Abstrak — Di  Surabaya,  ada  banyak  Rusunawa  (apartemen sewa  untuk  masyarakat  berpenghasilan  rendah  hingga menengah).  Air  bersih  untuk  penggunaan  kebutuhan  sehari- hari  di  Rusunawa  diperoleh  dari  PDAM  Surabaya.  Biaya untuk  konsumsi  air  yang  dibayarkan  oleh  penyewa  dianggap terlalu  mahal  karena  penyewa  sebagian  besar  memiliki pendapatan  rendah  atau  menengah.  Oleh  karena  itu,  sumber lain  untuk  air  bersih  yang  murah  dan  mudah  perlu dipertimbangkan.  Pemanenan  air  hujan    (PAH)  adalah  salah satu  alternatif  yang  dapat  dipertimbangkan  karena  Surabaya merupakan  daerah  dengan  curah  hujan  yang  cukup  tinggi. Tugas  akhir  ini  akan  membahas  potensi  air  hujan  sebagai sumber  air  bersih  alternatif  di  Rusunawa.  Air  hujan dikumpulkan  dari  atap  rusunawa  tersebut.  Kualitas  air  hujan dianalisis  di  laboratorium.  Jumlah  air  hujan  dihitung berdasarkan  curah  hujan  rata-rata  berdasarkan  data  selama sepuluh  tahun.  Air  hujan  yang  dikumpulkan  mengalir  ke reservoir  tanah  yang  ada  serta  yang  baru  sebelum didistribusikan kepada penyewa. Air hujan yang dikumpulkan secara  umum  memenuhi  standar  kualitas  yang  tercantum dalam  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  42  Tahun  2010. Namun,  kualitas  air  hujan  agak  sedikit  asam;  oleh  karena  itu, perlu  dicampur  dengan  air  PDAM.  Air  hujan  dari  atap  setiap blok  Rusunawa  dikumpulkan  di  reservoir  yang  ada. Berdasarkan  jumlah  air  hujan  yang  ditampung,  total  biaya untuk  perencanaan  ini  sekitar  Rp  558.930.070.  Adapun prosentase  penghematan  terhadap  pemakaian  air  PDAM selama 1 bulan untuk masing-masing blok A = 17,18% ; blok B = 16,84% ; blok C = 16,51% ; blok DA = 19,10% ; blok DB = 17,02%  ;  blok  EA  =  16,50%  ;  blok  EB  =  17,56%  ;  blok  FA  = 19,69% dan blok FB = 17,56%.
Kata Kunci —air bersih, air hujan, kualitas, kuantitas, PAH.

## I. PENDAHULUAN
ir  adalah  unsur  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari kehidupan  manusia.  Bahkan  dapat  dipastikan  tanpa pengembangan  sumber  daya  air  secara  konsisten peradaban  manusia  tidak  akan  mencapai  tingkat  yang dinikmati  sampai  saat  ini.  Oleh  karena  itu,  pengembangan dan pengolahan sumber daya air merupakan dasar peradaban manusia [1].
Konservasi  sumber  daya  air  dalam  arti  penghematan  dan penggunaan  kembali  ( reuse )  menjadi  hal  yang  sangat penting  pada  saat  ini.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa masalah  yang  berkaitan  dengan  ketersediaan  air  bersih seperti  penurunan  muka  air  tanah,  kekeringan  maupun dampak  dari  perubahan  iklim.  Pengelolaan  sumber  daya  air yang  berkelanjutan  didasarkan  pada  prinsip  bahwa  sumber daya  air  seharusnya  digunakan  sesuai  dengan  kuantitas  air yang dibutuhkan [2].
