## ABSTRAK
Sistem  Pembangkit  Energi  Surya  Laboratorium  Riset  Terpadu  Lahan  Kering  Kepulauan  UNDANA merupakan pembangkit Energi Surya dengan kapasitas 25 kWp yang dimanfaatkan oleh Laboratorium Lahan Kering untuk  menyuplai  energi  listrik  guna  kegiatan  praktikum  mahasiswa  dan  kegiatan  perkuliahan  lapangan  .  Sistem pembangkit  ini  dilengkapi  dengan  sistem  baterai  yang  akan  bekerja  apabila  sel  surya  tidak  mampu  memenuhi kebutuhan beban. Sistem ini dilengkapi juga dengan tiga buah inverter . Namun, pada saat sistem beroperasi, hanya bekerja  satu inveter saja,  dikarenakan  dua  inverter  lainnya  mengalami  kerusakan.  Sejak  sistem  beroperasi  sampai saat  ini,  belum  pernah  dilakukan  analisis  terhadap  kinerja  sistem  sehingga  belum  diketahui  apakah  sistem pembangkit ini bekerja dengan baik dan efisien.
Untuk  itu  dalam  penelitian  ini  dilakukan  analisis  terhadap  kinerja  sistim  dengan  melakukan  pengukuran- pengukuran  terhadap  daya output PV  (  yang  merupakan Input inverter  ), output arus  ,  tegangan inverter , output daya inverter , serta efisiensi inverter . Pengukuran dilakukan untuk tiga kondisi selama tiga hari, dengan diberikan variasi  beban.  Berdasarkan  hasil  pengukuran  selama  tiga  hari,  diperoleh  hasil  untuk  kemampuan  PLTS    dalam mengoperasikan  beban maksimal  adalah  3.401  Watt  pada hari  ketiga  (  D3  ),  dengan rata- rata  daya  yang  disuplai dari  sistim PV adalah 4,1  kW dan daya output inverter yang diberikan ke beban rata- rata adalah 2,0 kW, efisiensi rata-  rata inverter dalam  mensuplai  daya  dari  PV  untuk  beban  adalah  58,59  %.Hal  ini  dikarenakan  daya  yang disuplai dari sistim PV disuplai tidak hanya pada beban lahan kering I dan II,tetapi juga akan disuplai pada sistem baterai.Sehingga daya dari sistim PV terbagi dua.
Kata Kunci : PLTS, Efisiensi Inverter,Variasi beban.

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1    Energi Surya
Energi  surya  merupakan  salah  satu  jenis  energi terbarukan  ( Renewable  Energy ).  Matahari  (surya) adalah  sumber  energi  yang  dijumpai  dalam  sistem galaksi,  yang  menghasilkan  energi  sepanjang  usia matahari.  Dalam  hal  ini  energi  surya  adalah  energi yang  dikumpulkan  langsung  dari  cahaya  matahari. Sumber  energi  surya  atau  tenaga  matahari  tidak hanya  terdiri  dari  pancaran  matahari  langung  ke bumi,  tetapi  meliputi  efek-efek  matahri  tidak langsung,  seperti  energi angin,  tenaga air  dan  energi laut.  Bahkan  termasuk  segala  bentuk  energi  yang berasal dari biomassa, (Abdul kadir, 1995).

## 1.2 Radiasi Surya
Intensitas  radiasi  matahari    akan  berkurang akibat penyerapan dan pemantulan oleh atmosfer saat sebelum  mencapai  permukaan  bumi.  Ozon  di
atmosfer menyerap radiasi dengan panjang gelombang  pendek  ( ultraviolet )  sedangkan karbondioksida  (  CO 2 )  dan  uap  air  menyerap sebagian  radiasi  dengan  panjang  gelombang  yang lebih panjang ( infrared ). Selain pengurangan radiasi langsung oleh penyerapan tersebut, masih ada radiasi yang  dipancarkan  oleh  molekul-molekul  gas,  debu dan  uap air  dalam atmosfer.  Radiasi  surya  mencapai permukaaan  bumi  dengan  beberapa  cara  (  Boyle, 1997) yaitu :
a) Radiasi langsung ( Direct beam radiation ) adalah radiasi surya yang diterima dari matahari tanpa disebarkan oleh atmosfer.
b) Radiasi sebaran ( Diffuse radiation ) adalah radiasi surya yang diterima dari matahari sesudah arahnya berubah setelah terpancar oleh atmosfer.
c) Radiasi total matahari ( Total solar radiation )
penjumlahan Direct beam radiation dan Diffuse radiation pada suatu permukaan.
1.3 Pancaran Energi Surya

