## EFISIENSI DIMENSI TANKI PAH DAN BIAYA TERHADAP PDAM
Oleh : Henri Fredianto Teknik Sipil  Universitas Muhammadiyah Jakarta

## Achmad Maliki
Dosen Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Jakarta Email : achmaliki@yahoo.com
ABSTRAK  : Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  merencanakan  desain  dan  ukuran/dimensi  tangki penampungan  air  hujan  yang  tepat  yang  berdasarkan  keseimbangan  antara  suplai  dan  kebutuhan  air bulanan bangunan rumah tinggal serta untuk mengetahui seberapa besar biaya penghematan yang dapat dilakukan apabila dibandingkan dengan menggunakan sumber air dari PDAM. Analisis dari penelitian ini di  perlukan  data  analisis  potensi  suplai  air  hujan  yang  di  dapat  dari  data  luas  atap  dan  data  hujan harian,bulanan,tahunan yang akan di hitung dengan analisis kebutuhan air baku rumah tinggal yang di dapat  dari  jumlah  penghuni  rumah  tinggal  dan  rata-rata  pemakain  air  berdasarkan  SNI  03-7065- 2005.Data tersebut untuk mendapatkan hasil perhitungan neraca air dan perhitungan dimensi tangki PAH (Penampungan  Air  Hujan)  yang  sesuai  beserta  perbandingan  biaya  dengan  pemakaian  air  PDAM. Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa  desain  tangki  PAH (Penampungan Air Hujan)  yang  dihitung sebesar 14 m 3 atau  14.000 liter dengan ukuran 3.5 x 2 x 2 m dengan  volume  suplai  air  hujan  yang  dapat  dipanen  dari  atap  rumah  tinggal  Bapak  Kasino  yaitu  77,4 m 3 /tahun dan kebutuhan  rata-rata harian adalah  0,856 m 3 /hari, 25,68 m 3 /bulan, dan 308,16 m 3 /tahun. Dibandingkan dengan tangki PAH secara aktual di rumah tinggal Bapak Kasino dengan ukuran 3 x 3 x 3 m, sebesar 27 m 3 sehingga menjadikan tanki PAH (Penampungan Air Hujan) ini menjadi kurang efisien dalam pemanfaatannya. Penghematan  penggunaan  air  tahunan  sebanyak  12.1 m 3 /tahun  atau  sebesar Rp. 30.250,-/tahun.
Kata Kunci : Tanki PAH (Penampungan Air Hujan), sumber air, air.
ABSTRAK : The purpose of this research is to devise of a design and size/dimension of rainwater cistern which is right  and based on the parity between supply and monthly water needs for residential building also to find out how much the thrift cost can be done if it compared with using water source from PDAM. The analysis of this observation needs analysis data of potential supply of rainwater which is obtained from the data of roof area and the dataof daily, monthly and annual rainfall that will be calculated by analysis of standard water needs  in  residential  house  which  is  obtained  from  the  number  of  residential  house’s  occupants  and  the average  of  water  consumption  based  on  SNI  03-7065-2005.  These  data  is  used  to  get  the  result  of  water balance calculation and the calculation of PAH tank (Rainwater Harvesting) dimension that appropriate along with a ratio of the expense and PDAM waters consumption. Based on the research, it can be concluded that the design of PAH tank (Rainwater Harvesting) which is counted 14 m 3 or  14.000 liter by the measurement  3.5 x 2 x 2 m with the rainwater supply volume that can be  obtained from the rooftop of Mr.Kasino’s house is 77,4  m 3 /year  and  the  average  of  daily  needs  are  0,856  m 3 /day,  25,68  m 3 /month,  and  308,16 m 3 /year.Compared  by  PAH  tank  (Rainwater  Harvesting)  in  actuality  in  Mr.Kasino’s  house  with  the measurement 3 x 3 x 3 m amout 27m 3 so made the PAH (Rainwater Harvesting) becomes less efficient on it usages. The thrift of water usage every year is 12.1 m 3 /year  or amount Rp. 30.250,-/year. Keywords : PAH Tank (Rainwater Harvesting), water source, water.

