Valuasi Pengendalian Emisi Boiler Batu Bara pada Industri Kertas dan Estimasi : Yusup Setiawan

## VALUASI PENGENDALIAN EMISI BOILER BATU BARA PADA INDUSTRI KERTAS DAN ESTIMASI EMISI MERKURI (Hg)

## Yusup Setiawan
Balai Besar Pulp dan Kertas Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132, Bandung
Diterima : 06 April 2017, Revisi akhir : 18 September 2017, Disetujui terbit : 18 September 2017

## VALUATION ON EMISSION CONTROL OF COAL-FIRED BOILER OF PAPER INDUSTRY AND ESTIMATION OF MERCURY (Hg) EMISSION

## ABSTRACT
Steam and electricity needs in the paper industry have been provided itself through coal-fired boiler equipped with emission control devices. Boiler flue gas emissions of coal combustion products contain contaminants such as particulate emissions , NO 2 and SO 2 , and a small amount of emissions of mercury (Hg). Valuation on boiler emissions quality associated with air emissions control systems and emissions standard has been carried out. Estimation of mercury concentration in air emissions of boiler flue gas in the paper industry has also been conducted. The valuation on the air emissions quality of non-mercury parameters of paper industry boilers has also been done based on national emissions standards. The results of the valuation indicated that the current applied of flue gas emissions control devices in the paper industry has been optimally operated so that the emission quality of boiler for both non-mercury parameters and mercury parameters has been complied with the emission quality standards. Prediction of mercury content in air emissions of a coal boiler stack of  paper industry that is discharged into environment based on the content of mercury in coal is 0.0205 mg/Nm 3 (20.5 µ g/Nm 3 ) maximum. Paper industry needs to consider the application of co-benefit technology when mercury is used as a quality standard emissions parameter.
Keywords: paper industry, coal boiler, emissions, mercury, co-benefit technology

## ABSTRAK
Kebutuhan uap dan atau listrik pada industri kertas disediakan melalui unit boiler berbahan bakar batu bara yang dilengkapi alat pengendali emisi. Emisi gas boiler mengandung pencemar berupa partikulat, NO 2 dan SO 2 , dan merkuri (Hg). Valuasi kualitas emisi boiler berkaitan dengan sistem pengendalian emisi udara dan baku mutu emisi telah dilakukan,  Estimasi kadar merkuri di udara emisi cerobong boiler pada industri kertas juga telah dilakukan. Valuasi kualitas emisi udara non-merkuri emisi boiler industri kertas juga telah dilakukan berdasarkan baku mutu emisi nasional. Hasil valuasi menunjukkan bahwa alat pengendali emisi gas buang boiler yang telah diterapkan saat ini pada industri kertas telah dioperasikan secara optimal sehingga kualitas emisi boiler baik untuk parameter non-merkuri maupun untuk parameter merkuri telah memenuhi baku mutu emisi. Prediksi kadar merkuri dalam udara emisi cerobong boiler batu bara industri kertas yang dibuang ke lingkungan dihitung berdasarkan kadar merkuri dalam batu bara adalah maksimum sebesar 0,0205 mg/Nm 3 (20,5 µg/Nm 3 ). Industri kertas perlu mempertimbangkan penerapan teknologi co-benefit bilamana suatu saat parameter merkuri ditetapkan sebagai parameter baku mutu emisi.
Kata kunci: industri kertas, boiler batu bara, emisi, merkuri, teknologi co-benefit
Jurnal Selulosa Vol. 7 No. 1 Juni 2017 Hal. 39 - 48

## JURNAL SELULOSA
e-ISSN: 2527 - 6662 p-ISSN: 2088 - 7000
© 2017 - CPP All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ )
DOI: http://dx.doi.org/10.25269/jsel.v7i01.172