## ANALISIS KINERJA PLTS 25 KWP DI GEDUNG LABORATORIUM RISET TERPADU LAHAN KERING KEPULAUAN UNDANA TERHADAP  VARIASI BEBAN
Agusthinus S. Sampeallo 1 , Wellem F. Galla 2
Fredyrick Mbakurawang 3
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana Jalan Adisucipto-Penfui Kupang-NTT, Telp. (0380) 881557, HP.081239898101 E-mail :agustinus_sampealo@yahoo.com
Matahari  adalah  suatu  bola  gas  yang  sangat  panas. Garis tengahnya ± 1,39 juta km atau ± 109 kalli besar dari diameter bumi. Jarak dari permukaan luarnya ke bumi  ±  150  juta  km,  sehingga  cahaya  matahari mencapai bumi membutuhkan waktu sekitar 8 menit. Pada  bagian  dalam  matahari  selalu  bergabung  4  inti hydrogen menjadi 1 inti Helium. Sebagaian kecil dari gabungan  ini  berubah  menjadi  enrgi    yang  disebut dengan  istilah  Fusi.  Temperatur  pada  bagian  dalam matahari sangat tinggi ( sampai jutaan derajat Celcius ),  sedangkan  temperature  permukaan  luarnya mencapai  ±  6000 o C.  Energi  surya  yang  mencapai bumi  kira-kira  0,5  miliar  energi  surya  atau  kira-kira 1,3 ×10 7 Watt.

## 1.4  Pembangkit Tenaga Listrik
Pembangkit tenaga listrik ialah suatu alat/peralatan  yang  berfungsi  untuk  membangkitkan tenaga listrik dengan cara mengubah energi potensial menjadi  tenaga  mekanik  selanjutnya  menjadi  tenaga listrik.  Istilah  lain  yang  dipakai  untuk  menyebut pembangkit  tenaga  listrik  ialah  pusat  tenaga  listrik. Dalam mendefinisikan pengertian pembangkit tenaga listrik,  akan  muncul  berbagai    definisi    dan pengertian,  tergantung  dari    sudut    disiplin    ilmu apa kita melihat, mengasumsikan dan memahaminya.
Apabila  ditinjau  dari  sudut  ilmu kelistrikan dapat kiranya mendefinisikan pengertian pembangkit tenaga listrik sebagai berikut, (Nugroho,2004): 1. Suatu bagian awal dari sistem tenaga listrik yang membangkitkan tenaga listrik yang terdiri dari instalasi listrik, mekanik, bangunan-bangunan, fasilitas pelengkap, bangunan serta komponen bantu lainnya.
Salah satu bagian dari sistem tenaga listrik untuk membangkitkan energi listrik  dengan  cara mengubah  potensi  energi  mekanik  dari  air, minyak, uap, panas bumi, nuklir, matahari, angin, kombinasi gas dan uap menjadi energi listrik. Mengingat tingkat kebutuhan energi listrik terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, sehingga penyediaan energi listrik harus pula ditingkatkan agar  terjadi  keseimbangan  antara  kebutuhan  dan penyediaan energi  listrik.  Tingkat  kebutuhan  ini menjadi  salah  satu  pertimbangan utama dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik yang baru.