Air  bersih  di  Rusunawa  Penjaringan  Sari  dipasok  dari PDAM  Kota  Surabaya  dan  masyarakat  di  Rusunawa Penjaringan  Sari  mengeluarkan  biaya  yang  terbilang  cukup mahal  dibandingkan  dengan  biaya  sewa  satu  unit  di rusunawa  tersebut.  Hal  ini  sangat  disayangkan  karena masyarakat  membayar  cukup  mahal,  seperti  dijelaskan dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun tertera  pada  bab  2  pasal  3,  bahwa  penyelenggaraan  rumah susun  bertujuan  untuk  menjamin  terpenuhinya  kebutuhan rumah  susun  yang  layak  dan  terjangkau  [3].  Maka  dari  itu, pada studi perencanaan ini akan dipelajari dan direncanakan tentang  usaha  pemanfaatan  air  hujan  sebagai  salah  satu alternatif sumber air bersih serta sebagai usaha penghematan penggunaan  air  bersih  dan  penghematan  biaya  pengeluaran masyarakat  di  kawasan  Rusunawa  Penjaringan  Sari Surabaya.

## II. METODE PERENCANAAN
Perencanaan ini meliputi aspek teknis dan aspek finansial. Aspek  teknis  dalam  perencanaan  ini  meliputi  perencanaan bak  penampung  air  hujan  dan  perencanaan  sistem penyaluran  air  hujan  menuju  bak  penampung.  Sementara aspek finansial meliputi perhitungan Bill of Quantity (BOQ) dan  Rancangan  Anggaran  Biaya  (RAB)  serta  perhitungan prosentase penghematan biaya pemakaian air bersih.

## A. Pengumpulan Data Primer dan Sekunder
Data  yang  digunakan  dalam  perencanaan  ini  merupakan data  primer  yang  didapatkan  melalui  survey  dan  uji laboratorium serta data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait.  Adapun  data  primer  dan  data  sekunder  yang dibutuhkan antara lain:
1) Data Primer
a) Kondisi  lahan  dan  area  di  Rusunawa  Penjaringan  Sari yang  memungkinkan  dijadikan  area  penangkapan  dan penampung air hujan
b) Data  sistem  penyediaan  air  bersih  eksisting  di  bangunan Rusunawa Penjaringan Sari
c) Kebutuhan  air  bersih  per  orang  per  hari  didapatkan  dari penyebaran kuisioner.
d) Data kualitas air hujan dan air PDAM didapatkan dengan melakukan  uji  laboratorium  di  Laboratorium  Pemulihan Air Teknik Lingkungan FTSP ITS. Sampel air yang akan digunakan  sebanyak  3  buah,  yaitu  sampel  air  hujan, sampel  air  PDAM  yang  berasal  dari  rusunawa,  serta sampel  campuran  air hujan dengan air PDAM. Parameter

## Perencanaan Sistem Penampung Air Hujan Sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Air Bersih di Rusunawa Penjaringan Sari Surabaya
Fairuz Nadia dan Mas Agus Mardyanto
Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : fnadia27@gmail.com
A
yang akan diuji yaitu pH, TDS dan kesadahan.
2) Data Sekunder
a) Jumlah penghuni Rusunawa Penjaringan Sari
b) Denah dan luas bangunan Rusunawa Penjaringan Sari
c) Peta lokasi dan site plan rusunawa
d) Data curah hujan selama 10 tahun terakhir dari BMG

## B. Pengolahan Data
Pengolahan  data  mencakup  aspek  teknis  maupun  aspek finansial.
1) Aspek Teknis
Tahapan  perencanaan  dalam  aspek  teknis  adalah  sebagai berikut:
a) Perhitungan Kebutuhan Air Bersih Perhitungan kebutuhan air bersih berdasarkan data jumlah penghuni  Rusunawa  Penjaringan  Sari  dan  kebutuhan  air bersih  per  orang  per  hari  yang  datanya  didapatkan  dari kuisioner.  Jumlah  koresponden  kuisioner  didapatkan  dari rumus Richard L. Schaffer seperti pada persamaan (1) dan (2).
