Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 723-734 E- ISSN 2503-2933 723 Monitoring Uninterruptible Power Supply (UPS) Berbasis Internet Of Things (IoT)
Yosi Apriani* 1) , Muhammad Rais Asadullah 2) , Muhammad Hurairoh 3)
1,2,3 Universitas Muhammadiyah Palembang; Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Seberang Ulu II, 13 Ulu, Kec. Plaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30263, (0711) 513022 Jurusan Teknik Elektro, FT UMP, Palembang e-mail: * 1 yosi_apriani@um-palembang.ac.id, 2 mohmmdraes@gmail.com
3 m.hurairah.st@gmail.com

## Abstrak
Penerapan sistem monitoing pada UPS (Uninterruptible Power Supply) yang memiliki dua  sumber  energi,  yakni  sumber  PLN  dan  Sumber  Baterai  sangat  membantu  dalam memonitoring UPS dari jarak jauh. Dengan ada nya sistem monitoring ini, besaran  nilai-nilai parameter  pada  UPS  dapat  terlihat  (bisa  dimonitoring)  secara  online.  Tujuan  penelitian  ini adalah  merancangan  sebuah  sistem  monitoring  pada  UPS  berbasis  IoT  (Internet  of  Things) yang  berguna  untuk  melihat  besaran  nilai-nilai  parameter  yang  terdapat  pada  UPS  tersebut secara langsung (real-time) dengan menggunakan Sonoff POW R2. Penelitian ini menggunakan metode  mulai  dari  proses  perancangan  alat  serta  perancangan  pengkawatan  dari  proses pembuatan  alat  dan  evaluasi.  Hasil  percobaan  didapatkan  data  bahwa  nilai-nilai  pada  UPS dapat dilihat dan dimonitoring secara online dan didapatkan hasil bahwa nilai tegangan yang bersumber dari PLN nilainya tidak mencapai 220 V sedangkan nilai tegangan yang bersumber dari  Baterai  nilainya  mencapai  220  V.  Nilai  arus  dan  daya  yang  bersumber  dari  PLN  yang terlihat  pada  layar  moniroing  nilainya  stabil  sedangkan  nilai  arus  dan  daya  yang  bersumber dari Baterai nilainya yang terlihat mengalami peningkatan.

## Kata kunci: UPS, Sonoff, IoT, Sistem monitoring, PLN dan Baterai

## Abstract
The  implementation  of  a  monitoring  system  on  UPS  (Uninterruptible  Power  Supply) which has two energy sources, namely the PLN source and the Battery Source, is very helpful in monitoring  the  UPS  remotely.  With  this  monitoring  system,  the  parameter  values  on  the  UPS can  be  seen  (can  be  monitored)  online.  The  purpose  of  this  study  is  to  design  a  monitoring system on an IoT (Internet of Things)-based UPS that is useful for viewing the parameter values contained  in  the  UPS  directly  (real-time)  using  Sonoff  POW  R2.  This  research  uses  methods starting from the tool design process and the wiring design from the tool manufacturing process and evaluation. The results of the experiment showed that the values on the UPS can be viewed and monitored online and the results showed that the value of the voltage sourced from PLN did not  reach  220  V  while  the  value  of  the  voltage  sourced  from  the  battery  reached  220  V.  The value of the current and power sourced from The PLN value shown on the monitoring screen is stable,  while  the  value  of  current  and  power  sourced  from  the  battery  appears  to  have increased.
Keywords: UPS, Sonoff, IoT, Monitoring system, PLN and Battery
724 Jatisi Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 723-734 ISSN 2407-4322 E-ISSN 2503-2933