## 1.5 Pembangkit Listrik Tenaga Surya ( PLTS )
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (  PLTS  ) merupakan  suatu  teknologi  pembangkit yang
mengkonversikan  energi  foton  dari  surya  menjadi energi  listrik  yang  menggunakan  sel photovoltaic ( photovoltaic  cell )  atau  yang  sering  dikenal  dengan sebutan PV . PV cell biasanya dirancang dan dikemas dalam suatu unit yang di sebut Panel Surya/Modul ( solar  cell  panel ).  Sel  surya  merupakan  lapisan- lapisan  tipis  dari  silicon  (Si)  murni    dan    bahan semikondukator    lainnya.    Apabila    bahan    tersebut mendapat  energi  foton,  akan  mengeksitasi  elektron dari ikatan atomnya menjadi  elektron yang  bergerak bebas  dan  akhirnya  akan  mengeluarkan  tegangan listrik  arus searah. Dengan hubungan seri-paralel, sel surya/sel  fotovoltaik  dapat  digabungkan  menjadi PV modul dengan jumlah sekitar 40 sel surya.
PLTS pada dasarnya adalah pecatu daya dan dapat dirancang untuk mencatu kebutuhan listrik yang kecil sampai dengan   besar,   baik   secara mandiri,   maupun hybrid . PLTS terdiri dari beberapa komponen yaitu: panel Surya ( module ), Battery Control Regulator ( BCR ), Baterai ( accu ), dan inverter . Panel surya sebagai komponen utama pembangkit listrik tenaga surya,akan menghasilkan energy listrik sepanjang adanya paparan sinar matahari. Dimana energy listrik yang dihasilkan akan tersimpan dalam baterai melalui suatu proses pengisian ( charging ), sehingga energy listrik dapat digunakan setiap saat ( baik siang maupun malam ). BCR digunakan untuk mengatur proses pengisian pada baterai. Energi listrik yang tersimpan di baterai dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan beban DC ( Dirrect Current ). Untuk memnuhi kebutuhan beban AC ( Alternathing Current ), maka energi listrik DC yang tersimpan di baterai harus diubah menjadi energi  listrik AC dengan menggunakan alat inverter . Proses pembangkit energi listrik pada PLTS dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini ;
Gambar 2.1 Proses Pembangkit Listrik Tenaga Surya
konfigurasi  Sistem  Pembangkit  Listrik  Tenaga Surya ( PLTS )
Secara  umum,  konfigurasi  sistem  pembangkit
listrik  tenaga  surya  dibagi  menjadi  beberapa  bagian yaitu :
1. Sistem PLTS terpusat ( stand-alone system )
2. Sistem PLTS yang terkoneksi dengan jaringan listrik utama ( grid connected PV system )
3. Sistem PLTS tersebar ( Solar Home System ) Sistem Hybrid

## 1.6 Sistem PLTS Terpusat ( Stand- Alone System )
Sistem  PLTS  terpusat  merupakan  sistem pembangkit  energi  listrik  yang  terpusat  pada  suatu lokasi  dan  hanya  mengandalkan  energy  matahari sebagai  satu-satunya  sumber  energy  utama  dengan mneggunakan rangkaian panel surya untuk meghasilkan eneergi listrik sesuai dengan kebutuhan. Sistem  PLTS  terpusat  diaplikasikan  untuk  memasok listrik  pada  daerah  kecil  dengan  pola  penyebaran rumah  yang  terkumpul  atau  kawasan  dengan kepadatan  rumah  yang  cukup  banyak.  Umumnya sistem  ini  mempunyai  keluaran  tegangan  220  Vac  ( sama dengan sistem tegangan pada PLN ), karena itu peralatan  inverter  sangat  diperlukan  untuk  dapat mengubah arus  DC menjadi  AC untuk di kirim pada beban.  Dan  sistem  ini  merupakan  sistem  yang bersifat off  grid .  Berikut merupakan   diagram  sistem PLTS terpusat seperti pada gambar berikut.

## Gambar 2 Diagram Sistem PLTS
Sistem  PLTS  terpusat  sendiri  terdiri  dari  bebarapa instalasi yaitu :

## a. Sistem Kopel Langsung
Sistem  ini  merupakan  sistem  yang  paling sederhana  pada  sistem  PLTS  terpusat.  Hal  ini dikarenakan output DC  dan  modul  atau array dihubungkan  secara  langsung  ke  beban  DC.  Karena sistem  ini  tidak  menggunakan  baterai  untuk
menyimpan  energi,  maka  beban  hannya  dapat beroperasi  pada  saat  matahri  bersinar  saja.  Oleh karena  itu  desain  dari  sistem  ini  sangat  cocok  untuk dioperasikan  pada  pompa  air,kipas-kipas  ventilasi dan  pompa  sirkulasi  pada  sistem  pemanas  air  yang memanfaatkan panas matahari.
Gambar 3 Diagram sistem kopel langsung