D = B 2 4 (1) n = N ( p (1 - p ) ( N - 1) D + p (1 - p ) (2)
Dimana: n  = jumlah sampel N  = jumlah populasi
p  = proporsi pengambilan sampel
B  = error tolerance
b) Penentuan Kualitas Air Hujan
Kualitas  air  hujan  didapatkan  dari  uji  laboratorium  yang akan  digunakan  untuk  menentukan  penggunaan  air  hujan sebagai pengganti air bersih dalam kehidupan sehari-hari.
c) Perhitungan Curah Hujan yang Dapat Ditampung Berdasarkan data curah hujan yang didapatkan dari stasiun BMG,  serta  luas  atap  bangunan  maka  dapat  dilakukan perhitungan  terhadap  curah  hujan  yang  dapat  ditampung untuk  kawasan  Rusunawa  Penjaringan  Sari.  Perhitungan curah  hujan  yang  dapat  ditampung  dapat  dilihat  pada persamaan (3).
S = A ´ M ´ F (3)
Dimana:
S  = supply air hujan yang dapat diterima (m 3 ) A  = luas area penangkapan air hujan (m 2 )
M = curah hujan rata-rata (mm/bulan)
F  = koefisien pengaliran atau run-off [4]
d) Perhitungan Kapasitas Tangki Penampung Air Hujan
Perhitungan  kapasitas  tangki  penampung  air  hujan  dapat dilakukan  setelah  menghitung  debit  curah  hujan  yang ditampung.  Adapun  rumus  yang  digunakan  dapat  dilihat pada persamaan (4).
V = S - B
(4)
Dimana: V  = volume bak penampung (m 3 ) S  = supply air hujan yang dapat diterima (m 3 ) B  = total kebutuhan air dalam satu bulan (m 3 )
e) Perancangan Talang Datar dan Talang Tegak
Perancangan  talang  datar  dan  talang  tegak  pada
perencanaan  ini  meliputi  perhitungan  dimensi  talang  serta sistem perpipaan dari talang itu sendiri menuju ke ground reservoir. Perhitungan  dimensi  talang  datar  dan  talang tegak  membutuhkan  data  luas  atap  perencanaan,  curah hujan  pada  PUH  1  tahun  dan  intensitas  air  hujan. Perhitungan  dimensi  talang  datar  dan  talang  tegak mengacu  pada  SNI  03-7065-2005  Tentang  Tata  Cara Perencanaan Sistem Plambing.

## Tabel 1
Berdasarkan curah hujan 100 mm/jam
Bila curah hujan lebih besar, nilai luas pada tabel tersebut di  atas  harus  disesuaikan  dengan  cara mengalikan nilai luas atap  wilayah  perencanaan  dengan  10  lalu  dibagi  kelebihan curah  hujan  dalam  mm/jam  kemudian  ditambahkan  dengan nilai luas atap wilaya perencanaan. Maka berdasarkan Tabel 1 tersebut maka akan didapatkan diameter untuk talang datar dan talang tegak.
f) Perancangan Sistem Penyaluran Air Hujan Sistem penyaluran air hujan yang akan dirancang meliputi sistem  perpipaan  dari  area  tangkapan  air  hujan  menuju tangki  penampung  air  hujan  yaitu ground  reservoir serta dari ground reservoir menuju roof tank eksisting.
2) Aspek Finansial
Tahapan  perencanaan  dalam  aspek  finansial  adalah sebagai berikut:
a) Perhitungan BOQ dan RAB
Berdasarkan  perancangan,  kemudian  disusun  kebutuhan jumlah dan macam material yang digunakan dalam sistem penampungan  air  hujan  ini  serta  disusun  rancangan anggaran  biaya  yang  dibutuhkan.  Penyusunan  BOQ  dan RAB  mengacu  pada  HSPK  Kota  Surabaya  yang  berlaku dan  Pt-S-04-2000-C  tentang  Petunjuk  Teknis  Spesifikasi Bak  Penampung  Air  Hujan  untuk  Air  Bersih  dari Ferrosemen.