## 1. PENDAHULUAN
Dalam dunia yang serba modern saat ini, penggunaan baterai menjadi hal yang semakin sering  digunakan  dalam  kehidupan  saat  ini.  Bermacam  teknologi  yang  sudah  ada,  sebagian besar  harus  memiliki  tempat  penyimpanan  energi  listrik.  Salah  satunya  yakni  penggunaan baterai  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Penggunaan  baterai  ini  sudah  sangat  banyak  digunakan dalam  perangkat  elektronik  baik  dalam  lingkup  personal  (rumah  tangga)  dan  juga  lingkup industri. [1]
Perkembangan  perangkat  elektronik  sekarang  ini  tidak  lepas  dari  penggunaan  baterai. Banyak  jenis  dan  bentuk  dari  baterai  itu  sendiri,  baterai  ini  juga  memiliki  berbagai  macam ukurannya  dan  effesiensinya  masing-masing.  Salah  satu  contohnya  yakni  penggunaan  baterai pada  UPS  ( Uniterruptible  Power  Supply) yang berfungsi  sebagai back  up daya  saat  terjadinya gangguan  seperti  listrik  padam.  Sistem  daya  cadangan  sangatlah  penting  dalam  menjaga peralatan  agar  tetap  berjalan  tanpa  hambatan  baik  dari  segi  peralatan  ataupun  pasokan  energi listriknya.
Sumber daya utama UPS ini terletak pada baterai yang ada didalamnya. Semakin besar penyimpanan  baterai  maka  semakin  lama  UPS  menghasilkan  daya  listrik  menurut  [2].  Tetapi baterai  UPS  ini  dibatasi  kapasitas  penyimpanannya.  Secara  umum  baterai  kemampuan  baterai menyimpan arus hanya sebesar 9 ampere saja.
Namun,  besarnya  nilai-nilai  parameter  yang  terdapat  pada  UPS  tersebut  belum  bisa dimonitoring  secara  langsung  ( real-time )  menurut  [3].  Sehingga  sisa  energi  beterai,  kondisi listrik  PLN,  dan  juga  besarnya  penggunaan  daya  terhadap  beban  belum  diketahui  secara langsung agar bisa dilakukan tindakan lebih lanjut. Data-data tersebut sangat penting dan perlu dimonitor  secara  langsung  dan  disimpan  supaya  pengguna  dapat  melihat  dan  mengetahui penggunaan  baterai  dan  kondisi  beterai  tersebut.[4][5]  Misalnya  yakni  kemampuan  baterai tersebut  menurun  dan discharge ratenya  semakin  cepat  maka  baterai  tersebut  harus  segera diganti.
Berkembangnya  teknologi  konsep Internet  of  Things (IoT).  IoT  adalah  konsep  objek yang  dimana  objek  tersebut  dapat  mengirim  data  melalui  jaringan  tanpa  berinteraksi  ke manusia  atau  manusia  ke  komputer  [6]  [7]. Dengan  adanya  konsep  IoT  ini  memundahkan kita dalam memonitoring konsumsi daya listrik untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan parameter listrik yakni arus, tegangan, dan daya secara real time dan juga kita dapat mengontrol peralatan listrik dari jarak jauh, kapaunpun, dimanapun kita berada . Berdasarkan latar belakang diatas,  maka  penulis  tertarik  merancang  sistem Monitoring  Uninterruptible  Power  Supplay (UPS) berbasis Internet Of Things (IoT).[8][9][10]

## 2. METODE PENELITIAN
Perencanaan  ini  dimulai  dari  proses  perancangan  serta  pengkawatan,  lalu  proses pembuatan alat dan evaluasi. Langkah awal yang dilakukan dalam sistem monitoring UPS agar penelitian  dapat  berjalan  dengan  baik,  Perancangan  dimulai  dengan  mengumpulkan  data  dan perancangan alat, setelah itu kita dapat mengetahui modul yang cocok untuk memontoring UPS dan  merancangan  sistem  monitoring  UPS  menggunakan  modul  mikrokontroller  dan  rangkaian pengawatan  sistem  monitoring  UPS.  monitoring  ini  dapat  mengetahui  konsumsi  daya  listrik yang  dipakai  dari  peralatan  listrik  dan  juga  dapat  mengkontrol  peralatan  listrik  tersebut  dari jarak jauh baik dari sumber UPS atau PLN itu sendiri.
Jatisi Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 723-734 ISSN 2407-4322 E- ISSN 2503-2933 725