## b. Sistem PLTS Terpusat Dengan Baterai
Pada  tipe  sistem  ini  baterai  digunakan untuk menyimpan energi pada PLTS.
Suplai  beban  DC  dapat  langsung  diambil  dari arus yang keluar dari Charge controller atau arus DC  yang  diambil  dari  baterai.  Sistem  ini  juga digunakan  pada  PLTS  dengan  skala  kecil  atau yang  dikenal  dengan  istilah  SHS  ( Solar  Home System ).  Berikut  merupakan  gambar  yang menunjukkan  sistem  PLTS  terpusat  dengan baterai yang mensuplai beban DC dan AC.
Gambar 4 Sistem PLTS Terpusat Dengan Baterai ,Robinson 2011
1.7  Sistem  PLTS  Yang  Terhubung  Dengan Jaringan  Listrik  PLN  (  Grid-  Connected  PV System )
Sistem  jenis  ini  merupakan  sistem  yang dirancang  untuk  beroperasi  secara  parallel  dan terinterkoneksi dengan jaringan listrik utama ( PLN ). Komponen  terpentingnya  adalah inverter yang  juga disebut Power  Conditioning  Unit (  PCU  ).  PCU  ini
akan  mengubah  daya  DC  yang  dihasilkan  oleh  PV array menjadi  daya  AC  yang  kualitas  dan tegangannya  sesuai  dengan  jaringan  listrik  utama. PCU  akan  berhenti  untuk  menyuplai  daya  secara otomatis  ke  jaringan  ketika  jaringan listrik  utama itu tidak  beraliran. Interface dua-arah  dipasang  diantara output sistem PV dan jaringan listrik utama, biasanya pada  panel  distribusi.  Hal  ini  memungkinkan  sistem PV untuk menyuplai kebutuhan sendiri dan sekaligus menyuplai  kembali  ke  jaringan  utama  jika output sistem mengalami surplus. Di malam hari dan selama periode-periode  tertentu  ketika  kebutuhan  beban listrik  lebih  besar  dari  pada  yang  diperoleh  dari sistem  PV  maka  daya  yang  dibutuhkan  tersebut didapatkan dari jaringan listrik PLN. Sistem PV yang dihubungkan  ke  jaringan  listrik  PLN  membutuhkan alat  pengaman  guna  menjamin  bahwa  sistem  PV tidak  akan  terus  bekerja  dan  mengirim  daya  listrik kembali  ke  jaringan  PLN  jika  jaringan  itu  sedang dipadamkan untuk keperluan perbaikan atau pemeliharaan.  Sistem grid PLTS-PLN  secara skematis.
Gambar  5. Diagram Sistem grid PLTS
1.8    Bagian-  Bagian  Pembangkit  Listrik  Tenaga Surya ( PLTS )

## A. Panel Surya ( Modul Photovoltaic )
Panel surya ( modul photovoltaic ) adalah alat yang  berfungsi  mengubah  cahaya  matahari  mnejadi energi listrik. Besarnya energi listrik yang dihasilkan panel  surya  berbanding  lurus  dengan  intensitas cahaya  matahari  yang  mengenai  permukaan  plat photovoltaic  pada  panel  tersebut.  Ketika  intensitas cahaya matahari berkurang ( pada kondisi berawan,hujan,  mendung  )  arus  listrik  yang dihasilkan  juga  akan  berkurang.  Arus  listrik  yang dihasilkan  oleh  panel  surya  akan  digunakan  untuk mnegisi baterai.
Panel  surya  terdiri  dari  susunan  sel  surya  ( solar  cell )  yang  dihubungkan  secara  seri, parallel,maupun  seri-paralel.  Rangkaian  sel  surya pada  panel  surya  dilindungi  dengan  lapisan  yang tahan  cuaca  dan  radiasi  matahari,terutama  terhadap radiasi ultraviolet.

## B. Baterai
Baterai  adalah  alat  yang  digunakan  untuk menyimpan energy listrik. Pada Sistem PLTS, baterai merupakan  salah  satu  komponen  yang  penting  yang berfungsi  untuk  menyimpan  enrgi  listrik  yang dibangkitkan  oleh  panel  surya  pada  saat  metahari bersinar,dan  akan  mengeluarkan  kembali  energy listrik  pada  saat  panel  surya  tidak  dapat  memenuhi permintaan  energy  listrik  pada  beban.  Pada  kondisi normal,baterai  dipergunakan  untuk  kondisi  malam hari  atau  cuaca  berawan,  akan  tetapi  jika  terjadi kondisi  beban  yang  berlebih  pada  siang  hari,  baterai dapat  dipergunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan energy listrik pada sisi beban.

## 1.3.1 Panel Kontrol
Panel  kontrol  merupakan  suatu  unit  peralatan kontrol  yang  digunakan  untuk  memberikan  proteksi terhadap  baterai  agar  baterai  dapat  bertahan  lama. Panel kontrol juga berfungsi untuk merubah tegangan DC  yang  berasal  dari  baterai  menjadi  tegangan  AC yang  dapat  dipakai  oleh  alat-alat  listrik  pada umumnya.