## PENDAHULUAN
Industri kertas dikenal sebagai industri yang banyak mengonsumsi energi. Pada saat ini tercatat ada sekitar 66 pabrik kertas (APKI, 2014). Pada industri kertas, energi (uap) dapat disediakan sendiri melalui unit ketel uap ( boiler ). Umumnya bahan bakar boiler yang digunakan pada industri kertas adalah batu bara. Emisi gas yang dihasilkan oleh industri kertas dapat berasal dari beberapa sumber emisi, salah satunya berasal dari boiler berbahan bakar batu bara. Pada boiler berbahan bakar batu bara, pembakaran bahan bakar akan menghasilkan polutan berupa emisi gas buang yang dikeluarkan lewat cerobong. Emisi gas buang yang dikeluarkan tersebut pada umumnya mengandung bahan pencemar berupa partikulat (debu), ataupun berupa gas seperti NO 2 dan SO 2 . Emisi gas buang yang dikeluarkan dari cerobong baik berupa partikulat maupun gas merupakan emisi yang dapat mencemari lingkungan. Oleh karena itu, polutan dari hasil pembakaran tersebut harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan supaya memenuhi Baku Mutu Emisi (BME) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 07 tahun 2007 Lampiran IV tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap .
Emisi lainnya dari hasil pembakaran adalah trace element seperti logam berat (Be, Hg, Pb, Cd, Zn, As, dan Se) berada dalam jumlah kecil. Hanya ada sedikit data yang ada dari hasil uji emisi untuk logam seperti merkuri (Hg) dari sumber pembakaran berbahan baku batu bara di industri kertas. Namun, data yang dikumpulkan dari penyisihan partikulat dari perangkat pengendali partikulat dapat juga memberikan kinerja terbaik untukpenyisihan logam. Oleh karena itu, partikulat merkuri juga dapat dikendalikan pada tingkat yang sama sebagai partikulat. Merkuri (Hg) dapat diemisikan dari perangkat pengendali seperti Electro Static Precipitator (ESP) atau wet scrubber dalam bentuk uap (Strivastava, 2010;
Ansyori, 2011) Apabila jumlahnya berlebihan di dalam air, tanah dan udara, merkuri dan senyawanya merupakan zat berbahaya untuk manusia dan organisme lainnya. Keracunan merkuri dapat terjadi akibat kontak kulit, makanan, minuman dan pernapasan.  Dampaknya pada kesehatan termasuk gangguan sistem pencernaan dan sistem syaraf; paparan dalam jumlah besar dan berulang dapat menyebabkan kerusakan
kesehatan yang bersifat fatal. Emisi merkuri juga dapat dihasilkan dari kegiatan industri yang menggunakan bahan bakar batu bara. Asia Timur dan Tenggara merupakan penyumbang 40% emisi merkuri ke udara (Giang et al. , 2015; KLHK, 2015). Masyarakat Jepang dan masyarakat dunia kemudian mulai menyadari bahaya pencemaran merkuri. The United Nations Environmental Programme (UNEP) yang membidangi isu lingkungan telah memprakarsai konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil Intergovernmental Negotiating Committees (INC) dari masing- masing negara untuk mendiskusikan dan menegosiasikan persetujuan global tentang merkuri. Konferensi tersebut menghasilkan Konvensi Minamata tentang Merkuri ( Minamata Convention on Mercury ) yang ditandatangani oleh 128 negara, termasuk Indonesia dan Uni Eropa di tahun 2013. Konvensi Minamata ini bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari bahaya merkuri (UNEP, 2015) (www.mercuryconvention.org/, 2017). Dalam pertemuan tersebut, Indonesia berhasil memastikan bahwa konvensi baru ini menerapkan pendekatan berimbang, yaitu komitmen dan target yang diterapkan akan melindungi kesehatan dan lingkungan hidup, dan target yang disepakati disesuaikan dengan kondisi di dalam negeri dan kebutuhan perekonomian Indonesia. Adanya konvensi ini juga memberikan kewajiban kepada berbagai industri di Indonesia untuk menerapkan sistem dan teknologi yang rendah merkuri (KLHK, 2015).
Dalam makalah ini diuraikan mengenai sistem pengendalian dan kualitas emisi udara dari cerobong boiler berbahan bakar batu bara di industri kertas. Estimasi merkuri (Hg) dalam emisi udara berdasarkan alat pengendali emisi udara yang digunakannya juga disajikan. Makalah ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pertimbangan dalam penetapan merkuri (Hg) sebagai salah satu parameter pada penetapan baku mutu emisi boiler berbahan bakar batu bara di Indonesia.

