertemperatur lebih rendah. Dalam aplikasinya alat  ini  digunakan  untuk  menaikkan  maupun menurunkan  temperatur,  dan  juga  mengubah fase  fluida.  Salah  satu  tipe heat  exchanger yang  banyak  digunakan  di  dunia  industri adalah shell and tube heat exchanger .
Tujuan  perpindahan  panas  tersebut  di dalam proses industri diantaranya adalah :
a)  Memanaskan  atau  mendinginkan  fluida hingga mencapai temperatur tertentu yang dapat memenuhi persyaratan untuk proses selanjutnya,  seperti  pemanasan  reaktan atau pendinginan produk dan lain-lain.
b)  Mengubah  keadaan  (fase)  fluida  seperti destilasi,  evaporasi,  kondensasi  dan  lain- lain.
Di  lapangan  banyak  dijumpai  panas hilang  yang  terjadi  disekitar  dinding  HE  yang
menyebabkan energi banyak terbuang. Sehubungan  dengan  hal  tersebut  kami  selaku peneliti tertarik untuk menganalisa panas yang hilang pada HE  yang terisolasi kalsium silikat dan  alumunium jacket dengan  HE  tanpa isolasi.

## 2. TEORI DASAR

## 2.1.  Prinsip dan Teori  Dasar Perpindahan Panas
Panas  adalah  salah  satu  bentuk  energi yang  dapat  dipindahkan  dari  suatu  tempat  ke tempat  lain,  tetapi  tidak  dapat  diciptakan  atau dimusnahkan sama sekali. Dalam suatu proses, panas dapat mengakibatkan terjadinya kenaikan   suhu  suatu  zat  dan  atau  perubahan tekanan,  reaksi  kimia  dan  kelistrikan.  Proses terjadinya  perpindahan  panas  dapat  dilakukan secara  langsung,  yaitu  fluida  yang  panas  akan bercampur  secara  langsung  dengan  fluida dingin tanpa adanya pemisah dan untuk secara tidak langsung, yaitu bila diantara fluida panas dan fluida dingin  tidak berhubungan langsung tetapi  dipisahkan  oleh  sekat-sekat  pemisah. Perbedaan  temperatur  merupakan  potensi utama  terjadinya  perpindahan  energi  dalam bentuk  panas  yang  sering  atau  lebih  populer disingkat  dengan  perpindahan  panas.  Dari studi pustaka diperoleh bahwa ada 3 (tiga) cara perpindahan  panas  yaitu:  konduksi,  konveksi dan radiasi. Selain ketiga cara itu ada pula cara perpindahan panas gabungan.(Supriyadi,1987)
Dalam  praktek  terlalu  sulit  untuk membuktikan bahwa perpindahan panas hanya berlangsung  dengan  satu  cara  yang  tersebut diatas.  Perpindahan  panas  akan  berlangsung bersamaan, sebagai contoh misalnya perpindahan  panas  pada  pipa steam yang terisolasi,  maka  perpindahan  panas  tersebut akan berlangsung baik dari dinding dalam pipa ke permukaan isolasi  maupun dari permukaan luar  isolasi  keudara  sekitarnya,  dimana perpindahan panas berlangsung secara konduksi, konveksi dan radiasi.

## 2.2  Perpindahan  Panas  Secara  Konduksi (Hantaran)
Perpindahan panas jika panas mengalir dari  tempat  yang  suhunya  tinggi  ketempat
yang suhunya rendah, dengan media penghantar  panas  tetap  (tanpa  diikuti  oleh gerak  dari  penghantar    panas)  sehingga  jelas bahwa  perpindahan  panas  secara  konduksi adalah  perpindahan  panas  yang  dihantarkan oleh benda padat.
Perpindahan  panas  secara  konduksi dasar Hukum Fourier dapat dinyatakan dengan persamaan : (D.Q Kern. Hal 2)
Qk  =- kA
Dimana : Qk =  laju perpindahan kalor (Btu/hr) k =  konduktivitas thermal (Btu/ft. o F) A
=  luas  penampang  yang  tegak  lurus dengan  arah  laju  perpindahan kalor (ft 2 )
dT/dx = gradient temperatur  dalam  arah  x ( o F/ft)