## C. Penyangga Modul ( Support Module )
Penyangga  modul  ( support  module )  adalah salah  satu  peralatan  pada  PLTS  yang  berfungsi sebagai penopang panel surya ( modul photovoltaic ). Penyangga modul biasanya terbuat dari pipa galvanis atau  pipa  aluminium.  Secara  teknis,  besarnya  sudut kemiringan  panel  surya  ditentukan  oleh  disain kemiringan  penyangga  modul  ( support  module ). Salah satu contoh struktur support module yang biasa digunakan sebagai penopang panel surya pada sistem PLTS  dapat  dilihat  seperti  pada  Gambar  berikut (Silvester, 2011 )
Gambar 6. Penyangga Modul

## D. Inverter
Inverter adalah  alat  elektronik  yang  berfungsi mengubah  tegangan  output  DC  dari  panel  surya ataupun baterai menjadi tegangan AC, umumnya 120 Volt  atau  220  dengan  frekuensi  50  Hz  dan  60  Hz. Jenis inverter pada umumnya ditentukan oleh bentuk gelombang output yang  dihasilkan  oleh inverter , yaitu  gelombang  kotak  ( square  wave )  dan gelombang  sinus  ( sine  wave )  dan  modifikasi gelombang kotak  ( modified square wave ).

## 2. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  studi  Literatur  dan  Observasi.  Data  primer diperoleh  pada  penelitian  ini  adalah  dengan melakukan  pengukuran  berdasarkan  data-data  yang dibutuhkan  dalam  penelitian  ini,  sedangkan  data sekunder  didapatkan  dengan  mengambil  data  dari data-data hasil pengukuran dan penelitian sebelumnya.  Diagram  alur  penelitian  dapat  dilihat pada gambar 7.
Gambar 7. Digram Alur Penelitian

## 3. HASIL PENELITIAN
Arus Keluaran ( output ) Inverter Hari Pertama ( D1 )
Pengukuran  yang  dilakukan  di  hari  pertama  (  D1  ), seperti  pada  tabel  1  dibawah,  merupakan  arus keluaran inverter  yang di ujikan.
Berdasarkan Gambar  diatas, terlihat output arus yang dihasilkan  oleh  inverter  tidak  terlalu  stabil.  Dimana Arus  maksimum  sebesar  5,44  Ampere  terjadi  pada pukul  09.00  WIB  dan  mengalami  penurunan  secara drastis pada pukul 11.00 WIB yaitu 2,42 Ampere.
Tegangan  Keluaran  (  output  )  Inverter  Hari Pertama ( D1 ).

## Gambar 10. Diagram Vout (D1)
Gambar  10  merupakan  tegangan  keluaran  pada  hari pertama  (D1).  Penurunan  Tegangan  terjadi  pada pukul 10.00 WIB.
0 1 2 3 4 5 6 0 9 .0 0 1 0 .0 0 1 1 .0 0 12 .0 0 1 3 .0 0 1 4 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 17 .0 0 Arus output Inverter D1 I  ( Ampere) 227.5 228 228.5 229 0 9. 00 1 0. 00 1 1. 00 1 2. 00 1 3. 00 1 4. 00 1 5. 00 1 6. 00 1 7. 00 Tegangan output Inverter D1 V  ( Volt) Pengumpulan Data Data Primer Data Sekunder Tabulasi Data Analisis Data Hasil & Kesimpulan selesai Mulai

## Daya Keluaran Inverter  Hari Pertama ( D1)
Gambar 11. Diagram Daya Output inverter Hari Pertama ( D1 )
Berdasarkan  Gambar  11  diatas,  merupakan  daya keluaran  inverter  merupakan  daya  beban  yang terpakai  pada  lahan  I  dan  lahan  II  dengan  kapasitas beban  terpasang  yang  diuji  adalah  2.321  Watt. Dimana keluaran daya maksimum terjadi pada pukul 17.00  WIB.  Pada  saat  itu,  kondisi  baterai  PLTS sedang  berada  pada  posisi  pengisian  baterai  ( charging )  sehingga  baterai  dianggap  juga  sebagai beban .
Daya Input Inverter PLTS 25 kW UNDANA Hari Pertama ( D1 ).
Gambar 12  Diagram Perbandingan Daya Input inverter dari PV1 dan PV 2 Hari Pertama (D1)
Gambar  12  diatas,  terlihat  Daya input inverter  yang diterima dari  PV1 ( Photovoltaic 1 ) tertinggi PLTS 25  kW  UNDANA  tanggal  28    Agustus  2017  terjadi pada  Pukul  13.00  WIB  yaitu  sebesar  1.23    kW  dan terendah terjadi pada pukul 17.00 WIB yaitu 0.31 kW atau 30 Watt. Sedangkan pada PV2 ( Photovoltaic 2 ) daya  yang  dihasilkan  tertinggi  terjadi  pada  pukul 12.00 yaitu   2.35  kW atau 2.350  Watt dan terendah
terjadi  pada  pukul  16.00  WIB  yaitu  0,01  kW  dan pukul 17.00 WIB yaitu 0,01 kW.