## METODE
Valuasi dilakukan berdasarkan data sekunder dari berbagai pustaka untuk pembahasan :
• jenis boiler dan alat pengendali emisi udara boiler berbahan bakar batu bara pada industri pulp dan kertas;
• baku mutu udara emisi dan merkuri (Hg);
Valuasi Pengendalian Emisi Boiler Batu Bara pada Industri Kertas dan Estimasi : Yusup Setiawan
• kualitas batu bara Indonesia;
• transformasi merkuri yang terkandung dalam batu bara selama proses pembakaran dan setelah pembakaran;
• teknologi co-benefit pengendalian merkuri dalam emisi gas buang boiler berbahan bakar batu bara; dan
• estimasi kadar merkuri di udara emisi cerobong boiler berbahan bakar batu bara pada industri kertas
Estimasi kadar merkuri di udara emisi cerobong boiler berbahan bakar batu bara pada industri kertas yang dibuang ke lingkungan dihitung berdasarkan persamaan berikut:
Persamaan 1: Kadar merkuri (ppm) = (kadar merkuri dalam batu bara dalam ppm) x (100 - efisiensi reduksi Hg oleh alat pengendali udara emisi dalam %)
Persamaan 2 : Kadar merkuri (mg/Nm 3 ) =   (Kadar merkuri, ppm NTP ) x (Berat Molekul Hg)/(24,45 liter/mol)
Keterangan :
• Berat Molekul Hg = 200,59
• 24,45= volume molar pada kondisi normal suhu (T)25 o C (298 o K) dan tekanan (P) 760 mmHg
• 24,45= volume molar pada kondisi normal suhu (T)25 o C (298 o K) dan tekanan (P) 760 mmHg • NTP = kondisi normal, suhu (T) 25 o C (298 o K) dan tekanan (P) 760 mmHg
Selain itu, kajian dilakukan juga berdasarkan hasil pengujian kualitas emisi boiler di industri kertas dan membandingkannya dengan baku mutu emisi baik nasional maupun luar negeri. Pengujian kualitas emisi boiler berbahan bakar batu bara telah dilakukan pada 5 industri kertas yang berlokasi di wilayah Jawa Barat. Boiler berbahan bakar batu bara untuk menghasilkan uap pada 5 industri kertas tersebut terdiri dari 4 boiler jenis fluidized bed dan 1 boiler jenis chain grate . Seluruh boiler industri kertas tersebut telah dilengkapi dengan alat pengendali emisi wet scrubber jenis ventury yang menggunakan air bersih sebagai media untuk menangkap polutan emisinya. Air yang keluar dari wet scrubber dialirkan ke bak pengendap untuk mengendapkan padatan yang terserap air. Effluent dari bak
pengendap selanjutnya dialirkan ke saluran air limbah yang menuju instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Parameter uji kualitas emisi udara meliputi parameter partikulat, SO 2 , NO 2, dan opasitas. Metoda yang digunakan untuk masing-masing parameter adalah sebagai berikut :
a.  Partikulat : Contoh partikulat diisap dan disaring dengan filter  microfibre  thimbles , kemudian kadarnya ditentukan dengan metoda gravimetri menurut SNI 19- 7117.12.2005 Emisi Gas Buang-Sumber Tidak Bergerak-Bagian 12: Penentuan Total Partikel secara Isokinetik.
b.  NOx sebagai NO 2 diukur dengan metoda Chemiluminescence menggunakan alat ukur Portable  Gas  Analyzer  Horiba  PG-250 series .
c.  SO 2 diukur dengan metoda Non-Dispersive Infra Red (NDIR) menggunakan alat ukur Portable  Gas  Analyzer  Horiba  PG-250 series .
d.  Opasitas diukur menurut SNI 19- 7117.11.2005 Emisi gas buang-Sumber tidak bergerak-Bagian 11: Cara uji opasitas menggunakan skala Ringelmann untuk asap hitam.

## PEMBAHASAN
Jenis Boiler dan Alat Pengendali Emisi Udara Boiler Berbahan Bakar Batu Bara pada Industri Pulp dan Kertas
Boiler yang digunakan di industri pulp dan kertas umumnya adalah boiler dengan dapur stoker ( chain grate ) dan boiler dengan sistem pembakaran  unggun  terfluidisasi  ( fluidized bed ). Industri pulp dan kertas telah memasang peralatan pengendali emisi dalam pengendalian polutan emisi dari hasil pembakaran batu bara di boiler seperti disajikan pada Tabel 1.

## Baku Mutu Udara Emisi dan Merkuri (Hg)
Pemerintah Indonesia telah menetapkan baku mutu udara emisi untuk boiler berbahan bakar batu bara melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 07 tahun 2007 Lampiran IV tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap. Terdapat 4 parameter udara emisi untuk boiler berbahan bakar batu bara yang ditetapkan oleh peraturan ini meliputi parameter
partikulat, SO 2 , NO 2 , dan opasitas yang kadar maksimumnya disajikan dalam Tabel 2. Pada saat ini, baku mutu udara emisi merkuri (Hg) untuk emisi boiler berbahan bakar batu bara belum ditetapkan pemerintah Indonesia. Namun, emisi insinerator telah ditetapkan maksimal sebesar 0,2 mg/Nm 3 dan 5 mg/Nm 3 , masing- masing menurut Keputusan Kepala Bapedal No.Kep. 03/BAPEDAL/09/1995 Tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 1995, Lampiran V-B : Baku mutu emisi untuk jenis kegiatan lain, yang berlaku mulai tahun 2000. Baku mutu udara emisi merkuri (Hg) telah diterapkan di beberapa negara seperti ditunjukkan dalam Tabel 3.Korea telah menetapkan baku mutu emisi merkuri (Hg) maksimal sebesar 100 µg/Nm 3 mulai sejak tahun 2010 (Lee, 2007). China telah menerapkan baku mutu merkuri (Hg) maksimal sebesar 5 µg/Nm 3 sejak tahun 2015 dan akan menjadi lebih ketat lagi menjadi sebesar 3µg/Nm 3 pada tahun 2020.  Amerika Serikat telah menerapkan baku mutu merkuri (Hg) berdasarkan jenis batu bara yang digunakan sebagai bahan
bakar boiler , yaitu 1,7µg/Nm 3 untuk batu bara jenis bituminous dan 1,5 µg/Nm 3 untuk batu bara jenis lignit. Jerman telah menerapkan baku mutu merkuri (Hg) maksimal sebesar 30 µg/Nm 3 dan akan lebih ketat lagi menjadi sebesar 10 µg/ Nm 3 pada tahun 2019. Jepang telah menerapkan baku mutu merkuri (Hg) yang sangat ketat, yaitu maksimal sebesar 0,04 µg/Nm 3 . India telah menerapkan baku mutu merkuri (Hg) maksimal sebesar 50 µg/Nm 3 , sedangkan baku mutu merkuri (Hg) yang agak sedikit longgar diterapkan di Philipina, yaitu maksimal sebesar 5.000 µg/Nm 3 .