b) Perhitungan  Prosentase  Penghematan  Biaya  Pemakaian Air Bersih
Perhitungan prosentase penghematan biaya pemakaian air bersih  didasarkan  pada  kebutuhan  air  bersih  per  bulan, jumlah  air  hujan  yang  dapat  ditampung,  dan  harga  air PDAM  yang  dikeluarkan  oleh  masyarakat  Rusunawa Penjaringan Sari.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Analisis Hasil Survei
Survei pada perencanaan mencakup penggunaan air bersih pada  tiap  blok  rusunawa  serta  ketersediaan  masyrakat terhadap  penggunaan  PAH  (Penampungan  Air  Hujan).
inch mm 1 2 4 0,5 1 2 4 2 50 63 2 1/2 65 120 3 80 200 75 105 150 15 20 30 40 4 100 425 170 245 345 30 45 65 90 5 125 800 310 435 620 55 80 115 160 6 150 1290 490 700 990 85 125 175 250 8 200 2690 1065 1510 2135 180 260 365 520 10 250 1920 2710 3845 330 330 665 945 12 300 3090 4365 6185 15 375 5525 7800 11055 Pipa datar pembuangan air hujan Talang atap datar terbuka
Kemiringan (%) Pipa tegak air hujan Diameter pipa
Kemiringan (%)
Kuisioner  ini  ditujukan  untuk  semua  gedung  mulai  dari gedung  di  blok  A  hingga  gedung  di  blok  F.  Kuisioner dilakukan  dengan  melakukan  wawancara  terhadap  kepala keluarga atau perwakilan.
Kuisioner mengenai penggunaan air bersih selama sebulan memberikan  hasil  bahwa  pada  blok  A,  B,  dan  C  tidak terdapat  meteran  air  sehingga  untuk  data  penggunaan  air bersih pada blok A-C akan menggunakan ketentuan SNI 03- 7065-2005.    Sementara  pada  blok  D-F  terdapat  meteran  air di  tiap  unitnya  sehingga  dapat  diperoleh  data  mengenai penggunaan air bersih selama sebulan. Penentuan penggunaan  air  bersih  pada  blok  D-F  dengan  cara menjumlahkan  kebutuhan  air  per  KK  kemudian  dicari  rata- ratanya. Tabel  2 menunjukkan rata-rata dari penggunaan air bersih yang ada di blok D-F.
Tabel 2. Penggunaan Air Bersih Blok D-F
BLOK Rata-Rata Kebutuhan Air (m 3 /bulan) DA 19,58 DB 19,58 EA 20,00 EB 19,17 FA 17,69 FB 19,17
Data  kebutuhan  air  bersih  untuk  blok  A-C  sebesar  100 liter/orang/hari  [4].  Sementara  data  kebutuhan  air  bersih pada  Tabel  2  digunakan  untuk  menghitung  kebutuhan  air bersih  pada  blok  D-F.  Dari  kedua  data  tersebut  dapat dilakukan  perhitungan  kebutuhan  air  untuk  blok  A-F  yang disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Kebutuhan Air di Rusunawa Penjaringan Sari Blok A-F
BLOK Jumlah KK Jumlah Orang Per KK Jumlah Penghuni (jiwa) Kebutuhan air per orang (m 3 /orang.hari) Total Kebutuhan Air (m 3 /hari) A 73 4 292 0,10 29,20 B 74 4 296 0,10 29,60 C 75 4 300 0,10 30,00 DA 48 4 192 0,15 28,92 DB 48 4 192 0,16 31,33 EA 48 4 192 0,17 32,00 EB 48 4 192 0,16 30,67 FA 48 4 192 0,15 28,31 FB 48 4 192 0,16 30,67
Kuisioner  mengenai  ketersediaan  masyarakat  terhadap penggunaan PAH memberikan kesimpulan bahwa masyrakat bersedia  untuk  menggunakan  PAH  sebagai  cadangan  air bersih  dan  sebagai  salah  satu  upaya  penghematan  biaya pengeluaran  untuk  air  bersih.  Berdasarkan  hasil  kuisioner didapatkan  pula  kesimpulan  bahwa  masyarakat  lebih memilih  hanya  menggunakan  air  hujan  sebagai  sumber  air pada PAH.