## 2.1 Diagram Flowchart
Sistem kerja alat yang sudah di buat dijelaskan dalam bentuk diagram flowchart alur kerja alat pada gambar 1 dibawah ini.
Gambar 1.  Alur Kerja Alat
PLN  adalah  sumber  utama  kebeban  dan  juga  sebagai  sumber  dari  chager  baterai.  Dari PLN  masuk  ke  relay,  dan  juga  apabila  PLN  maka  PLN  akan  masuk  ke  charger  dan  mengisi baterai.  Apabila  PLN  terputus,  maka beterai  akan  membackup  sebagai  sumber  yang  juga akan diisi  oleh  panel  surya  dan  akan  di  kontrol  oleh  SCC. Lanjut  setelah  PLN  terhubung ke  Relay, keluaran  dari  relay  akan  masuk  ke dalam  Sonoff  POW R2  begitu  juga  dengan Baterai  sebagai backup  tersebut.  Setelah  terhubung  maka  Sonoff  POW  R2  akan  dibebani  dan  dimonitoring melalui smartphone dan aplikasi pihak ketiga yakni eWeLink.
726 Jatisi Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 723-734 ISSN 2407-4322 E-ISSN 2503-2933

## 2. 2 Proses Perancangan dan Pembuatan
Dilihat  dari  gambar  diatas,  bahwa  sistem  UPS  bekerja  melalui  sumber  PLN,  secara bersamaan  sistem  ini  langsung  melakukan  pengecasan  pada  baterai.  Dan  juga  sumber  tersebut masuk kedalam Sonoff
Gambar 2. Kondisi Saat Sumber Melalui PLN
Sonoff  tersebut  dihubungkan  beban  untuk  memonitoring  nilai  paramerter  beban tersebut.  Sonoff  ini  juga  bisa  menjadi  saklar  untuk  menghidupkan/mematikan  beban  yang dihubungkan  di  Sonoff.  Sonoff  ini  akan  terkoneksi  dengan  jaringan  internet  dan  juga smartphone sehingga bisa dapat memonitoring nilai para meter dengan jarak jauh.
Jatisi Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 723-734 ISSN 2407-4322 E- ISSN 2503-2933 727

## Gambar 3. Kondisi Saat Sumber Melalui Inverter
Begitu juga sebaliknya, jika sistem UPS akan bekerja juga jika, melalui sumber beterai, dan pemberian sumber baterai ini bisa secara otomati dan juga bisa secara manual. Pengecasan pada  baterai  dilakukan  secara  terpisah  dengan  menggunakan  panel  surya  sebagai  sumber pengecasan  baterai  tersebut,  dikarenakan  sumber  dari  PLN  sudah  terputus.  Panel  surya  yang digunakan  ialah  panel  surya  monokromik,  dikarekan  tipe  mono  ini  dapat  dengan  mudah menyerap sinar matahari dengan baik.
Sonoff akan langsung aktif dan akan membaca atau bisa memonitoring nilai parameter terhadap  beban  yang  dihubungkan  pada  Sonoff  ketika  dialiri  sumber  dari  baterai.  Sonoff  ini akan  terkoneksi  dengan  jaringan  internet  dan  juga smartphone sehingga  bisa  dapat memonitoring nilai para meter dengan jarak jauh. Dan juga Sonoff ini juga bisa menjadi saklar untuk menghidupkan/mematikan beban yang dihubungkan di Sonoff.
728 Jatisi Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 723-734 ISSN 2407-4322 E-ISSN 2503-2933
2. 2.1 Perancangan Pengkawatan
Gambar 4. Diagram Pengkawatan Sonoff Pow R2
Pada  gambar  diatas,  cara  kerja  UPS  ini  terbagi  2  sumber  yang  berbeda  dan  2  sumber pengecasan baterai yang berbeda. Sumber yang dimaksud ialah melalui PLN dan beterai, sistem kerjanya sumber saling membackup. Apaliba salah satu sumber terputus maka, sumber lainnya akan menggantikan peran utama sebagai  sumber utama UPS tersebut. Dan sumber pengecasan yakni melalui charger dan juga panel surya.
Sonoff  diatas  merupakan  modul  untuk  memonitoring  nilai  parameter  beban  yang terhubung  langsung  pada  Sonoff.  Sistem  sonoff  tersebut  berbasis  IoT.  Sonoff  ini  akan terkoneksi  dengan  jaringan  internet  dan  juga smartphone dengan  aplikasi eWeLink sehingga bisa dapat memonitoring nilai para meter dengan jarak jauh. Sonoff juga akan dialiri dengan 2 sumber berbeda yakni sumber PLN dan Baterai.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil pembebanan
Pengukuran dan pengujian yang dilakukan terhadap alat, untuk mendapatkan nilai real- time pada UPS yang akan dibebani dengan suplainya PLN maupun Baterai, nilai parameternya ialah  daya,  arus  dan tegangan. Percobaan ini akan  dilakukan dengan pembebanan  tunggal  dan
Jatisi Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 723-734 ISSN 2407-4322 E- ISSN 2503-2933 729
Muhammad Rais Asadullah, et., al [Monitoring Uninterruptible Power Supply (UPS) Berbasis Internet of Things (IoT)]

