ISSN: 2721-6225 (print) https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/rot
ISSN: 2745-6331 (online) page 171-182

## ANALISA PERPINDAHAN PANAS COOLING TOWER
(INDUCED DRAFT) PLTU I PULANG PISAU (2 x 60 MW)
I Komang Gede Sastrawan 1) , Rachmat Subagyo 2)
1,2 Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Jl. Akhmad Yani Km 35,5 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70714 Email: sastrawanagas@gmail.com

## Abstract
The study aims to determine the heat transfer and performance of cooling tower Pulang Pisau I Power Plant (2 x 60 MW) by comparing the result data obtained during  commissioning  and  2018.  Pulang  Pisau  I  Power  Plant  (2 x  60  MW)  is  a power plant using a closed cooling system with the cooling tower. Cooling tower in  a power plant  have  a very important  role, as the main cooling media to keep the  condenser  temperature  stable.  Cooling  tower  is  one  of  the  heat  transfer equipment in a power plant. In Pulang Pisau I Power Plant (2 x 60 MW), cooling tower  performance  needs  to  be  examined  and  analyzed  how  heat  transfer  and efficiency  are  to  get  some  input  to  improve  /  maintain  the  performance  of  the cooling tower. The highest rate of heat transfer from Pulang Pisau - Daya PLTU I 2 x 60 MW cooling tower occurred on December 2 nd , 2018 at 06.00 WIB, a load of  51.0  MW  which  was  6.883  kW  and  the  lowest  occurred  on  November  24 th , 2018 at 15.00 WIB, 14.6 MW which was 2.752 kW. Average efficiency value of 71%.
Keyword: Cooling Tower, Analysis, Heat Transfer

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perpindahan panas dan kinerja menara pendingin  Pembangkit  Listrik  Pulang  Pisau  I  (2  x  60  MW)  dengan membandingkan  data  hasil  yang  diperoleh  selama  komisioning  dan  2018. Pembangkit  Listrik  Pulang  Pisau  I  (2  x  60  MW)  merupakan  pembangkit  listrik. menggunakan  sistem  pendingin  tertutup  dengan  menara  pendingin.  Menara pendingin  pada  suatu  pembangkit  listrik  memiliki  peran  yang  sangat  penting, sebagai  media  pendingin  utama  untuk  menjaga  kestabilan  suhu  kondensor. Cooling  tower  merupakan  salah  satu  peralatan  perpindahan  panas  pada  suatu pembangkit  listrik.  Di  Pembangkit  Listrik  Pulang  Pisau  I  (2  x  60  MW),  kinerja menara  pendingin  perlu  dikaji  dan  dianalisis  bagaimana  perpindahan  panas  dan efisiensinya untuk  mendapatkan masukan  guna  meningkatkan /  mempertahankan kinerja  menara  pendingin.  Laju  perpindahan  panas  tertinggi  dari  Pulang  Pisau  - PLTU  Daya  I  2  x  60  MW  menara  pendingin  terjadi  pada  tanggal  2  Desember 2018 pukul 06.00 WIB, beban 51,0 MW yaitu 6.883 kW dan terendah terjadi pada tanggal  24  November  2018  pukul  15.00  WIB.  ,  14,6  MW  yang  merupakan 2,752 kW. Nilai efisiensi rata-rata 71%.
Kata kunci: Menara Pendingin, Analisis, Perpindahan Panas