Rusunawa  Penjaringan  Sari  Surabaya  menggunakan sistem sewa per bulan, tidak diijinkan untuk membeli unit di rusunawa tersebut. Perencanaan ini mengasumsikan terdapat empat  jiwa  tiap  unit  yang  terdiri  dari  satu  bapak,  satu  ibu, dan dua orang anak.
B. Analisis Pengolahan Data
1) Kualitas Air Hujan dan Kualitas Air PDAM
Data  kualitas  air  hujan  dan  air  PDAM  didapatkan  dari data  primer  dengan  melakukan  sampling  di  wilayah Rusunawa Penjaringan Sari Surabaya. Pengambilan sampling  air  hujan  dilakukan  sekali  saat  terjadi  hujan, dengan  catatan  lokasi  pengambilan  sampling  dilakukan  di tempat  terbuka  yang  tidak  terhalang  atap  ataupun  ranting pohon  sehingga  air  hujan  langsung  jatuh  ke  dalam  wadah sampling.  Sementara  untuk  sampling  air  PDAM  dilakukan bersamaan  saat  sampling  air  hujan.  Pengujian  sampling  air hujan  dan  air PDAM dilakukan di Laboratorium Pemulihan Air  Jurusan  Teknik  Lingkungan  FTSP  ITS.  Tabel  4 menunjukkan kualitas air hujan dan air PDAM.
Tabel 4. Kualitas Air Hujan dan Air PDAM Sampel Parameter Kesadahan (mg/l) pH TDS (mg/l) Air Hujan 21,43 5,84 344,38 Air Hujan (80%) + Air PDAM (20%) 35,71 7,57 296,34 Air Hujan (50%) + Air PDAM (50%) 78,57 7,79 255,54 Air PDAM 150 7,98 104,17 BAKU MUTU [5] 500 6,5 – 8,5 500
Berdasarkan  hasil  uji  laboratorium  didapatkan  bahwa kualitas air hujan pada parameter pH belum memenuhi baku mutu,  dan  berdasarkan  hasil  kuisioner,  masyarakat menginginkan  sumber  air  pada  PAH  hanya  berasal  dari  air hujan  saja.  Namun  melihat  dari  hasil  uji  laboratorium, diambil  alternatif  sumber  air  pada  PAH  menggunakan campuran  dari  air  hujan  dan  air  PDAM.  Hal  ini  dilakukan karena  semua  parameter  yang  diuji  memenuhi  baku  mutu, sehingga  tidak  diperlukan  lagi pretreatment yang  rumit, hanya  berupa  filter  sederhana.  Alternatif  ini  nantinya  akan disosialisasikan  kepada  masyrakat  agar  tidak  terjadi kesalahpahaman.
2) Curah Hujan yang Dapat Ditampung
Data  curah  hujan  berasal  dari  Stasiun  Hujan  Wonorejo. Stasiun Hujan Wonorejo dipilih sebagai sumber pengambilan  data  hujan  karena  jarak  antara  stasiun  hujan dengan lokasi perencanaan cukup dekat yaitu 3,35 km serta wilayah  cangkupan  perencanaan  tidak  terlalu  luas  sehingga hanya  menggunakan  satu  buah  stasiun  hujan.  Tabel  5 menunjukkan data curah hujan harian maksimum selama 10 tahun pada Stasiun Hujan Wonorejo.
Tabel 5.
Curah Hujan Maksimum Stasiun Wonorejo Surabaya Tahun Curah HHM (mm/hari) Bulan Keterangan 2006 441 Februari 2007 366 Desember 2008 384 Desember 2009 363 Februari 2010 550 Februari 2011 345 Maret 2012 575 Januari curah hujan maksimum terjadi pada bulan dan tahun ini 2013 451 Januari 2014 436 Maret 2015 529 Desember
Tabel  5  menunjukkan  bahwa  pada  bulan  Januari  tahun 2012  terjadi  hujan  dengan  curah  tertinggi,  sehingga  data curah  hujan  pada  bulan  Januari  tahun  2012  akan  dijadikan
pedoman  dalam  menghitung  supply  curah  hujan  pada perencanaan  ini.  Tabel  6  dan  Tabel  7  menunjukkan  hasil perhitungan kuantitas hujan.