## Pembebanan Dengan Suplai PLN
250 197,98 197,98 197,79 197,79 200,4 198,88 198,58 198,58 200 150 100 48,97 50,08 50
0
variasi pembebanan percobaan ini dilakukan dalam waktu per10 menit setiap bebannya. Adapun beban yang 2 macam beban yaitu kipas angin 45 Watt dan lampu. Lampu ini terdiri dari 3 jenis lampu  yakni  Lampu  Pijar  40  Watt,  Lampu  CFL  Spiral  45  Watt,  dan  Lampu  LED  Capsule  45 Watt.  Adapun data hasil pengukuran pada dilihat pada Tabel 1 berikut:
Tabel 1. Pembebanan Dengan Suplai PLN No Beban Waktu Sonoff Pow R2 Daya (P) Arus (I) Tegangan (V) 1. Lampu pijar 40 Watt 09:22 41,07 0,27 197,98 09:32 36,8 0,3 197,98 2. Lampu CFL Spiral 45 Watt 09:40 43,11 0,33 197,79 09:50 40,34 0,31 197,79 3. Lampu LED Capsule 45 Watt 09:50 48,97 0,25 200,4 10:00 50,08 0,25 198,88 4. Kipas Angin 45 Watt 10:01 34,58 0,2 198,58 10:11 35,05 0,18 198,58 41,07 36,8 43,11 40,34 34,58 35,05 0,27 0,3 0,33 0,31 0,25 0,25 0,2 0,18 09:22 09:32 09:40 09:50 09:50 10:10 10:01 10:11 (Beban (Beban (Beban (Beban (Beban (Beban (Beban (Beban No.1) No.1) No.2) No.2) No.3) No.3) No.4) No.4) DAYA ARUS TEGANGAN
Gambar 5. Grafik Pembebanan dengan suplai PLN
Pada  tabel  1  dari  pengujian  diatas  terlihat  bahwa  ketika  UPS  dibebani  dengan  beban tunggal  dan  sumbernya  melalui  PLN.  Parameter  daya,  arus  dan  tegangan  nilai-nilainya  yang ditampilkan  oleh  Sonof  Pow  R2  dengan  aplikasi eWeLink mengalami  naik  turun  atau  tidak stabil  dan  juga  tegangan  yang  dihasilkan  oleh  PLN  tidak  mencapai  220V.  Faktor  yang mempengaruhi  tegangan  PLN  yang  tidak  mencapai  220V  yakni,  dikarenakan  lokasi  tempat percobaan jauh dari trafo distribusi dan juga lingkungan yang padat dengan penduduknya yang
730 Jatisi Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 723-734 ISSN 2407-4322 E-ISSN 2503-2933
61,01 59,73 44,22 41,78 42,03 42,43 39,69