## 2.3 Perpindahan Panas Secara Konveksi
Perpindahan  panas  yang  dihantarkan melalui zat alir dari suatu pergerakan molekul- molekul yang dapat berupa zat cair atau gas.
Perpindahan panas secara konveksi ada dua macam :
a. Konveksi  bebas,  dimana  perpindahan panasnya  secara  alamiah,  sebagai  akibat beda  massa  jenis  yang  timbul  akibat adanya perbedaan atau gradien temperatur pada fluida.
b. Konveksi  paksaan,  dimana  perpindahan panasnya  secara  cepat  karena  adanya tenaga  penggerak  dari  luar,  apabila gerakan  fluida  ini  disebabkan  oleh paksaan peralatan dari luar seperti pompa, blower dan lain-lainnya Mekanisme  perpindahan  panas  secara konveksi ada beberapa tahap, yaitu :
1.  Panas  mengalir  secara  konduksi  dari permukaan  padat  ke  partikel-partikel fluida yang didekatnya.
2. Panas ini menaikkan temperatur fluida dan energi  dalamnya.  Kemudian  partikel- partikel yang bertemperatur tinggi bergerak  ke  arah  partikel-partikel  yang bertemperatur  lebih  rendah  sehingga mereka akan saling bercampur dan energi berpindah pula pada saat pencampuran ini.
3. Dengan demikian timbul aliran fluida dan energi secara simultan. Energi sebenarnya disimpan  pula  dalam  partikel-partikel fluida  dan  diangkut  sebagai  akibat gerakan  massa  partikel-partikel  tersebut. Laju  perpindahan  panas  konveksi  dari sebuah  permukaan  benda  padat  ke  fluida yang berada di sekelilingnya.
Perpindahan  panas  secara  konveksi dasar hukum Newton dapat dinyatakan dengan persamaan : (D.Q Kern. Hal 26)
Q c = h c .A.(T w - ) Dimana : Q c =  laju  perpindahan  panas  konveksi, Btu/ h h c
=  koefisien perpindahan panas konveksi (Btu/h.ft 2 . o F) A =   luas permukaan perpindahan panas (ft 2 atau m 2 ) T w =  temperatur  permukaan  padat  ( o F atau K)
T s =   temperatur    fluida  yang  jauh  dari permukaan  benda  padat  ( o F  atau K)

## Gambar 2.1 Perpindahan Secara Konveksi dan Konduksi

## 2.4 Perpindahan Panas Secara Radiasi
Perpindahan  panas  yang  terjadi  karena pancaran  /  sinaran  /  radiasi  gelombang elektromagnetik  tanpa  melalui  media  (tanpa melalui molekul). Suatu energi dapat dihantarkan  dari  suatu  tempat  ke  tempat lainnya  (dari  benda  panas  ke  benda  yang dingin) dengan pancaran gelombang elektromagnetik  (sinar  kosmic,  sinar  gama, sinar x, sinar ultra violet, sinar infra merah dll) dimana  tenaga  elektromagnetik  ini  akan berubah  menjadi  panas  jika  terserap  oleh benda  yang  lain.  Perpindahan  panas  secara
Radiasi dasar Hukum Stefan - Boltzman dapat dinyatakan dengan persamaan :
Qr  = A.T 4 Dimana: Qr =  laju  perpindahan  panas  Radiasi (Btu/h) T =  suhu permukaan benda ( o F atau K) A
=  luas permukaan (ft 2 atau m 2 ) δ =   tetapan Stefan - Boltzman
(5,67x10 -8 W.m -2 .K -4 )
=   koefisien emisivitas

## 2.5 Heat Exchanger
Dalam  kehidupan  sehari-hari  banyak terlihat  fenomena  perpindahan  panas  dari fluida  yang  mempunyai  temperatur  lebih tinggi  ke  fluida  yang  mempunyai  temperatur lebih  rendah.  Dalam  dunia  industri  fenomena perpindahan  panas  tersebut  dimanfaatkan untuk  keperluan  proses  dengan  menggunakan suatu  alat  yang  biasa  disebut  sebagai  penukar panas  atau heat  exchanger . Heat  exchanger merupakan alat yang digunakan sebagai media untuk  memindahkan  panas  dari  fluida  yang bertemperatur lebih tinggi menuju fluida  yang bertemperatur lebih rendah. Dalam aplikasinya alat  ini  digunakan  untuk  menaikkan  maupun menurunkan  temperatur,  dan  juga  mengubah fase  fluida.  Salah  satu  tipe heat  exchanger yang  banyak  digunakan  di  dunia  industri adalah shell and tube heat exchanger .
Tujuan  perpindahan  panas  tersebut  di dalam proses industri diantaranya adalah :
a)  Memanaskan  atau  mendinginkan  fluida hingga mencapai temperatur tertentu yang dapat memenuhi persyaratan untuk proses selanjutnya,  seperti  pemanasan  reaktan atau pendinginan produk dan lain-lain.
b)  Mengubah  keadaan  (fase)  fluida  seperti destilasi,  evaporasi,  kondensasi  dan  lain- lain.