## Pendahuluan
Air  merupakan  sumber  daya  yang  tidak bisa digantikan oleh apapun. Tidak ada satu makhluk  hidup  di  dunia  ini  yang  tidak membutuhkan  air.  Manusia  hewan  serta tumbuhan  sangat  memerlukan  air  dalam kehidupannya.  Terutama  bagi  manusia,  air merupakan  kebutuhan  pokok  yang  harus dipenuhi  setiap  hari.    Mengolah  makanan, minum, mandi, mencuci tentu membutuhkan  air.  Dengan  demikian  air merupakan  sumber  kehidupan  utama, maka  menggunakan  air  harus  kita  lakukan dengan  bijak  dan  sebaik-baiknya.  Hampir setiap  rumah  di  daerah  Wonogiri  Selatan memiliki  bak-bak  penampungan  air  yang digunakan untuk menyimpan air hujan dan digunakan  saat  kemarau  tiba.  Jika  musim hujan tentu air masih cukup untuk kegiatan sehari-hari.  Namun  saat  kemarau  akan terjadi  pemandangan  yang  berbeda.  Jika tampungan  tidak  mencukupi  maka  warga akan  membeli  air  tangki  atau  mendapat bantuan  dari  pemerintah.  Dengan  skripsi ini  Penulis  mencoba  mengkaji  lebih  lanjut untuk  menganalisa  ukuran  volume  tangki yang  sekarang  ada  terlalu  besar  dengan volume  27m 3 jadi  kurang  efesien  untuk menampung  tangkapan  air  hujan  dari  atap dan  Penulis  juga  menganalisa  untuk penghematan yang didapat bila di bandingkan  dengan  penggunaan  air  dari PDAM.  Pemanfaatan  air  hujan  dengan tangki  atau  disingkat  PAH  (Penampungan Air  Hujan)  memperhitungkan suplay air hujan di wilayah Wonogiri dengan dipengaruhi  luasan  atap  sebagai  media menangkap air hujan yang akan di teruskan untuk menuju ke tangki PAH
(Penampungan  Air  Hujan)  yang  air  dalam tangki tersebut di gunakan untuk memenuhi  kebutuhan  air  baku  (kebutuhan sehari-hari)  pada  skala  bangunan  rumah tinggal.  Dengan  ini  Penulis  berharap  agar
penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dalam mendesain tangki pemanfaatan air hujan yang tepat dan lebih efisien sesuai dengan suplay air hujan.

## Identifikasi Masalah
1. Apa  alternative  lain  dalam  pengadaan persediaan  air  selain  pemanfaatan  air hujan?
2. Bagaimana ukuran/dimensi tangka PAH yang  tepat  berdasarkan  keseimbangan supply (Vol. ketersediaan air hujan) dan demand  (kebutuhan)  air  pada  suatu bangunan rumah tinggal?
3. Berapa  rupiah  penghematan  yang didapatkan apabila kita memanfaatakan air hujan dibandingkan dengan menggunakan air dari PDAM?

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana ukuran/dimensi tangka PAH yang  tepat  berdasarkan  keseimbangan supply (Vol. ketersediaan air hujan) dan demand  (kebutuhan)  air  pada  suatu bangunan rumah tinggal?
2. Berapa  rupiah  penghematan  yang didapatkan apabila kita memanfaatakan air hujan dibandingkan dengan menggunakan air dari PDAM

## Batasan Masalah
1. Wilayah  studi  yang  ditinjau  adalah Bangunan Rumah tinggal, Desa Salak RT
06 RW 09, Kelurahan Petirsari, Kecamatan  Pracimantoro,  Kabupaten Wonogiri.
2. Data  curah  hujan  harian  merupakan data  dari  stasiun  hujan  yang  berada  di daerah yang berdekatan dengan bangunan  rumah  tinggal  yaitu  sekitar kota  Solo,  Kab.  Wonogiri  dan  Kab. Sukoharjo.
3. Dalam analisa perhitungan diasumsikan faktor  penguapan  dan  faktor  angin diabaikan.
4. Penampungan  air  hujan  dilakukan dengan  asumsi  bahwa  air  hujan  aman
dipakai untuk mandi, mencuci, memasak/minum,  wudhu,  menyiram tanaman, ternak.
5. Perhitungan  kebutuhan  air  hanya sebatas  memenuhi  kebutuhan  air  baku di dalam pekarangan rumah tinggal Pak Kasino.
6. Analisis  tidak  dilakukan  terhadap perhitungan daya dukung tanah, tekanan tanah terhadap tangki,
perhitungan pondasi tangki dan pengolahan air baku.
7. Perhitungan  analisa  luasan  atap  140m 3 yang  di  bangunan  rumah  utama  Pak Kasino  dan  mengabaikan  talang  yang sudah ada.
8. Dalam perhitungan perbandingan pemanfaatkan  air  hujan  dengan  air PDAM  penulis  mengabaikan  nilai  pajak dan suku bunga.
9. Memakai  perhitungan  25%  dari  total kebutuhan air baku.
10. Menggunakan  daftar  harga  material pada tahun 2013.
11. Data  kebutuhan  air  baku  memakai Peraturan  SNI  03-7065-2005,  Permen
Kesehatan RI No:986/Menkes/Per/IX/1992.
12. Data  curah  hujan  memakai  data  BPSDA Solo Jawa Tengah.