Tabel 6. Kuantitas Air Hujan Blok A-C Hari Curah Hujan (mm) Luas Atap (m 2 ) Volume supply (m 3 ) 1 75,0 665 44,90 2 80,0 665 47,90 3 0,0 665 0,00 4 0,0 665 0,00 5 50,0 665 29,94 6 24,0 665 14,37 7 0,0 665 0,00 8 0,0 665 0,00 9 0,0 665 0,00 10 32,0 665 19,16 11 0,0 665 0,00 12 5,0 665 2,99 13 0,0 665 0,00 14 0,0 665 0,00 15 52,0 665 31,13 16 62,0 665 37,12 17 0,0 665 0,00 18 8,0 665 4,79 19 8,0 665 4,79 20 37,0 665 22,15 21 0,0 665 0,00 22 6,0 665 3,59 23 5,0 665 2,99 24 5,0 665 2,99 25 13,0 665 7,78 26 0,0 665 0,00 27 0,0 665 0,00 28 0,0 665 0,00 29 0,0 665 0,00 30 95,0 665 56,88 31 18,0 665 10,78 Tabel 7. Kuantitas Air Hujan Blok D-F Hari Curah Hujan (mm) Luas Atap (m 2 ) Volume supply (m 3 ) 1 75,0 709 47,88 2 80,0 709 51,07 3 0,0 709 0,00 4 0,0 709 0,00 5 50,0 709 31,92 6 24,0 709 15,32 7 0,0 709 0,00 8 0,0 709 0,00 9 0,0 709 0,00
Hari Curah Hujan (mm) Luas Atap (m 2 ) Volume supply (m 3 ) 10 32,0 709 20,43 11 0,0 709 0,00 12 5,0 709 3,19 13 0,0 709 0,00 14 0,0 709 0,00 15 52,0 709 33,19 16 62,0 709 39,58 17 0,0 709 0,00 18 8,0 709 5,11 19 8,0 709 5,11 20 37,0 709 23,62 21 0,0 709 0,00 22 6,0 709 3,83 23 5,0 709 3,19 24 5,0 709 3,19 25 13,0 709 8,30 26 0,0 709 0,00 27 0,0 709 0,00 28 0,0 709 0,00 29 0,0 709 0,00 30 95,0 709 60,64 31 18,0 709 11,49
3) Penentuan  Kapasitas  Tangki  Penampung  Air  Hujan ( Ground Reservoir )
Pada  perencanaan  ini,  tangki  penampung  air  hujan direncanakan  untuk  penggunaan  selama  satu  bulan.  Tabel 8 menyajikan  ukuran  tangki  penampung  air  hujan  untuk  Blok A-F.
Tabel 8.

## Volume Tangki Penampung Air Hujan Blok A-F
Blok Volume (m 3 ) A 24,18 B 24,62 C 25,05 DA 23,40 DB 26,00 EA 26,72 EB 25,28 FA 22,73 FB 25,28
4) Perancangan Sistem Talang Datar dan Talang Tegak Perancangan  sistem  talang  datar  dan  talang  tegak  pada perencanaan  ini  meliputi  perhitungan  diameter  talang  serta sistem  penyaluran  menuju ground  reservoir .  Adapun perhitungan diameter talang membutuhkan data curah hujan pada  PUH  1  tahun,  intensitas  hujan  dan  luas  atap perencanaan.  Tabel  9 menyajikan diameter talang datar dan talang tegak untuk blok A-F.