## 2.6 Pemilihan Isolator
Dalam  pemilihan  isolator  pada  sistem perpindahan  panas  suatu  alat heat  exchanger sesungguhnya  merupakan  perencanaan  untuk mengetahui  keuntungan  dalam  pemakaian isolasi pada heat exchanger .
Berikut adalah beberapa alternatif material  isolasi  yang  dapat  digunakan,  yaitu  : (Supriyadi,1987)
a. Calsium silicate,
b. Diatomaceous silica,
c. Cellular glass,
d. Magnesium carbonate , dan
e. Serat-serat mineral.
Mengingat  beragamnya  material  yang digunakan sebagai isolasi, hal ini menggambarkan  bahwa  jenis  material  isolasi yang  digunakan  memberikan  kontribusi  yang berbeda terhadap kehilangan panas ( heat loss ) dalam  suatu  sistem.  Dalam  penelitian  ini, peneliti  tidak  membahas  secara  keseluruhan tentang  jenis  material  isolasi  yang  digunakan. Namun  peneliti  hanya  membahas  tentang konstribusi  kehilangan  panas  dari  material Calsium  Silicate .  Pembahasan  selanjutnya dalam mengestimasi ketebalan isolasi disamping  memperhitungkan  keselamatan, peneliti mencoba dengan perhitungan :
a. Kehilangan  panas  pada  sistem  alat heat exchanger tanpa isolasi,
b. Kehilangan  Panas  pada  sistem  alat heat exchanger terisolasi  kalsium  silikat  + aluminium jacket.
c. Dilanjutkan  dengan  perhitungan  jumlah penghematan panas yang hilang.

## 2.7 Fungsi Isolasi
Fungsi  isolasi  panas  tersebut  pada umumnya adalah sebagai berikut :
a. Untuk  menghambat  perpindahan  panas dari  dalam  pipa  atau  peralatan  lainnya sehingga bahan bakar dapat di hemat ( fuel conservation ),
b. Untuk
mengendalikan dan
mempertahankan suhu  cairan, steam atau gas  dalam  pipa-pipa  atau  peralatan sehingga dapat dihindari terjadinya penurunan suhu ( temperature control ).
c. Untuk  melindungi  peralatan  terhadap panas ( fire protec ).
d. Untuk  melindungi  pekerja  terhadap  panas ( safety ).

## 2.8 Ketentuan Pemilihan Isolasi Panas
Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan  untuk  pemilihan  suatu  bahan isolasi panas adalah: (Muntolib dan Rusdiyantoro, 2014)
a. Tidak  mudah  terbakar  sampai  pada  batas limit  tertentu,  dalam  arti  bahan  isolasi harus  mempunyai  ketahanan  panas  yang sesuai untuk  menghadapi  suhu  kerja pada alat-alat yang panasnya cukup tinggi.
b. Tidak  menimbulkan  korosi  terhadap permukaan yang di isolasi.
c. Tahan lama, susunan kimianya stabil.
d. Mempunyai thermal  conductivity yang rendah dan ongkos pemasangan rendah.
e. Ketebalan yang sesuai untuk kondisi operasi.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Langkah-langkah Perhitungan
1. Dasar Perhitungan Isolasi
a. Perpindahan panas melalui pipa tanpa isolasi
b. Perpindahan panas melalui pipa terisolasi Kalsium Silikat + Alumunium Jacket
2. Perhitungan
a. Kehilangan panas pada pipa HE tanpa Isolasi
b. Kehilangan panas pada pipa HE terisolasi Kalsium Silikat + Alumunium Jacket
c. Perhitungan Jumlah penghematan panas yang hilang.
3. Perhitungan Panas yang Hilang di Perpipaan
a. Pipa tanpa isolasi
Besarnya  jumlah  panas  yang  hilang melalui pipa tanpa isolasi dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut :
( )
Dimana: Q =  jumlah panas yang hilang melalui pipa tanpa isolasi (BTU/jam.ft) Ts =  suhu dinding dalam pipa ( o F) Ta
=  suhu Udara sekeliling pipa ( o F)
Ti =  suhu dinding luar pipa (silinder) ( o F) Ks =  konduktifitas pipa steel (BTU/h.ft 2 . o F.ft -1 ) D1 =  diameter dalam pipa (in) D2 =  diameter luar pipa (in) Hc =  combined koefisien dari Konveksi + Radiasi (BTU/h.ft 2 . o F)