## PENDAHULUAN
Sistem  pembangkit  listrik  yang  dikenal  ada  beberapa  jenis  salah  satu diantaranya adalah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Pembangkit listrik jenis ini menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin, yang dihubungkan dengan  poros  untuk  menggerakkan  generator  sehingga  menghasilkan  energi listrik.  EnergiListrik  ini  kemudian  disalurkan  ke  jaringan  distribusi  menuju konsumen.  Performa  suatu  PLTU  sangat  ditentukan  oleh  keandalan  masing- masing equipment yang bekerja didalamnya. PLTU I Pulang Pisau – Daya 2 x 60 MW  merupakan  PLTU  menggunakan  sistem  pendingin  tertutup  dengan equipment PLTU tersebut  menggunakan cooling tower . Cooling tower di sebuah PLTU  berperan  sangat  penting  yakni  sebagai  media  pendingin  utama  untuk menjaga temperatur pada condenser tetap stabil. Cooling tower merupakan salah satu peralatan pemindah kalor pada sebuah PLTU.
Pada  PLTU  I  Pulang  Pisau  -  Daya  2  x  60  MW,  performa cooling  tower perlu  diteliti  dan  dianalisa  terkait  dengan  kinerja  perpindahan  panasnya,  untuk melakukan  tindakan-tindakan  pencegahan  supaya  tidak  terjadi  efek  yang  lebih besar  terhadap  kinerja  PLTU  secara  keseluruhan.  Analisa  yang  mungkin dilakukan untuk mengetahui performa cooling tow er yaitu dengan cara melakukan pengukuran temperatur pada bagian-bagian tertentu dari cooling tower tersebut.
Setelah  dilakukan  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberi  nilai  positif untuk  peningkatan  performa cooling  tower PLTU  I  Pulang  Pisau  –  Daya  2  x  60 MW sehingga secara umum kinerja PLTU meningkat. Hal lain yang lebih penting adalah  dapat  memberikan  saran  yang  berguna  untuk  tindakan-tindakan pencegahan,  perbaikan  ataupun  mempertahankan  kinerja cooling  tower tersebut tetap  dalam  kondisi  yang  baik  dan  handal  dalam  melayani  kebutuhan  listrik masyarakat luas.
Prinsip Kerja Cooling Tower Cooling  tower adalah  suatu  sistem  refrigerasi  yang  melepaskan  kalor  ke udara. Cooling  tower bekerja  dengan  cara  mengontakkan  air  dengan  udara  dan menguapkan sebagian air tersebut. Luas permukaan air yang besar dibentuk untuk menyemprotkan air lewat nozzle atau memercikan air kebawah dari  suatu bagian ke bagian lainnya. Bagian-bagian atau bahan – bahan pengisi biasanya terbuat dari kayu tetapi bisa juga dibuat dari plastik atau keramik.
Gambar 1. Diagram Skematika Cooling tower
Ada  banyak  klasifikasi cooling  tower ,  namun  pada  umumnya pengklasifikasian  dilakukan  berdasarkan  sirkulasi  air  yang  terdapat  di  dalamnya.
C ooling tower dapat diklasifikasikan atas tiga bagian, yaitu:
1. Menara pendingin basah ( Wet cooling tower).
2. Menara pendingin kering ( Dry cooling tower).
3. Menara pendingin campuran ( Wet - dry cooling tower).

## Mechanical Draft Cooling Tower
Sistem mechanical  draft  cooling  tower dilengkapi  dengan  satu  atau beberapa kipas ( fan ) yang digerakkan secara mekanik sehingga dapat mengalirkan udara.  Berdasarkan  fungsi  kipas  yang  digunakan cooling  tower aliran  angin mekanik dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu:
1. Tipe aliran angin dorong ( forced draft ).
2. Tipe aliran angin tarik ( induced draft ).
Aliran udara masuk menara pada dasarnya horizontal, tetapi aliran di dalam bahan pengisi ada yang horizontal seperti yang terdapat pada cooling tower aliran silang (cross  flow) dan  ada  pula  yang vertikal seperti cooling tower aliran lawan arah (counter  flow) .  Aliran  lawan  arah  lebih  sering  dipakai  dan  dipilih  karena efisiensi termalnya lebih baik daripada aliran silang. Keunggulan mechanical draft cooling tower diantaranya:
1. Terjaminnya jumlah aliran udara dalam jumlah yang diperlukan pada segala kondisi beban dan cuaca.
2. Biaya investasi dan konstruksinya lebih rendah.
3. Ukuran dimensinya lebih kecil.
4. Sedangkan kelemahan mechanical draft cooling tower adalah:
5. Kebutuhan daya yang besar.
6. Biaya operasi dan pemeliharaan yang besar.
7. Bunyinya lebih ribut.
Gambar 2. Induced Draft Cooling Tower Aliran Counter-flow
Gambar 3. Induced Draft Cooling Tower Aliran Cross-flow
Komponen dasar sebuah menara pendingin meliputi :
1. Rangka dan wadah.
2. Bahan pengisi.
3. Kolam  air  dingin.
4. Eliminator  aliran.
5. Saluran  masuk  udara.
6. Nosel.
7. Fan.