## Pembebanan Dengan Suplai Baterai
250 224,88 221,59 227,22 223,73 222,85 219,13 221,59 214,59
200 150 100 DAYA ARUS TEGANGAN
mengakibatkan banyaknya pemakaian listrik sehingga kualitas tegangan dari PLN menjadi kurang baik dan membuat nilai parameter beban menjadi tidak stabil
Tabel 2. Pembebanan Dengan Suplai Baterai
No Beban Waktu Sonoff Pow R2 Daya (P) Arus (I) Tegangan (V) 1. Lampu pijar 40 Watt 11:06 61,01 0,27 224,88 11:16 59,73 0,27 221,59 2. Lampu CFL Spiral 45 Watt 12:32 44,22 0,31 227,22 12:42 41,78 0,3 223,73 3. Lampu LED Capsule 45 Watt 12:45 42,03 0,32 222,85 12:55 40,73 0,32 219,13 4. Kipas Angin 45 Watt 13:21 42,43 0,19 221,59 13:31 39,69 0,19 214,59
50 30,73 0,27 0,27 0,31 0,3 0,32 0,32 0,19 0,19 0 11:06 11:16 12:32 12:42 12:45 12:55 13:21 13:31 (Beban (Beban (Beban (Beban (Beban (Beban (Beban (Beban No.1) No.1) No.2) No.2) No.3) No.3) No.4) No.4)
Gambar 6. Grafik Pembebanan Dengan Suplai Baterai
Pada  tabel  2  dari  pengujian  diatas  terlihat  bahwa  ketika  UPS  dibebani  dengan  beban tunggal dan sumbernya melalui Baterai. Parameter daya, arus dan tegangan nilai-nilainya yang ditampilkan  oleh  Sonoff  Pow  R2  dengan  aplikasi eWeLink nilainya  stabil  dan  juga  tegangan yang  dihasilkan  oleh  PLN  mencapai  220V.  Dari  tabel  tersebut  tegangan  yang  dihasilkan  oleh PLN  semakin  besar,  maka  semakin  besar  pula  daya  yang  dihasilkan.  Tetapi  kestabilan  dari baterai tersebut hanya sementara. Dan dengan menggunakan Sonoff Pow R2 dan aplikasi
Jatisi Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 723-734 ISSN 2407-4322 E- ISSN 2503-2933 731
Muhammad Rais Asadullah, et., al [Monitoring Uninterruptible Power Supply (UPS) Berbasis Internet of Things (IoT)]

## Variasi Pembebanan Dengan Suplai PLN
250 200 150 100 50 0
eWeLink kita  bisa  lihat  bahwa  beban  Lampu  Pijar  40  Watt  ternyata  nilai  dayanya  beda  pada spesifikasi  lampu  pijar  dengan  yang  ditampilkan  oleh  Aplikasi eWeLink tersebut  bisa  lihat bahwa  beban  Lampu  Pijar  40  Watt  ternyata  nilai  dayanya  beda  pada  spesifikasi  lampu  pijar dengan yang ditampilkan oleh Aplikasi eWeLink tersebut bisa lihat bahwa  beban Lampu Pijar 40 Watt ternyata nilai dayanya beda pada spesifikasi lampu pijar dengan yang ditampilkan oleh Aplikasi eWeLink tersebut yakni dengan nilai daya 61 Watt.
Tabel 3. Variasi Pembebanan Dengan Suplai PLN
No Beban Waktu Sonoff Pow R2 Daya (P) Arus (I) Tegangan (V) 1. Lampu pijar 40 Watt 10:18 49,75 0,25 198,79 10:28 51,44 0,26 199,79 2. Lampu pijar 40 Watt, Lampu CFL Spiral 45 Watt, 10:28 91,01 0,5 197,79 10:38 87,56 0,48 198,18 3. Lampu pijar  40  Watt,  Lampu  CFL Spiral 45  Watt,  Lampu Capsule 45 Watt 10:38 130,31 0,78 198,58 10:48 127,76 0,75 199,19 4. Lampu pijar 40 Watt, Lampu CFL Spiral 45  Watt,  Lampu Capsule 45 Watt, Kipas Angin 45 Watt 10:48 160,76 0,9 198,58 10:58 164,44 0.90 200.87 198,79 199,79 197,79 198,18 198,58 199,19 198,58 200,87 160,76 164,44 130,31 127,76 91,01 87,56 49,75 51,44 0,25 0,26 0,5 0,48 0,78 0,75 0,9 0,9 10:18 10:28 10:28 10:38 10:38 10:48 10:48 10:58 (Beban (Beban (Beban (Beban (Beban (Beban (Beban (Beban No.1) No.1) No.2) DAYA No.2) ARUS No.3) No.3) TEGANGAN No.4) No.4)
Gambar 7. Grafik Variasi Pembebanan Dengan Suplai PLN
732 Jatisi Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 723-734 ISSN 2407-4322 E-ISSN 2503-2933
128,34 212,25 195,04 199,94 174,61 161,45