## Gambar 2.2  Pipa Tanpa Isolasi
Untuk  horizontal  pipe  besarnya  hc dapat  dihitung  dengan  persamaan  sebagai berikut (Phenomena Heat Transfer, D.Q. Kern 1950, P-19, Tokyo):
( )
Dimana: OD = diameter pipa (in) 4. Pipa Terisolasi Kalsium Silikat + Alumunium Jacket Berdasarkan neraca panas:
Q konduksikeluar = (Q konveksi + Q radiasi ) keluar
Maka  jumlah  panas  yang  hilang  dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :
= ( ) Dimana: Q =  jumlah  panas  yang  hilang  melalui pipa  terisolasi  kalsium  silikat  + aluminium jacket (BTU/h.ft)
Ki =   thermal conduktivity isolasi kalsium silikat(BTU/h.ft 2 . o F.ft -1 )
K.al   =   thermal  conduktivity  al.  jacket (BTU/h.ft 2 . o F.ft -1 )
D 3 =   diameter  luar  isolasi  kalsium  silikat (in)
D 4 =   diameter luar pembungkus al. jacket (in)
Gambar 2.3 PipaTerisolasi Kalsium Silikat dan Alumunium Jacket
Perpindahan panas secara konveksi dan radiasi.  Panas  yang  hilang  dari  permukaan pipa keudara bebas menempuh dua cara secara konveksi dan radiasi.
Perpindahan  panas  konveksi  dapat dicari dengan persamaan :
Qc = h.A.Δt Dimana:
Qc =  panas yang hilang secara konveksi (D.Q. Kern page-77) h =   koefisien perpindahan panas konveksi, (BTU/h.ft. o F.) A =  luas permukaan perpindahan panas ft 2 Δt
=  ti– ta
Dengan  kondisi  sirkulasi  secara  ilmiah besarnya  koefisien  heat  transfer  panas  (h), yaitu :
25 , 0 27 , 0         D ta ti h Dmana:
D =   diameter luar silinder (ft)
Perpindahan panas secara radiasi dapat dirumuskan sebagai berikut :
= ( ) ( ) Dimana: Qr =  jumlah  panas  yang  hilang  secara radiasi (BTU/h.ft) Ta =  temperature absolut udara luar (R) Ti =  temperature  absolut  dinding  luar isolasi (R) A1 =  luas permukaan luar silinder
calcium silikat (ft 2 ) A2 =  luas permukaan luar silinder
Aluminium Jacket (ft 2 ) E1 =  emisivity dari calcium silikat E2 =  emisivity dari aluminium Jacket Τ =  tetapam  Bolzman  constanta  0,173 x 10 -8 (BTU/h.ft 2 .R)