## Kualitas Batu Bara Indonesia
Batu bara yang digunakan sebagai bahan bakar boiler diperoleh dari pertambangan di Sumatera dan Kalimantan dengan jenis lignit, bituminous, dan sub-bituminous yang memiliki karakteristik seperti pada Tabel 4. Kualitas batu bara yang digunakan sebagai bahan bakar boiler oleh industri kertas pada kenyataanya sangat bervariasi.  Kualitas  batu  bara  diklasifikasikan berdasarkan nilai kalornya, yaitu nilai kalor rendah (< 5.100 kal/gr), nilai kalor sedang (5.100 – 6.100 kal/gr), nilai kalor tinggi (6.100 – 7.100 kal/gr), dan nilai kalor sangat tinggi (> 7.100 kal/ gr). Selain nilai kalor, batu bara diklasifikasikan berdasarkan kadar sulfurnya, yaitu kadar sulfur rendah (< 0,5 %), kadar sulfur sedang (0,5 – 1 %), dan kadar sulfur tinggi (> 1%) (Pusat Litbang Teknologi Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, 2006; Fatimah and Herudiyanto, 2007). Tabel 4 menunjukkan bahwa kualitas batu bara Indonesia termasuk pada kualitas nilai kalor rendah sampai tinggi (4.200 – 7.000 kal/gr) dan kadar sulfurnya rendah sampai tinggi (0,08 – 2,80%).

## Tabel 1. Peralatan Pengendalian Pencemaran Udara di Industri Pulp dan Kertas
Alat pengendali emisi Efisiensi penyisihan (%) Penggunaan Electrostatic Precipitator (ESP) 91 - 99 Recovery boiler , power boiler, dan lime kiln Ventury Scrubber 95 - 99 Lime kiln , recovery boiler , smelt dissolving tank, dan boiler industri kertas Cyclone scrubber 65 - 95 Lime kiln dan boiler industri kertas Impingement scrubber 92 - 97 Lime kiln dan power boiler Fabric filter (FF) 99 Power boiler Cyclone separator 65 - 99 Lime kiln , power boiler batu bara, dan recovery boiler
Tabel 2. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap ( Boiler ) yang Menggunakan Bahan Bakar Batu Bara (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2007) No. Parameter Baku mutu 1. Partikulat 230 mg/m 3 2. Sulfur dioksida (SO 2 ) 750 mg/m 3 3. Nitrogen oksida (NO 2 ) 825 mg/m 3 4. Opasitas 20 %
Valuasi Pengendalian Emisi Boiler Batu Bara pada Industri Kertas dan Estimasi : Yusup Setiawan

## Tabel 3. Baku Mutu Emisi Merkuri (Hg) di Beberapa Negara
No. Negara Baku mutu emisi merkuri (Hg) Sumber Satuan Nilai 1. Indonesia mg/Nm 3 0,2 Keputusan Kepala Bapedal No.Kep. 03/ BAPEDAL/09/1995, Baku mutu emisi udara untuk insinerator mg/Nm 3 5 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 1995, Lampiran V-B : Baku mutu emisi untuk jenis kegiatan lain 2. Korea µg/Nm 3 100 (Sloss, 2012) 3. China µg/Nm 3 5 (NRDC, 2012) 4. Amerika Serikat µg/Nm 3 1,7 (Sloss, 2012) 5. Jerman µg/Nm 3 30 (Sloss, 2012) 6. Jepang µg/Nm 3 0,04 (Sloss, 2012) 7. Belanda µg/Nm 3 4,8 (Sloss, 2012) 8. India µg/Nm 3 50 (Sloss, 2012) 9. Philipina µg/Nm 3 5.000 (NRDC, 2012)
Tabel 4 . Karakteristik Batu Bara Indonesia (Pusat Litbang Teknologi Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, 2006; Fatimah and Herudiyanto, 2007;
Jones et al. , 2007; Lee, 2007) No. Parameter Satuan Nilai 1. Analisis Proksimat: - Air lembab ( moisture ) % 4 – 24 - Abu ( ash ) % 1,33 – 15,00 - Fixed carbon % 40,23 – 51,64 - Zat terbang ( Volatile Matter ) % 36,3 – 41,5 2. Analisis Ultimat : - Hidrogen (H 2 ) % 6,27 – 8,05 - Karbon (C) % 55,00 – 70,60 - Nitrogen (N 2 ) % 0,97 – 1,25 - Oksigen (O 2 ) % 36,34 – 46,65 - Sulfur (S) % 0,08 – 2,80 - Nilai kalor kal/gr 4.200 – 7.000 3. Klorin (Cl - ) ppm 28,7 4. Merkuri (Hg) ppm 0,020 – 0,0503 Kualitas Emisi Cerobong Boiler Industri Kertas
Hasil pengujian kualitas emisi cerobong boiler batu bara pada 5 industri kertas disajikan pada Tabel 5. Secara keseluruhan, konsentrasi emisi cerobong boiler batu bara pada 5 industri kertas berada pada kisaran konsentrasi partikulat 28 – 171 mg/Nm 3 , SO 2 = 29 – 622 mg/Nm 3 , NO 2 29 – 594
mg/Nm 3 , dan opasitas < 20%. Bila dibandingkan dengan baku mutu emisi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 07 tahun 2007, kualitas emisi cerobong boiler kelima industri kertas tersebut telah memenuhi baku emisi yang aman untuk lingkungan. Dalam hal ini, 5 industri kertas tersebut telah mengoperasikan boiler berbahan bakar batu bara dan peralatan pengendali emisi secara efektif dan optimal.