## Variasi Pembebanan Dengan Suplai Baterai
250 200 150 TEGANGAN
Pada  tabel  3  terlihat  dari  pengujian  diatas  terlihat  bahwa  ketika  UPS  dibebani  dengan beban  variasi  dan  sumbernya  melalui  PLN.  Parameter  daya,  arus  dan  tegangan  nilai-nilainya yang ditampilkan oleh Sonof Pow R2 dengan aplikasi eWeLink mengalami naik turun atau tidak stabil  dan  juga  tegangan  yang  dihasilkan  oleh  PLN  tidak  mencapai  220V.  Faktor  yang mempengaruhi  tegangan  PLN  yang  tidak  mencapai  220V  yakni,  dikarenakan  lokasi  tempat percobaan  jauh  dari  trafo  daya  dan  juga  lingkungan  yang  padat  dengan  penduduknya  yang mengakibatkan  banyaknya  pemakaian  listrik  sehingga  kualitas  tegangan  dari  PLN  menjadi kurang baik dan membuat nilai parameter beban menjadi tidak stabil.
Tabel 4. Variasi Pembebanan Dengan Suplai Baterai
No Beban Waktu Sonoff Pow R2 Daya (P) Arus (I) Teganga n (V) 1. Lampu pijar 40 Watt 11:31 61,12 0,27 225,4 11:41 59,5 0,27 222,03 2. Lampu pijar 40 Watt, Lampu CFL Spiral 45 Watt, 11:47 101,24 0,52 219,13 11:57 95,39 0,51 210,38 3. Lampu  pijar  40  Watt,  Lampu  CFL Spiral  45  Watt,  Lampu  Capsule  45 Watt 12:12 136,83 0,8 212,28 12:17 128,34 0,81 195,04 4. Lampu  pijar  40  Watt,  Lampu  CFL Spiral  45  Watt,  Lampu  Capsule  45 Watt, Kipas Angin 45 Watt 13:35 174,61 0,95 212,25 13:38 161,45 0,97 193,94
225,4 222,03 219,13 210,38 212,28 136,83 101,24 95,39 100 61,12 59,5 50 0,27 0,27 0,52 0,51 0,8 0,81 0,95 0,97 0 11:31 11:41 11:47 11:57 12:12 12:17 13:35 13:38 (Beban (Beban (Beban (Beban (Beban (Beban (Beban (Beban No.1) No.1) No.2) DAYA No.2) ARUS No.3) No.3) No.4) No.4)
Gambar 8. Grafik Variasi Pembebanan Dengan Suplai Baterai
Jatisi Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 723-734 ISSN 2407-4322 E- ISSN 2503-2933 733
Pada  tabel  4  dari  pengujian  diatas  terlihat  bahwa  ketika  UPS  dibebani  dengan  beban variasi dan sumbernya melalui Baterai. Percobaan ini dilakukan dalam waktu per 10 menit tiap beban. Parameter  daya,  arus  dan  tegangan nilai-nilainya  yang  ditampilkan  oleh Sonof  Pow  R2 dengan aplikasi eWeLink , nilai parameter tersebut stabil yakni dimana setiap per 10 menit nilai parameternya  mengalami  penurunan.  dan  juga  tegangan  yang  dihasilkan  oleh  PLN  mencapai 220V.  Dari  tabel  tersebut  tegangan  yang  dihasilkan  oleh  PLN  semakin  besar,  maka  semakin besar  pula  daya  yang  dihasilkan.  Tetapi  kestabilan  dari  baterai  tersebut  hanya  sementara  dan juga  baterai  sangat  mempengaruhi  nilai  parameter  tersebut,  yakni  ketika  baterai  full  nilai parameternya baik/stabil dan ketika baterai mengalami penurunan maka nilai parameter tersebut akan ikut mengalami penurunan terlihat pada tabel diatas.