## Tujuan Penelitian
1. Merencanakan desain dan ukuran/dimensi  tangki  penampungan air  hujan  yang  tepat  yang  berdasarkan keseimbangan antara suplai dan kebutuhan air bulanan bangunan rumah tinggal.
2. Mengetahui  seberapa  besar  biaya penghematan  yang  dapat  dilakukan apabila dibandingkan dengan
menggunakan sumber air dari PDAM.

## Manfaat Penelitian
1. Mengembangkan konsep drainase berkelanjutan  dengan  meningkatkan daya  guna  air,  meminimalkan  kerugian, serta  memperbaiki  dan  konservasi lingkungan.
2. Hujan  yang  jatuh  di  atap  dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dengan cara gratis dan modern.
3. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap  air  bersih  dari  PDAM  dan sumur.
4. Mengurangi  debit  limpasan  sehingga bisa  mencegah  terjadinya  banjir  akibat curah hujan yang tinggi.
5. Untuk menganalisa sejauh mana penghematan bisa dilakukan bila dibandingkan  dengan  menggunakan sumber air dari PDAM.

## Diagram Fish Bone

## Hipotesis
1. Dimensi  tangki  PAH  yang  sekarang  di gunakan Pak Kasino  ukuran bak terlalu besar terhadap kebutuhan air baku/kebutuhan sehari-hari di keluarga Pak Kasino.
2. Adanya  penghematan  yang  didapat apabila  kita  pemanfaatkan  air  hujan dengan  menggunakan  tangki  PAH  dari pada menggunakan PDAM.

## LANDASAN TEORI Hujan
Hujan terjadi karena udara basah yang naik ke atmosfer mengalami pendinginan
sehingga terjadi proses kondensasi.
Naiknya  udara  ke  atas  dapat  terjadi  secara siklonik,  orografik  dan  konvektif.  Tipe hujan  dibedakan  menurut  cara  naiknya udara ke atas.(Bambang Triatmodjo,2008). A. Hujan konvektif B. Hujan siklonik

## C. Hujan orografis

## Kebutuhan Air
A. Kebutuhan air domestik (rumah tinggal).
B. Kebutuhan  air  untuk  perkantoran  25 liter/pegawai/hari (Direktorat Teh
Teknik Penyehatan, Dirjend Cipta Karya
DPU)
C. Kebutuhan  air  untuk  rumah  sakit  250 liter/  tempat  tidur/hari  (Direktorat Teknik Penyehatan, Dirjend Cipta Karya DPU).
D. Kebutuhan  air  untuk  pendidikan  25 liter/siswa/hari (Direktorat Teknik Penyehatan, Dirjend Cipta Karya DPU). E. Kebutuhan air untuk rumah peribadatan 50 liter/hari/m 2 (Direktorat Teknik Penyehatan, Dirjend
Cipta Karya DPU).
F. Kebutuhan air untuk hotel 200 liter/tempat/hari  (Direktorat  Teknik Penyehatan, Dirjend Cipta Karya DPU).
G. Kebutuhan  air  untuk  pemeliharaan sungai / penggelontoran.
H. Kebutuhan air untuk peternakan.
I. Kebutuhan  air  untuk  industri  0.4
liter/detik/ha (Direktorat Teknik Penyehatan, Dirjend Cipta Karya DPU).
J. Kebutuhan air untuk lain-lain.