## Transformasi Merkuri yang Terkandung dalam Batu Bara selama Proses Pembakaran dan Setelah Pembakaran
Merkuri adalah salah satu logam kontaminan dalam jumlah kecil yang terkandung dalam batu bara. Merkuri merupakan logam yang sangat mudah menguap pada suhu pembakaran batu bara di dalam boiler . Konsekuensinya, merkuri diemisikan dalam aliran gas pada saat pembakaran. Konsentrasi merkuri di dalam batu bara bervariasi tergantung pada jenis batu bara. Terdapat empat jenis batu bara, antara lain antrasit, bituminous , sub-bituminous , dan lignit. Boiler utilitas yang menghasilkan listrik bisa menyala oleh batu bara. Batu bara dibakar di boiler untuk memanaskan air dan menghasilkan uap.  Hasil pembakaran batu bara di dalam boiler menghasilkan uap merkuri yang diemisikan. Emisi merkuri pada akhirnya terkumpul dan tersimpan di dalam tanah atau badan air. Emisi merkuri hasil pembakaran batu bara yang terperangkap alat pengendali emisi berupa limbah padat seperti abu dasar ( bottom ash ) dan abu terbang ( fly ash ) (Leopold, 2002). Transformasi merkuri yang terkandung dalam batu bara selama proses pembakaran dan setelah pembakaran seperti terlihat pada Gambar 1. Selama pembakaran, merkuri (Hg) dalam batu bara diuapkan dan dikonversi  menjadi bentuk gas merkuri (Hg 0 ) pada suhu tinggi boiler . Karena gas buang didinginkan, serangkaian reaksi kompleks mulai mengkonversi Hg 0 menjadi senyawa merkurioksida (Hg 2+ ) dan/atau senyawa Hg fasa padat (Hg p ) pada suhu gas buang atau Hg yang teradsorbsi pada permukaan partikel. Adanya gas klor akan menyebabkan pembentukan HgCl 2 dalam gas buang. Hg dalam aliran peralatan
pengendali gas buang berupa campuran Hg 0 , Hg 2+ dan Hg p . Banyaknya merkuri oksida sangat bergantung pada kualitas batu bara, konsentrasi klor (Cl 2 ) dalam batu bara, dan kondisi operasi boiler (misalnya, rasio udara/bahan bakar dan suhu). Partisi Hg menjadi Hg 0 , Hg 2+ dan Hg p dikenal sebagai spesiasi Hg, yang dapat mempengaruhi pada pemilihan alat pengendali merkuri. Secara umum, sebagian besar gas Hg di boiler batu bara bituminous adalah dalam bentuk Hg 2+ . Di sisi lain, sebagian besar gas Hg di batu bara sub-bituminous dan lignit dalam bentuk  Hg 0 (Galbreath and Zygarlicke, 1996; Pirrone and Mason, 2008).
Tabel 4 menunjukkan bahwa kandungan merkuri (Hg) batu bara Indonesia termasuk dalam kategori kadar rendah yaitu pada kisaran 0,020 – 0,0503 ppm (Jones et al. , 2007; Lee, 2007). Komposisi batu bara memiliki dampak yang besar pada kuantitas dan bentuk kimia Hg dalam emisi gas buang dan, sebagai hasilnya,
Tabel 5 . Alat Pengendali Emisi dan Kualitas Emisi Cerobong Boiler Berbahan Bakar Batu Bara pada Industri Kertas Indonesia Industri Kertas Jenis Boiler Alat pengendali emisi* Kualitas emisi gas buang boiler setelah alat pengendali Partikulat (mg/Nm 3 ) SO 2 (mg/Nm 3 ) NO 2 (mg/Nm 3 ) Opasitas (%) A Fluidized bed VWS 45 – 152 147 – 219 85 – 594 < 20 B Fluidized bed VWS 79 – 83 29 – 294 33 – 349 < 20 C Chain grate VWS 43 – 125 35 – 622 67 – 200 < 20 D Fluidized bed VWS 28 – 100 161 – 393 42 – 150 < 20 E Fluidized bed VWS 97 - 171 28 - 366 29 - 247 < 20 Baku Mutu Emisi (BME) : PerMenLH No. 07 Tahun 2007, Lampiran IV 230 750 825 20
Gambar 1. Transformasi Merkuri Selama dan Setelah Pembakaran (Galbreath and Zygarlicke, 1996; Wang et al. , 2009)
Valuasi Pengendalian Emisi Boiler Batu Bara pada Industri Kertas dan Estimasi : Yusup Setiawan
efektivitas perangkat kontrol pencemar udara untuk mereduksi Hg dari gas buang. Batu bara yang mengandung klorin(Cl - ) lebih dari 200 ppm menghasilkan emisi gas buang yang didominasi oleh senyawa merkuri (Hg 2+ ), sebagian  besar dalam bentuk merkuri klorida (HgCl 2 ), yang lebih mudah ditangkap oleh alat pengendali emisi. Sebaliknya, batu bara yang mengandung klor rendah (<50 ppm) seperti batu bara jenis sub-bituminous dan lignit, emisi gas buang hasil pembakaran batu baranya didominasi dalam bentuk merkuri gas (Hg 0 ), yang lebih sulit direduksi dari pada dalam bentuk Hg 2+ (Jones et al. , 2007). Bila dilihat dari kadar klorinnya (Tabel 4), batu bara Indonesia termasuk dalam kategori yang mengandung klorin rendah (<50 ppm) sehingga kemungkinan besar emisi gas buang hasil pembakaran batu bara nya didominasi dalam bentuk merkuri gas (Hg 0 ).
Teknologi Co-Benefit Pengendalian Merkuri dalam Emisi Gas Buang Boiler Berbahan Bakar Batu Bara