## Efisiensi  Inverter Pada Pengukuran  Hari
Pertama ( D1 ) PLTS 25 kW UNDANA
Efisiensi tertinggi terjadi pada pukul 14.00 WIB yaitu 93 %. Hal ini menunjukkan hampir 93 % inverter bekerja secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan beban. Terlihat  pada pukul 14.00 besarnya daya input PV adalah 0,76 kW untuk mensuplai kebutuhan beban ( keluaran inverter ) sebesar 0,71 kW.
Arus Keluaran ( output ) Inverter Hari Kedua ( D2 )

## Gambar 13. Arus output ( D2 )
Berdasarkan  Gambar  13  diatas,  terlihat output arus yang  dihasilkan  oleh  inverter  tidak  terlalu  stabil. Dimana Arus maksimum sebesar 6,22 Ampere terjadi pada  pukul  14.00  WIB  dan  mengalami  penurunan secara  drastis  pada  pukul  12.00  WIB  yaitu  3,76 Ampere.
Tegangan Keluaran ( output ) Inverter hari Kedua ( D2 )
Gambar 14. Tegangan Keluaran ( D2 )
0 500 1000 1500 09 .0 0 10 .0 0 11 .0 0 12 .0 0 13 .0 0 14 .0 0 15 .0 0 16 .0 0 17 .0 0 Daya Output 0 0.5 1 1.5 2 2.5 09 .0 0 10 .0 0 11 .0 0 12 .0 0 13 .0 0 14 .0 0 15 .0 0 16 .0 0 17 .0 0 0 2 4 6 8 0 9 .0 0 10 .0 0 1 1 .0 0 1 2 .0 0 1 3 .0 0 14 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 Arus output Inverter D2 I  ( Ampere) 0 100 200 300 0 9. 00 1 0. 00 1 1. 00 1 2. 00 1 3. 00 1 4. 00 1 5. 00 1 6. 00 17 .0 0
Tegangan output Inverter D2 V  ( Volt)
0 1 2 3 4 5
Berdasarkan  Gambar  4.9  diatas,  terlihat  tegangan yang  dihasilkan  oleh  inverter  terlihat  stabil.  Kondisi ideal  pada  tegangan  terjadi  pada  pengukuran  hari kedua  (  D2  ).  Terhitung  dari  pukul  09.00  –  17.00 WIB besaran tegangan sama yaitu 229 Volt.
Daya Keluaran ( output ) Inverter (D2)
Gambar  15. Diagram  Daya  Output  inverter  Hari Kedua ( D2 )
Berdasarkan  Gambar  4.10  diatas,  daya  keluaran inverter  merupakan  daya  beban  yang  terpakai  pada lahan  I  dan  lahan  II  ,  dengan  kapasitas  beban terpasang yang diuji adalah 2.681 Watt.
Daya Input Inverter PLTS 25 kW ( D2 )
Gambar 16 Kurva Perbandingan Daya Input inverter dari PV1 dan PV 2
Gambar  16    diatas, terlihat  Daya input inverter  yang diterima dari  PV1 ( Photovoltaic 1 ) tertinggi PLTS 25  kW  Undana  tanggal  2  September  2017  terjadi pada  Pukul  10.00  WIB  yaitu  sebesar  1,04  kW    dan terendah  terjadi  pada  pukul  16.00  WIB  yaitu  0,02 kW.  Sedangkan  pada  PV2  ( Photovoltaic 2  )  daya yang  dihasilkan  tertinggi  terjadi  pada  pukul  09.00 yaitu 3,89 kW dan terendah terjadi pada pukul 15.00 WIB yaitu 0,87 kW.