## 4. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan terlihat bahwa sistem monitoring pada UPS ini  terlihat  besaran  nilai-nilai  parameter  pada  UPS  secara  langusng  ( real-time )  ketika  UPS terhubung beban dengan nilainya yakni arus, tegangan dan daya, baik itu dari sumber PLN atau sumber  Baterai  dengan  bantuan  modul  Sonoff  POW  R2  dan  juga  kita  dapat  memonitoring dimanapun  dan  kapanpun.  Dikarenakan  sistem monitoring ini  bebasis  IoT  yakni  secara  online tanpa harus melihat nilai-nilai parameter pada UPS ketika terhubung beban dengan manual.

## 5. SARAN
Pada  saat  memonitoring  dengan  Sonoff,  disarankan  menggunakan  jaringan  WiFi,  agar memonitoring lebih lancar ataupun supaya Sonoff  tidak disconnected.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  kepada  Unit  Penelitian  dan  Pengabdian  (UPPM)  Fakultas  Teknik Universitas  Muhammmadiyah Palembang yang  telah  mendukung  penelitian  ini  sampai  dengan selesai penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Rani  Rahmadani  Eka,  2019. “Pengaruh Proses Pengisian (Charging) Baterai Terhadap Efisiensi  UPS  (Uninterruptible  Power  Supply)  dI  PT.  PUPUK  SRIWIDJAJA  Area  2B Palembang,” Αγαη , Vol. 8, No. 2, p. 2019.
[2] A.  Sidiq  and  M.  Saukani,  2018. “Modifikasi  UPS  ICA  CE  1200  VA  /  600  W  Untuk Penerangan Fakultas Teknik Mesin Menggunakan Accu 24 Volt 60 Ah,” Al-Jazari J. Ilm. Tek. Mesin , Vol. 3, No. 2, pp. 62–66.
[3] M.  B.  Pratama,  M.  A.  Murti,  and  E.  Kurniawan,  2019. “Sistem  Monitoring  pada Uninterruptible Power Supply Berbasis Internet of Things,” pp. 710–714.
734 Jatisi Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 723-734 ISSN 2407-4322 E-ISSN 2503-2933
[4] Y.  Apriani,  2021. “Monitoring  Arus  dan  Tegangan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya Menggunakan Internet Off Things,” JATISI (Jurnal Tek. Inform. dan Sist. Informasi) , vol. 8, no. 2, pp. 889–895.
[5] Y. Jung and R. Agulto, 2021. “A Public Platform For Virtual Iot-Based Monitoring and Tracking of COVID-19,” Electron. , Vol. 10, No. 1, pp. 1–19.
[6] D.  A.  Muktiawan  and  N.  Nurfiana,  2018. “Sistem  Monitoring  Penyimpanan  Kebutuhan Pokok Berbasis Internet of Things (IoT),” Explor. J. Sist. Inf. dan Telemat. , Vol. 9, No. 1,
[7] H.  Marcos,  2021. “Implementasi  IoT  pada  Rancang  Bangun  Aplikasi  Mobile  Sistem Keamanan dan Pelacak Sepeda Motor,” JATISI (Jurnal Tek. Inform. dan Sist. Informasi) , Vol. 8, No. 1, pp. 170–180.
[8] A.  D.  Pangestu,  F.  Ardianto,  and  B.  Alfaresi,  2019. “Sistem  Monitoring  Beban  Listrik Berbasis Arduino Nodemcu Esp8266,” J. Ampere , Vol. 4, No. 1, p. 187.
[9] M.  Elsisi,  M.  Q.  Tran,  K.  Mahmoud,  Di.  E.  A.  Mansour,  M.  Lehtonen,  and  M.  M.  F. Darwish, 2021. “Towards Secured Online Monitoring for Digitalized GIS Against Cyber- Attacks Based on IoT and Machine Learning,” IEEE Access , Vol. 9, pp. 78415–78427,
[10] A. I. Sunny, A. Zhao, L. Li, and S. Kanteh Sakiliba, 2021. “Low-cost IoT-based Sensor System: A Case Study On Harsh Environmental Monitoring,” Sensors (Switzerland) , Vol. 21, No. 1, pp. 1–12.