Peralatan pengendali polusi udara non- merkuri sering dilakukan dalam dua model dasar yaitu penghilangan merkuri partikulat- terikatmenggunakan perangkat pengendali partikulat dan penghilangan merkuri teroksidasi menggunakan scrubber Flue Gas  Desulfurization (FGD) sistem basah. Pengendalian emisi merkuri dari boiler berbahan bakar batu bara dilakukan melalui peralatan pengendali yang sama digunakan untuk menghilangkan partikulat, sulfur dioksida (SO 2 ), dan nitrogen oksida (NOx).  Alat pengendali emisi partikulat antara lain Electro Static Presipitator (ESP), wet scrubber, fabric filter  atau  baghouses , dan kolektor mekanis. ESP adalah alat pengendali emisi yang paling banyak digunakan oleh industri. Tidak ada desain khusus untuk menghilangkan merkuri, tetapi semua alat pengendali emisi memiliki sifat yang berbeda-beda. Ansyori (2011) melaporkan bahwa pengontrol merkuri pada emisi cerobong berbahan bakar batu bara dapat menggunakan teknologi co-benefit . Teknologi co-benefit adalah teknologi yang didesain untuk mengontrol polutan selain merkuri, yaitu partikulat,  NOx, dan SOx akan tetapi dalam hal ini dapat juga digunakan sebagai alat pengendali merkuri. Konfigurasi alat pengendali emisi dari teknologi ini antara lain seperti ditunjukkan pada
Tabel 6 dan Gambar 2. Emisi partikulat dapat dikontrol menggunakan alat pengendali ESP. Selain berfungsi sebagai pengendali partikulat, ESP juga dapat digunakan sebagai pengendali emisi Hg fasa padat (Hg p ) dan emisi Hg yang teradsorbsi pada permukaan partikel. SOx adalah polutan yang dikendalikanmenggunakan Wet Scrubber  GasDesulfurization . Selain berfungsi sebagai pengendali SOx, alat pengendali ini bisa digunakan untuk penghilangan kadar emisi merkuri dengan cara melarutkan oksida merkuri (Hg 2+ ) di dalam air sebagai cairan penyerapnya. Penghilangan merkuri juga dapat dilakukan menggunakan spray dryer . Jumlah penghilangan merkuri yang dapat dicapai sangat bervariasi besarnya tergantung pada konfigurasi peralatan pengendalian polusi seperti ditunjukkan pada Tabel 6 (Leopold, 2002; Srivastava et al. , 2006; Yang et al. , 2007; Strivastava, 2010). Gambar 2 menunjukkan salahsatu contoh diagram proses pengendalian emisi merkuri di Jepangdengan kombinasi SCR, ESP dan FGD.
Kombinasi SCR, ESP dan FGD pada pembangkit listrik berbahan bakar batu bara banyak digunakan di Jepang. Sistem pengendalian emisi tersebut dapat mencapai efisiensi  penghilangan  NOx  sebesar  50  -  90%, partikulat lebih dari 99%, SO 2 sebesar 76,0 - 98,0%, dan penghilangkan merkuri dengan rata-rata 74,4%, yang menghasilkan konsentrasi merkuri di gas buang sebesar 1,2 ug/m 3 . Lebih lanjut, kombinasi  alat pengendali emisi SCR dan ESP suhu rendah dan sistem basah FGD dapat  mencapai  tingkat  efisiensi  penghilangan merkuri cukup tinggi dengan rata-rata 86,5%, yang menghasilkan merkuri dalam gas buang dengan konsentrasi 0,88 ug/m 3 (Ito, Yokoyama and Asakura, 2006). Oleh karena itu, teknologi co-benefit dapat mengendalikan polutan emisi udara dan menghilangkan merkuri yang efektif sebagai pengendalian pencemaran udara yang komprehensif.
Estimasi Kadar Merkuri di Udara Emisi Cerobong Boiler Berbahan Bakar Batu Bara pada Industri Kertas
Estimasi kadar merkuri dalam udara emisi cerobong boiler batu bara industri kertas dihitung sebagai berikut : Kandungan merkuri (Hg) dalam batu bara Indonesia yaitu sebesar 0,020 – 0,0503 ppm (Tabel 4). Alat pengendali udara emisi yang
digunakan di industri kertas adalah jenis ventury wet scrubber dengan  efisiensi  reduksi partikulatnya sebesar 95 – 99% (Tabel 1). Kadar merkuri yang diemisikan ke lingkungan dihitung dengan menggunakan persamaan 1 dan 2 dengan asumsi  efisiensi  reduksi  partikulat  terendah sebesar 95% dan kadar merkuri maksimum 0,0503 ppm sebagai berikut :
Kadar merkuri (ppm) = (0,0503 ppm) (100 - 95%) = 0,0025 ppm
Kadar merkuri (mg/Nm 3 ) = (0,0025ppm) (200,59)/24,45 = 0,0205 mg/Nm 3 = 20,5 µg/Nm 3
Bila dibandingkan dengan baku mutu emisi insinerator menurut Kep. Bapedal No. 03/ Bapedal/09/1995 atau Kep.MENLH No.Kep.-13/ MENLH//3/1995, Lampiran VB, nilai tersebut masih memenuhi baku mutu emisi. Namun, bila dibandingkan dengan baku mutu emisi dari negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang dan China, nilai kadar emisi merkuri yang dibuang ke lingkungan tersebut masih belum memenuhi baku mutu (Tabel 3).