## Penentuan Hujan Kawasan
Data hujan yang diperoleh dari alat penakar hujan  merupakan  hujan  titik  ( point rainfall ). Mengingat hujan sangat bervariasi
terhadap  tempat  ( space ),  maka  untuk kawasan yang luas, satu alat penakar hujan belum dapat menggambarkan hujan wilayah tersebut (Suripin, 2004). Dalam hal ini  diperlukan  hujan  kawasan  yang diperoleh  dari  harga  rerata  curah  hujan beberapa stasiun penakar hujan yang ada di dalam  atau  di  sekitar  kawasan.  Bambang Triatmodjo  (2008)  menerangkan  bahwa perhitungan yang digunakan dalam menghitung  hujan  rerata  kawasan,  yaitu dengan  Metode  rerata  aljabar.  Metode rerata  aljabar  memberikan  hasil  yang  baik apabila:
a. Stasiun hujan tersebar secara merata di DAS dalam jumlah yang cukup.
b. Distribusi  hujan  relative  merata  pada seluruh DAS.
Menghitung  hujan  rerata  kawasan  dengan Metode  rerata  aljabar  dapat  digunakan persamaan berikut :
P =
Dengan : P = Curah hujan daerah  (mm). N = Jumlah titik stasiun pengamatan hujan. P1,P2,,Pn =  Curah  hujan  di  tiap  titik
pengamatan.

## Intensitas Hujan
Intensitas  hujan  adalah  laju  hujan  atau curah  hujan  atau  tinggi  air  persatuan waktu.  Intensitas  curah  hujan  dinotasikan dengan  huruf  I  dengan  satuan  mm/jam, mm/menit, mm/hari (Suroso, 2006). Dalam menghitung  intensitas  hujan  yang  dipakai adalah  hujan  harian,  mononobe  (Suyono dan Takeda 1983) mengusulkan persamaan di bawah ini untuk menurunkan kurva IDF.

## Koofisien Runoff
Koofisien runoff atau koofisien C
didefinisikan sebagai nisbah antara  puncak aliran  permukaan  terhadap  intensistas hujan.  Faktor  ini  merupakan  variabel  yang paling menentukan hasil perhitungan debit banjir. Faktor utama yang mempengaruhi C adalah  laju  infiltrasi  tanah  atau  prosentase lahan kedap air, kemiringan lahan, tanaman penutup  tanah,  dan  intensitas  hujan. Permukaan  kedap  air,  seperti  perkerasan aspal dan atap bangunan, akan menghasilkan  aliran  hampir  100%  setelah permukaan  menjadi  basah,  seberapa  pun kemiringannya  (Suripin,  2004).    Koofisien runoff nilainya diberikan dalam Tabel.

## Perhitungan Suplai Air
Untuk  menghitung  ketersediaan  air  atau volume  air  hujan  yang  jatuh  di    atap bangunan :
V = R . A . k Dimana: V = Volume Air tertampung (m) R = Curah hujan (m/bulan) A = Luas daerah tangkapan (m) k = Koofisien Runoff (Tabel 2.5)
Perhitungan Volume Tangki

## Penampungan Air Hujan
Ukuran  kapasitas  tangki  penampungan  air hujan harus  dapat  memenuhi  permintaan kebutuhan  air  sepanjang  tahun  atau minimal sepanjang musim hujan.
Penentuan  ukuran  tangki  dapat  dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:
1. Metode  1-  Pendekatan  dari  segi kebutuhan air ( V demand = V tangki )
2. Metode  2-  Pendekatan  dari  segi ketersediaan air (V Suply = V tangki )
3. Metode 3- Perhitungan Neraca air.
Perhitungan Debit Air Rata-rata Hujan
v = A = A = r 2 d = 2 r d =
Dimana:
v =    kecepatan  aliran  air  pada  talang  tegak (m/detik)
g =  percepatan gravitasi (9,8 m/detik)
h  =  tinggi jatuh air (m)
A =  luas atap sebagai bidang penangkap (m
Q =  debit air rata-rata hujan (m/detik)

## Penelitian Terdahulu
1. Ahmad  Zaki  (2008)  dalam  Analisa
Pemanfaatan Rain Barrel sebagai Alternatif  Penyediaan  Sumber  Air  di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia.
2. Lismawati (2013) dalam Pemanfaatan Air Hujan  dengan  Bak  Penampung  untuk
Memenuhi  Kebutuhan  air  Rumah  tinggal di Kawasan Shelter Pengungsi Merapi.
3. Tri  Yayuk  Susana  (2012)  dalam  Analisa Pemanfaatan  Potensi  Air  Hujan    dengan Menggunakan  Cistern  Sebagai  Alternatif Sumber  Air  Pertamanan  pada  Gedung Perkantoran Bank Indonesia.
4. Ahmad  Saiful  Fathi  (2013)  dalam
Perancangan Sistem Rain Water Harvesting menjelaskan  bahwa  dapat disimpulkan  bahwa  air  hujan  memiliki potensi yang  cukup  besar untuk membantu  memenuhi  kebutuhan  akan air bersih.