Tabel 9. Diameter Talang Datar dan Talang Tegak Berdasarkan Luas Atap Atap I (mm/ja m) Luas 1 sisi atap real (m 2 ) Slope (dari tabel) (a) Diameter Talang Datar (mm) (b) Diameter Talang Tegak (mm) (c) Diameter Pipa Datar (mm) BLOK A,B,C Luas 1 89,657 32 0,01 100 50 80 Luas 2 139,251 57 0,01 125 50 80 Luas 3 83,184 10 0,01 80 50 80 Luas 4 89,657 64 0,01 125 65 80 Luas 5 78,250 115 0,01 150 65 100 Luas 6 72,911 352 0,01 200 100 150 Luas 7 84,223 35 0,01 100 50 80 BLOK D,E,F Luas 1 83,252 290 0,01 200 100 125 Luas 2 66,220 393 0,01 200 100 150 Luas 3 83,252 27 0,01 100 50 80
Berdasarkan  Tabel  9,  diameter  yang  digunakan  cukup beragam,  maka  dari  itu  untuk  mengurangi  penggunaan aksesoris  yang  terlalu  banyak  maka  dipakai  diameter  pipa yang  terbesar  yaitu  200  mm.  Pada  perencanaan  ini,  talang datar  akan  menggunakan  talang  PVC  setengah  lingkaran sementara  untuk  talang  tegak  dan  pipa  datar  akan menggunakan pipa PVC Tipe AW.
5) Sistem Penyaluran Air Hujan
Sistem  penyaluran  air  hujan  yang  akan  dibahas  pada perencanaan  ini  adalah  sistem  dari  talang  menuju ground reservoir yang kemudian nanti di pompa ke roof tank . Roof tank pada perencanaan ini menggunakan roof tank eksisting. Sementara ground  reservoir yang  digunakan  bergantung pada  volume  air  hujan  yang  tertampung.  Tabel  10 menunjukkan  kapasitas ground  reservoir yang  dibutuhkan pada tiap gedung.
Tabel 10. Kapasitas Ground Reservoir Eksisting (m3) Hasil Perhitungan (m3) A 48 24,18 Menggunakan ground cadangan B 48 24,62 Menggunakan ground cadangan C 48 25,05 Menggunakan ground cadangan DA 45 23,40 Menggunakan ground eksisting DB 45 26,00 Menggunakan ground eksisting EA 45 26,72 Menggunakan ground eksisting EB 45 25,28 Menggunakan ground eksisting FA 45 22,73 Menggunakan ground eksisting FB 45 25,28
Menggunakan ground eksisting Blok Ground Reservoir Keterangan
Berdasarkan  Tabel  10 ground  reservoir yang  dibutuhkan pada  Blok  A-C  berukuran  lebih  kecil  daripada ground reservoir eksisting,  sehingga  untuk  Blok  A-C  akan menggunakan ground reservoir eksisting.
Sementara  untuk  Blok  D-F, ground  reservoir yang dibutuhkan berukuran lebih kecil daripada ground reservoir eksisting.  Sehingga  untuk  Blok  D-F  akan  menggunakan ground reservoir eksisting untuk menampung air hujan.
6) Perhitungan Bill  of  Quantity (BOQ)  dan  Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
Perhitungan  BOQ  dan  RAB  dalam  perencanaan  ini meliputi:
a) Pipa dan Aksesorisnya
b) Talang dan Aksesorisnya
Tabel  11  menyajikan  total  rancangan  anggaran  biaya  yang dibutuhkan.
Tabel 11. Total Anggaran Biaya No Uraian Pekerjaan Harga (Rp) 1 Pipa Datar, Talang dan Aksesoris 244.758.537,06 24.475.853,71 269.234.391 1 Pipa Datar, Talang dan Aksesoris 263.359.708,71 26.335.970,87 289.695.680 558.930.070
BLOK A-C Total Anggaran Biaya ppn 10% Total Anggaran Biaya ppn 10% BLOK D-F

## TOTAL SEMUA BLOK
7) Penghematan Pemakaian Air Bersih Perhitungan penghematan pemakaian air bersih berdasarkan  pada  kebutuhan  air  PDAM  perbulan  dan volume  air  hujan  yang  tersedia.  Tabel  12  menyajikan prosentase penghematan pemakaian air PDAM.