## KESIMPULAN
Dalam pengendalian polutan emisi dari hasil pembakaran batu bara di boiler , industri kertas
Tabel 6. Penangkapan Merkuri dengan berbagai Konfigurasi Peralatan Pengendali yang digunakan pada Coal-Fired Boiler (Leopold, 2002; Strivastava, 2010; UNEP, 2010; Wang et al. , 2010) Strategi pengendalian Konfigurasi peralatan pengendali Rata-rata penangkapan merkuri (%) Jenis batu bara Bituminous Sub-bituminous Lignit Hanya partikulat CS-ESP 29 - 36 0 - 18 0 - 2 HS-ESP 9 - 11 0 - 27 - FF 84 - 93 72– 73 PS - 9 - Pengendalian partikulat dan Spray Dryer Adsorber (SDA) SDA+CS-ESP - 35 - SDA+FF 98 24 0 SDA+FF+SCR 98 - - Pengendalian partikulat dan sistem Wet FGD PS+FGD 12 0 33 CS-ESP+FGD 75 - 78 16 - 29 44 HS-ESP+FGD 39 - 49 8 - 29 - FF+FGD 97 - 98 - -
Keterangan :
CS-ESP = Cold Side Electrostatic Precipitator; HS-ESP = Hot Side Electrostatic Precipitator; FF = Fabric Filter; PS = Particulate matter Scrubber, FGD =Flue Gas Desulfurization;
SCR = Selective Catalytic Reduction
Gambar 2. Pengendalian Emisi dengan Sistem Kombinasi SCR, ESP, dan FGD di Coal Power Plant di Jepang (UNEP, 2013)
Valuasi Pengendalian Emisi Boiler Batu Bara pada Industri Kertas dan Estimasi : Yusup Setiawan
telah memasang peralatan pengendali emisi wet scrubber . Industri kertas telah mengoperasikan boiler yang dilengkapi dengan peralatan pengendali emisi secara optimal sehingga kualitas emisi cerobong boiler untuk parameter non-merkuri telah memenuhi baku mutu emisi. Teknologi co-benefit dapat dipertimbangkan sebagai desain peralatan untuk mengendalikan polutan emisi udara dan menghilangkan merkuri yang efektif sebagai pengendalian pencemaran udara yang komprehensif. Estimasi kadar merkuri dalam udara emisi cerobong boiler batu bara industri kertas yang dibuang ke lingkungan berdasarkan kadar merkuri dalam batu bara maksimum sebesar 0,0025 ppm = 0,0205 mg/Nm 3 = 20,5 µg/Nm 3 . Nilai estimasi kadar merkuri (Hg) masih memenuhi baku mutu emisi insinerator yang sudah ditetapkan lebih dahulu.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada industri kertas yang diuji kualitas emisinya, penyelia, dan teknisi laboratorium uji udara Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) atas segala bantuan tenaga dan sumbangan pemikirannya sehingga tulisan ini bisa dipublikasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansyori, I. (2011) ‘Pengendalian emisi merkuri di cerobong industri pada penggunaan batu bara sebagai bahan bakar’, Ecolab , 5(1), pp. 1–44. APKI, A. P. dan K. I. (2014) Indonesian Pulp & Paper Industry Directory 2014.pdf . Fatimah and Herudiyanto (2007) ‘Kandungan sulfur dalam batubara Indonesia’, Buletin Sumber Daya Geologi , 2(1), pp. 1–11. Galbreath, K. C. and Zygarlicke, C. J. (1996) ‘Mercury Speciation in Coal Combustion and Gasification Flue Gases’, Environmental Science & Technology , 30(8), pp. 2421– 2426. doi: 10.1021/es950935t. Giang, A., Stokes, L. C., Streets, D. G., Corbitt, E. S. and Selin, N. E. (2015) ‘Impacts of the minamata convention on mercury emissions and global deposition from coal-fired power generation in Asia’, Environmental Science and Technology , 49(9), pp. 5326–5335. doi: 10.1021/acs.est.5b00074. Ito, S., Yokoyama, T. and Asakura, K. (2006) ‘Emissions of mercury and other trace elements from coal-fired power plants in Japan’, Science of The Total Environment , 368(1), pp. 397– 402. doi: 10.1016/j.scitotenv.2005.09.044.