## Lokasi Penelitian
METODOLOGI PENELITIAN
Flow Chart

## Lokasi
Wilayah studi yang ditinjau adalah Bangunan Rumah tinggal, Desa Salak RT 06 RW 09, Kelurahan Petirsari, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri
Hasil Penelitian
Perhitungan Kebutuhan Air Baku
Rumah Tinggal
Jumlah kebutuhan air baku secara keseluruhan di rumah tinggal Bapak Kasino sebesar  :  jumlah  kebutuhan  air  baku  per hari  dan  kebutuhan  air  baku  untuk  ternak, sehingga  600  liter/hari  +  256  liter/hari  = 856  liter/hari.  Kalau  dalam  sebulan
keluarga  Pak  Kasino  kebutuhan  air  baku 856  liter/hari  x  30  hari  =    25680  liter/bln atau 25,68 m³/bln.

## Perhitungan Suplay Air Hujan
Metode yang digunakan untuk
menghitung  hujan    kawasan    adalah
dengan metode rerata
aritmatik.
Pengukuran  yang  dilakukan  di  beberapa stasiun dalam waktu bersamaan
dijumlahkan    dan    kemudian    dibagi dengan    jumlah    stasiun.  Stasiun  yang digunakan  dalam  hitungan  adalah  yang berada  didalam  DAS.  Dalam  penelitian  ini, stasiun  yang  digunakan  adalah  Eromoko, Giriwoyo dan Pracimantoro yang semuanya berada      berdekatan      dengan      Kecamatan Pracimantoro.
Tabel  1.  Perhitungan  hujan  kawasan dengan metode rerata aritmatika ( aljabar)
Gambar  1.  Lokasi  stasiun  hujan  untuk Kabupaten Wonogiri
Tabel  2.  Perhitungan  curah  hujan  andalan berdasarkan data tahunan

## Tabel 3. Curah hujan andalan
Gambar 2. Grafik curah hujan andalan
Gambar 3. Tampak atap rumah Pak Kasino
Tabel 4. Perbandingan suplai air dengan kebutuhan air baku
Luas Atap : 140 m² Penutup atap : Genteng tanah merah Koofisien runoff : 0.5

## Gambar 4. Grafik perbandingan suplai air dengan kebutuhan total air baku

## Perhitungan Volume Tangki PAH
Berdasarkan    perbandingan    antara  suplai air  hujan  dan    kebutuhan  air  baku Vsuplay   =  Vdemand.  Sehingga  suplai  air hujan  dapat  mencukupi  untuk  memenuhi keseluruhan    kebutuhan    air    baku    rata- rata    bangunan    rumah  tinggal  Pak  Kasino. Jadi perhitungan volume
tangki
berdasarkan    suplai  andalan    pada  bulan Januari,  Februari,  Maret,  April,  November,
Desember
yang cenderung
vol.
ketersediaan  suplai  air  hujan  yang  tinggi seperti pada Gambar :
Perhitungan  Neraca  Air  untuk  Tangki PAH Kapasitas 14 m 3 .
Setelah  menghitung  kapasitas  tangki  PAH, neraca  air  bulanan  dapat  dihitung  seperti pada Tabel :
Jadi  ada  potensi  penghematan  sebesar 15.71%  dari  total  kebutuhan  air  baku rumah tinggal Pak Kasino, atau dengan nilai ekonomi sebagai berikut :

## Perhitungan Debit Air Rata-rata Hujan

## Estimasi Biaya Konstruksi Tangki PAH
Setelah  Dari  perhitungan  RAB  kontruksi tangki PAH didapat total biaya  kontruksi tangki  PAH    sebesar    Rp.    2.500.000 dengan    tipe    konstruksi  tangki  PAH  dari pasangan bata. Pemilihan tangki PAH dari pasangan bata adalah dengan alasan lebih mudah materialnya dan sederhana dibandingkan tangki PAH dari jenis lain.