## Efisiensi  Inverter Pada Pengukuran  Hari Kedua
( D2 )  PLTS 25 kW UNDANA.
Efisiensi tertinggi terjadi pada pukul 17.00 WIB yaitu 97  %.  Hal  ini  menunjukkan  hampir  100  %  inverter bekerja secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan beban.  Terlihat    pada  pukul  16.00  besarnya  daya input PV adalah 1,15 kW untuk menyuplai kebutuhan beban  (  keluaran  inverter  ).  Artinya  seluruh  daya keluaran  PV  yang  di  suplai  melalui  inverter  hamper 100  %  dipakai  untuk  memenuhi    kebutuhan  beban. Sedangkan  efisiensi  terendah  terjadi  pada  pukul 10.00  WIB  yaitu  23  %.  Dimana  daya  yang  disuplai oleh PV sebesar 3,52 kW, dan hanya digunakan  0,83 kW untuk kebutuhan beban.
Arus Keluaran Inverter Hari Ketiga ( D3 )
Gambar 17 Diagram Arus output inverter PLTS 25 kW.
Berdasarkan Gambar 4.13 diatas, terlihat arus yang dihasilkan oleh inverter tidak terlalu stabil. kurva diatas menunjukkan Arus maksimum sebesar 10,52 Ampere terjadi pada pukul 15.00 WIB dan pada pukul 14.00 WIB arus mengalami penurunan secara drastis, yaitu 6,22 Ampere.

## Tegangan Keluaran Inverter
Gambar 18. Diagram tegangan output inverter PLTS 25 kW. 0 1000 2000 09 .0 0 10 .0 0 11 .0 0 12 .0 0 13 .0 0 14 .0 0 15 .0 0 16 .0 0 17 .0 0 Daya output 0 5 10 09 .0 0 1 0 .0 0 1 1 .0 0 1 2 .0 0 1 3 .0 0 14 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 Arus output Inverter D3 I  ( Ampere) 0 200 400 0 9. 00 10 .0 0 1 1. 00 1 2. 00 1 3. 00 1 4. 00 15 .0 0 1 6. 00 1 7. 00
Tegangan output Inverter D3 V  ( Volt)
0 1 2 3 4 5 0 9 .0 0 1 0 .0 0
1 1 .0 0
1 2 .0 0
1 3 .0 0
1 4 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0
Berdasarkan  Gambar  4.14  diatas,  terlihat  tegangan yang  dihasilkan  oleh  inverter  terlihat  stabil.  Kondisi ideal tegangan terjadi pada pengukuran Hari ketiga ( D3 ) dan hari kedua ( D2 ) yang memiliki kesamaan . Terhitung  dari  pukul  09.00  –  17.00  WIB    dengan besaran tegangan yaitu 229 Volt.
Daya Keluaran Inverter Pada Hari Ketiga  ( D3 )
Gambar 19 . Diagram Daya Output inverter ( D3 )
Pada Gambar 4.15 diatas, terlihat bahwa daya output inverter  tertinggi  PLTS  25  kW  UNDANA  tanggal  9 September  2017  terjadi  pada  pukul  15.00  WIB dengan  arus  7.86  Ampere  dan  tegangan  229  Volt. Daya output rata-  rata  yang  dihasilkan  adalah 2038.851111  Watt  dengan  beban  yang  digunakan    ( Diuji ) adalah 3.401 watt.
Daya Input Inverter PLTS 25 kW UNDANA Pada Hari Ketiga ( D3 )
Gambar 20. Diagram Perbandingan Daya Input inverter dari PV1 dan PV 2.
Gambar  20  diatas,  terlihat  Daya  input  inverter  yang diterima dari  PV1 ( Photovoltaic 1 ) tertinggi PLTS 25  kW  UNDANA  tanggal  9  September  2017  terjadi pada  Pukul  12.00  WIB  yaitu  sebesar  4,64  kW    dan terendah  terjadi  pada  pukul  13.00  WIB  yaitu  0,04
kW.  Sedangkan  pada  PV2  ( Photovoltaic 2  )  daya yang  dihasilkan  tertinggi  terjadi  pada  pukul  14.00 yaitu 3,64 kW dan terendah terjadi pada pukul 16.00 WIB yaitu 0,82 kW.
Efisiensi  Inverter Pada Pengukuran  Hari Ketiga ( D3 )  Di PLTS 25 kW UNDANA.
Efisiensi tertinggi terjadi pada pukul 15.00 WIB yaitu 99  %.  Hal  ini  menunjukkan  hampir  100  %  inverter bekerja secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan beban.  Terlihat    pada  pukul  15.00  besarnya  daya input inverter  dari  PV  adalah  2,32  kW  untuk mensuplai  kebutuhan  beban  (  keluaran  inverter  ) sebesar 2,31 kW .