Jones, M. L., Pavlish, B. M., Sollom, S. E. and
Kay, J. P. (2007) JV TASK 107 – Pilot scale emission control technology testing for constellation energy . KLHK, K. L. H. dan K. (2015) Memperluas perbaikan, memperkecil risiko . Lee, S. (2007) ‘Current Status of Mercury Regulation and Control Technology in Korea Korea Institute of Energy Research’, (February). Leopold, B. R. (2002) Use and release of mercury in the United States , Mercury .
NRDC (2012) Summary of Recent Mercury Emission Limits for Power Plants in the United States and China . Available at: https:// www.nrdc.org/resources/summary-recent- mercury-emission-limits-power-plants- united-states-and-china.
Pirrone, N. and Mason, R. (2008) Mercury Fate and Transport in the Global Atmosphere : Measurements , Models and Policy Implications Editors :
Pusat Litbang Teknologi Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia (2006) Batubara Indonesia . Available at: www.tekmira.esdm. go.id (Accessed: 27 April 2012). Sloss, L. (2012) Legislation, standards and methods for mercury emissions control . Srivastava, R. K., Hutson, N., Martin, B., Princiotta, F. and Staudt, J. (2006) Control of mercury emissions from coal-fired electric utility boilers . doi: 10.1021/es062639u. Strivastava, R. (2010) Control of Mercury Emissions from Coal Fired Electric Utility Boilers :  An  Update , U.S.Environmental Protection Agency . Available at: http://www3. epa.gov/airtoxics/utility/ord_whtpaper_ hgcontroltech_oar-2002-0056-6141.pdf. UNEP (2010) Process  Optimization  Guidance for Reducing Mercury Emissions from Coal Combustion in Power Plants .
UNEP (2013) Minamata Convention on Mercury - Text and Annexes , UNEP . UNEP (2015) Guidance on Best Available Techniques and Best Environmental Practices to Control Mercury Emissions from  Coal-fired  Power  Plants  and  Coal- fired  Industrial  Boilers . Available at: http:// www.mercuryconvention.org/Portals/11/ documents/BAT-BEP draft guidance/Coal_ burning_power_stations_and_industrial_ boilers.pdf (Accessed: 17 April 2017).
Wang, S. X., Zhang, L., Li, G. H., Wu, Y., Hao, J. M., Pirrone, N., Sprovieri, F. and Ancora, M. P. (2010) ‘Mercury emission and speciation of coal-fired power plants in China’, Atmospheric Chemistry and Physics , 10(3), pp. 1183–1192. doi: 10.5194/acp-10-1183-2010.
Wang, Y., Duan, Y., Yang, L., Zhao, C., Shen, X., Zhang, M., Zhuo, Y. and Chen, C. (2009) ‘Experimental study on mercury transformation and removal in coal- fired  boiler  flue  gases’, Fuel Processing
Technology , 90(5), pp. 643–651. doi:
10.1016/j.fuproc.2008.10.013.
Yang, H., Xu, Z., Fan, M., Bland, A. E. and Judkins, R. R. (2007) ‘Adsorbents for capturing mercury in coal-fired boiler flue gas’, Journal of Hazardous Materials , 146(1–2), pp. 1–11. doi: 10.1016/j.jhazmat.2007.04.113.