## Analisa Penghematan Biaya
Analisis  penghematan  biaya  dimaksudkan untuk mengetahui berapa rupiah penghematan  yang  didapatkan  apabila  Pak Kasino  tetap  memakai  PAH  yang  sudah  ada dan  penghematan  yang  didapatkan  apabila Pak  Kasino  memakai  PAH  hasil  analisis. Tarif  air  PDAM  Rp.  2.500/  m 3 untuk  kelas rumah tangga (PDAM Wonogiri per 1 Maret 2013 )
selisih dari lamanya pembuatan tangka PAH tersebut 2,9 tahun – 1,5 tahun = 1,4 tahun.

## KESIMPULAN
1. Desain  tangka  PAH  yang  dihitung sebesar  14  m 3 atau  14.000  liter dengan  ukuran  3.5  x  2  x  2  m  dengan volume  suplai  air  hujan  yang  dapat dipanen  dari  atap  rumah tinggal Bapak Kasino  yaitu  77,4  m 3 /tahun  dan kebutuhan  rata-rata  harian  adalah 0,856  m 3 /hari,  25,68  m 3 /bulan,  dan 308,16 m 3 /tahun. Dibandingkan dengan  tangki  PAH  secara  aktual  di rumah  tinggal  Bapak  Kasino  dengan ukuran  3  x  3  x  3  m,  sebesar  27  m 3 sehingga  menjadikan  tanki  PAH  ini menjadi kurang efisien dalam pemanfaatannya.
2. P enghematan  penggunaan  air  tahunan sebanyak  15.71  m 3 /tahun  atau  sebesar Rp. 30.250,-/tahun.

## DAFTAR PUSTAKA
Asdak,C,  1995, Hidrologi  dan  pengelolaan Daerah  Aliran  Sungai ,  Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta
Ahmad  Zaki,  2008, Analisa  Pemanfaatan Rain  Barrel  sebagai  Alternatif  Penyediaan Sumber  Air  di  Fakultas  Matematika  dan  I
lmu Pengetahuan Alam Universitas
Indonesia, Skripsi, FT. UI, Depok.
Ahmad  Saiful  Fathi,  2013,  Perancangan Sistem Rain  Water  Harvesting ,  Skripsi,
Jurusan  Fisika  Teknik,  Universitas  Gadjah Mada, Yogyakarta.
Bambang  Triatmodjo, Hidrologi  Terapan (Beta  Offset,  2008)., Cetakan  Kedua,  Beta Offset, Yogyakarta.
Badan  Standarisasi  Nasional, SNI  03-7065- 2005  tentang  Tata  Cara  Perencanaan Sistem Plumbing , Indonesia
Depkes  RI,  1990. Peraturan  Menteri Kesehatan  RI  No  416/Menkes/Per/IX/1990 , Jakarta
Heather Kinkade - Levario, 2007, Design for water  rainwater  harvesting,  stormwater catchment  and  alternate  water  reuse ,  New Society Publishers, Canada
Lismawati,  2007, Pemanfaatan  Air  Hujan dengan  Bak  Penampung  untuk  Memenuhi Kebutuhan  air  Rumah  Tangga  di  Kawasan Shelter  Pengungsi  Merapi ,  Skripsi,  Jurusan Teknik  Sipil,  Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta.
National    Water    Commision,    2008,
Rainwater   Tank   Design   and   installation Handbook ,
Australian
Government, Australia
Permen   PU,   2009, Modul   Penampungan Air   Hujan ,   Kementrian   Pekerjaan Umum, Indonesia
Sobriyah, 2012 , Model Hidrologi, Cetakan I, UNS Press, Surakarta.
Suripin,   2004, Sistem  Drainase  Perkotaan yang    Berkelanjutan, Andi    Offset, Yogyakarta.
Suriawiria,  U.  1996. Mikrobiologi  Air  dan Dasar-dasar  Pengolahan  Buangan  Secara Biologis. Penerbit Alumni. Bandung.
Soemarto,  C.D.,  1987. Hidrologi  Teknik . Usaha Nasional, Surabaya.
Texas  Water  Development  Board,  2006,
Rainwater Harvesting Potential and Guidelines for Texas , Austin, Texas.
Texas  Water  Development  Board,  1997, Texas  Guide  to  Rainwater  Harvesting , Austin, Texas.
Tri Yayuk susana, 2012, Analisa
Pemanfaatan  Potensi  Air  Hujan  dengan Menggunakan  Cistern  sebagai  Alternatif Sumber  Air  pertamanan  pada  Gedung Perkantoran Bank I ndonesia , Skripsi, FT. UI, Depok.