Tabel 12.

## Prosentase Penghematan Pemakaian Air PDAM
Blok P (%) A 17,18% B 16,84% C 16,51% DA 19,10% DB 17,02% EA 16,50% EB 17,56% FA 19,69% FB 17,56%
8) SOP dan Pemeliharaan Sistem PAH
Terkait dengan pemanfaatan air hujan melalui PAH, perlu memperhatikan hal-hal berikut:
a) Memastikan kebersihan air hujan yang masuk PAH.
b) Pastikan talang dan pipa terjaga kebersihannya dan jangan menampung air hujan pada 10 menit pertama.
c) Pada musim kemarau, gate vale yang ada pada pipa datar menuju reservoir air PDAM dalam keadaan tertutup.
d) Penggunaan Air PAH
e) Jika  akan  digunakan  untuk  makan/minum  sebaiknya dimasak terlebih dahulu. Sementara jika digunakan untuk mencuci atau lainnya dapat langsung digunakan.
f) Memeriksa  kondisi  air  dan  membersihkan  instalasi  PAH secara rutin.

## IV. KESIMPULAN
Dari  perencanaan  sistem  penampungan  air  hujan  di Rusunawa  Penjaringan  Sari  I  dan  II  dapat  disimpulkan beberapa hal antara lain:
a. Perencanaan  sistem  penampung  air  hujan  di  Rusunawa Penjaringan  Sari  Surabaya,  menggunakan  campuran antara  air  hujan  dengan  air  PDAM  sebagai  sumber  dari PAH.  Dari  hasil  perhitungan  kapasitas  penampung  air hujan,  didapatkan  bahwa  untuk  Blok  A-C ground reservoir eksisting  masih  mampu  menampung  air  hujan sehingga tidak perlu dibangun ground reservoir baru. Hal
ini  juga  berlaku  untuk  Blok  D-F  yang  tidak  memerlukan ground reservoir baru untuk menampung air hujan.
b. Total  biaya  yang  dibutuhkan    dalam  perencanaan  ini adalah sebesar Rp 558.930.070 dengan rincian:
c. Total biaya untuk Blok A-C sebesar Rp 269.234.391
d. Total biaya untuk Blok D-F  sebesar Rp 289.695.680
e. Prosentase  penghematan  terhadap  biaya  pemakaian  air bersih PDAM selama 1 bulan sebagai berikut:
 Blok A   = 17,18%
 Blok B    = 16,84%
 Blok C    = 16,51%
 Blok DA  = 19,10%
 Blok DB  = 17,02%
 Blok EA  = 16,50%
 Blok EB  = 17,56%
 Blok FA  = 19,69%
 Blok FB  = 17,56%

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada pengelola UPT Rusunawa  Penjaringan  Sari  I  dan  Penjaringan  Sari  II  yang telah memberikan perizinan serta data untuk berlangsungnya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Sunaryo, C. D. Hidrologi teknik. Surabaya: Usaha Nasional (2005).
[2] Kim Ree-Ho, Sangho Lee, Jinwoo Jeong, Jung-Hun Lee, dan Yeong- Kwan  Kim,  “Reuse  greywater  and  rainwater  using  fiber  filter  media and metal membrane,” Desalination , Vol. 202 (2007) 326-332.
[3] Pemerintah  Republik  Indonesia. UU  RI  Nomor  20  Tahun  2011 Tentang Rumah Susun (2011).
[4] Krishna, Hari J. The Texas Manual on Rainwater Harvesting . Texas (2005).
[5] Badan  Standarisasi  Nasional. SNI 03-7065-2005 Tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing (2005).
[6] Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia. Permenkes  Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010  Tentang  Persyaratan  Kualitas  Air  Minum (2010).