## 3.2  PERPINDAHAN    PANAS  SECARA KONVEKSI DAN RADIASI
Perpindahan  panas  dari    permukaan pipa  keudara  bebas  dapat  menempuh  dengan cara  konveksi  dan  radiasi.  Perpindahan  panas secara  konveksi  dapat  dihitung  dengan  cara atau menggunakan rumus  4 dan 5.
Perpindahan  panas  secara  radiasi  dapat dihitung  dengan  rumus  sebagai  berikut  :
(* Phenomena Transfer Transport , D.Q.Kern.1950.Hal.77, Mc. GrawHill.Tokyo)
= ( ) 3.3 URUTAN
PENYELESAIAN
PERPINDAHAN PANAS
a. Perhitungan  panas  pada  pipa steam /oli tanpa isolasi
Pelaksanaan perhitungan dilakukan dengan  cara trial  and  error atas  dasar pengecekan  kembali  harga  Q  untuk mendapatkan jumlah panas yang hilang.
b. Perpindahan  panas  pada  pipaterisolasi Kalsium Silikat + Aluminium Jacket.
Perhitungan  dilakukan  dengan trial  and error atas  dasar  neraca  panas  pada  ti= 116,16 o F  (batas  suhu  aman)  untuk mendapatkan:
- Ketebalan isolasi, dan
- Jumlah panas yang hilang.
c. perhitungan  jumlah  penghematan  panas yang hilang
Dengan  membandingkan  antara  panas yang  hilang  pada  pipa  tanpa  isolasi  (poin a),  dengan  panas  yang  hilang  pada  pipa terisolasi  Kalsium  Silikat  +  Aluminium Jacket (poin b).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Hasil Penelitian
Dari  perhitungan  panas  pipa  tanpa isolasi  dan  terisolasi  kalsium  Silikat  + aluminium jacket pada  ti  116 o F  dengan asumsi  D 3 untuk  mendapatkan  ketebalan isolasi  (x), maka didapatkan hasil perhitungan pada lampiran 1.

## 4.2 Pembahasan
Perhitungan  dilakukan  dengan  cara trial  and  error berdasarkan  neraca  panas  Q konduksi  =  Q  konveksi  +  Q  radiasi  untuk mendapatkan  ketebalan  isolasi  (X)  =  3,24  in. Untuk  jenis  isolasi  yang  digunakan  adalah kalsium  silikat.  Hasil  analisa  yang  diperoleh menunjukkan  perbedaan  sangat  signifikan dimana  jumlah  panas  yang  hilang  saat  heat exchanger  tidak  menggunakan  isolator  sangat besar  yaitu  655,7  BTU/h.ft,  sedangkan  untuk jumlah  panas  yang  hilang  saat  menggunakan isolator  hanya  sebesar  261,36  BTU/h.ft.  Dari hasil  analisa  panas  yang  hilang  tersebut  dapat simpulkan  bahwa  penggunaan  isolator  dalam sistem  pertukaran  panas  sangat  diperlukan untuk  mengurangi  jumlah  panas  yang  hilang serta  dapat  menghemat  penggunaan  energi, dimana  jumlah  penghematan  panas  yang didapat sebesar 394,34 BTU/h.ft.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan
Utilitas  di  dalam  industri  migas khususnya  dan  di  dalam  industri  besar  lain pada  umumnya  sangatlah  memegang  peranan penting,  karena  tanpa  tenaga  listrik,  tenaga uap, udara kempaan, air pendingin sebagaimana  yang  disediakan  oleh  utilities sangatlah  sulit  memproses  minyak  mentah (crude  oil)  menjadi  fraksi-fraksi  atau  bahan- bahan  yang  sangat  kita  butuhkan  setiap  hari. Dengan  kata  lain  kelancaran  operasi  kilang dalam  mengolah  minyak  mentah  sangatlah tergantung  dari  kelancaran  operasi  utilitas salah  satunya  yaitu  upaya  penghematan  panas di  sistem  alat  penukar  panas  menggunakan isolator  yang  bisa  membantu  penghematan bahan bakar dan juga biaya yang dikeluarkan.

## 5.2 Saran
Disarankan perlu
melakukan penghitungan  panas  yang  hilang  dengan isolator  yang  berbeda  selain  kalsium  silikat misal  menggunakan diatomaceous  silica, cellular  glass,  magnesium  carbonate atau serat-serat mineral.

## DAFTAR PUSTAKA
Kern,  D.  Q.  1965. Process  Heat  Transfer . New York:  International Student Edition, Mc. Graw-Hill Book.
Muntolib  dan  Rusdiyantoro.  2014. Analisa Bahan  Isolasi  Pipa  Saluran  Uap  Panas  Pada Boiler  Untuk  Meminimalisasi  Heat  Loss . Jurnal Teknik WAKTU Volume 12 Nomor 02 – Juli 2014 – ISSN : 1412-1867
Supriyadi,  Y.  1987. Perencanaan  Isolasi Perpipaan  Distribusi  Steam  di  UP  III  Sei Gerong . Hal. 40-45. Cepu: AKAMIGAS Cepu