## 4. KESIMPULAN
1. Pada sistem PLTS yang terdapat pada Laboratorium  Riset  Terpadu  Lahan  Kering Kepulauan  UNDANA,  dilengkapi  dengan  sistem baterai.  Namun  beterai  yang  terpasang  bersifat kondisional.  Artinya  baterai  bisa menjadi  sumber suplai,  tetapi  juga  bisa  menjadi  beban.  Sehingga apabila baterai dalam kondisi mengisi ( Charging ) ,  maka  daya  yang  disuplai  dari  PV  tidak  akan sepenuhnya di suplai sepenuhnya kelahan kering I dan  II,tetapi  akan  di  suplai  juga  ke  baterai. Shingga  daya  dari  sistem  PV  akan  terbagi menjadi  dua,  yaitu  untuk  melakukan  pengisian baterai dan juga memenuhi kebutuhan beban pada Lahan I dan II.
2. Beban Maksimal yang dapat dilayani berdasarkan pengujian  variasi  beban    selama  tiga  hari  adalah 3,401 Watt ( Pada Hari ke 3 ). Dengan  Efisiensi inverter  tertinggi  terjadi  pada  pukul  15.00  WIB yaitu  99  %    dengan  posisi  baterai discharging .
Kapasitas  baterai  yaitu  47,1  Volt  dengan  arus discharging 95  Ampere.  Beban  maksimal  3,401
Watt  merupakan  total  beban  yang  hanya  dapat dilayani  oleh  satu  inverter  pada  lahan  I  dan  II. Sedangkan kemampuan maksimal inverter adalah 10  kW.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  inverter masih  dapat  melayani  suplai  daya  beban  pada lahan  I  dan  II hingga  10  kW.  Namun,  daya  yang disuplai  dari  sistim  PV  terbagi  dua,  dimana hampir  sebagian  besar  daya  dari  PV  disuplai untuk mengisi baterai ( charging ).
3. Perlu adanya evaluasi terhadap sistim PLTS yang digunakan  saat  ini,  dimana  sistim  PLTS  saat  ini kurang efisien. Sehingga dibutuhkan perancangan sistim PLTS yang baru yang lebih efektif.
0 2000 4000 09 .0 0 10 .0 0 11 .0 0 12 .0 0 13 .0 0 14 .0 0 15 .0 0 16 .0 0 17 .0 0 Daya Output
PT  Surya  Energi, Solar  Power  System, Gordon
Margret Davis, B. Olson, H. he
Management  Information  Systems  Conceptual
Development, and Foundation,Structure McGraw Hill, Newyork.

## DAFTAR PUSTAKA
Penguji Pembangkit Listrik
[1] A  Solikin, Tenaga Dengan Surya Plat Posisi Photovoltaic Horizontal , 2008. 1984. Strong Steve J and William G Scheller. “The Solar electric House” Chelsea Green ISBN 0-9637383-2-1, 1993. Rehman, Shfiqur, EL-Amin. Ibrahim Performance evaluation of an off-grid photovoltaic system in Saudi Arabia. Center for Engineering Research Institute, King Fahd University Of Petroleum and Minerals, KFUPM Box 767, dahran 31261, Saudi Arabia. Depertement of Electrical Engineering, King Fahd university of Petroleum and Minerals,
Dhahran 31261,SaudiArabia
[ 7 ]
[ 8 ]
[ 9 ] “Listrik  Tenaga  Surya Fotovoltaik”, BPPT Jakarta, 2006 [2] Lubis, Abubakar dan Adjad Sudrajad.
Press,
[3] Marsudi
Djiteng, Pembangkit Energi Listrik, Penerbit Erlangga ,Jakarta. 200 5 [4] Kadir, Abdul , ENERGI, Sumber Daya, Inovasi, Tenaga Listrik dan Potensi Ekonomi, Edisi II. Jakarta : UI-Press . 1987.
[5] Sigalingging, Karmon,Pembangkit Listrik Tenaga Surya,Bandung: Tarsito. 1994.
[6]  Manek,L.Y.Eka Kelana, Bahan Ajar Pembangkit Energi Alternatif, Kupang. 2005,