## METODE PENELITIAN
Pelaksanaan penelitian ini tidak lepas dari kerangka penelitian secara umum yang meliputi langkah-langkah penelitian dari mulai sampai dengan mendapatkan suatu  kesimpulan  yang  dapat  dipergunakan  untuk  menunjukan  kinerja cooling tower dan  memberikan  suatu  kiat  khusus  dalam  menjaga  ataupun  memperbaiki kinerja cooling tower PLTU I Pulang Pisau – Daya 2 x 60 MW sebagai berikut:
1. Studi kepustakaan, observasi dan wawancara Proses  pengumpulan  landasan  teori  yang  berkaitan  dan  dibutuhkan  dalam penelitian untuk melakukan perhitungan dan analisa data sesuai judul tugas akhir yang sudah ditentukan.  Landasan teori  bisa diperoleh dari perpustakaan  kampus, PLTU  setempat,  Unit  Pendidikan  dan  pelatihan, browsing via  internet  dan  dari literature-literatur  lainnya.  Selanjutnya  dilakukan  juga  pengumpulan  data-data yang diperlukan melalui observasi lapangan serta wawancara terhadap teknisi ahli yang berkecimpung dibidangnya termasuk juga para operator PLTU.
2. Tabulasi data
Data-data yang telah didapatkan kemudian dikumpulkan dalam bentuk tabel untuk selannjutnya dilakukan perhitungan-perhitungan.
3. Pengolahan data
Dari  data-data  yang  didapat,  dapat  diolah  dalam  bentuk  perhitungan- perhitungan  dalam  rangka  pengujian cooling  tower. Adapun  perhitungan- perhitungan yang dilakukan diantaranya:
a. Menghitung laju perpindahan panas
b. Menghitung kapasitas pendinginan
c. Menghitung approach dan efisiensi cooling tower
d. Menghitung kehilangan penguapan
e. Menghitung perbandingan cair – gas (L/G)

## 4. Analisa Pengolahan Data
Yaitu  menganalisa  data-data  dengan  membuat  grafik  yang  menunjukan pengaruh/hubungan  dari  masing-masing  parameter  terhadap  kinerja  peralatan ataupun  system.  Hal  ini  juga  akan  dapat  menunjukkan  peralatan-peralatan  yang mengalami  penurunan  kinerja  sehingga  berpengaruh  terhadap  kinerja cooling tower secara keseluruhan.
5. Kesimpulan
Yaitu  hasil  akhir  yang  diperoleh  dari  serankaian  kegiatan  yang  sudah dilakukan dari poin 1 – 4 dalam keperluan pembuatan dan penyusunan tugas akhir dan  diharapkan  dapat  memberikan  kiat  khusus  dalam  mempertahankan  atau bahkan meningkatkan kinerja cooling tower

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Performa Cooling Tower
Sifat-sifat   udara   basah   yang   digunakan   dalam   perhitungan   untuk menentukan prestasi menara pendingin sebagai berikut:
Gambar 4. Range dan Approach Cooling tower
Tabel 1. Performa cooling tower No. Tanggal Wakt u Beban (MW) T Win ( o C) T Wout ( o C) Rang e ( o C) T wb ( o C) T db ( o C) Approa ch ( o C) Efisien si (%) 1 11/24/2018  06.00 14.8 34.35  29.71 4.64 27.11  28.94 2.60 64.09 2 11/24/2018  09.00 14.9 34.87  30.55 4.32 27.95  29.78 2.60 62.43 3 11/24/2018  12.00 14.9 34.97  30.76 4.21 28.16  29.99 2.60 61.82 4 11/24/2018  15.00 14.6 35.02  31.03 3.99 28.43  30.26 2.60 60.55 5 11/24/2018  18.00 14.5 34.99  30.84 4.15 28.24  30.07 2.60 61.48 6 11/25/2018  06.00 29.6 35.63  30.39 5.24 27.99  29.62 2.40 68.59 7 11/25/2018  09.00 29.6 35.67  30.78 4.89 28.38  30.01 2.40 67.08
8 11/25/2018  12.00 28.9 35.94  30.93 5.01 28.53  30.16 2.40 67.61 9 11/25/2018  15.00 29.1 36.05  31.04 5.01 28.64  30.27 2.40 67.61 10 11/25/2018  18.00 29.1 35.52  30.67 4.85 28.27  29.90 2.40 66.90 11 11/28/2018  06.00 42.5 38.62  30.52 8.10 28.01  29.75 2.51 76.34 12 11/28/2018  09.00 42.6 38.64  30.55 8.09 28.04  29.78 2.51 76.32 13 11/28/2018  12.00 42.5 38.55  30.75 7.80 28.24  29.98 2.51 75.65 14 11/28/2018  15.00 42.5 38.56  30.98 7.58 28.47  30.21 2.51 75.12 15 11/28/2018  18.00 42.5 38.43  30.36 8.07 27.85  29.59 2.51 76.28 16 2/12/2018 06.00 51 37.00  27.02 9.98 24.55  26.25 2.47 80.16 17 2/12/2018 09.00 50 38.69  28.95 9.74 26.48  28.18 2.47 79.77 18 2/12/2018 12.00 51.5 40.56  31.58 8.98 29.11  30.81 2.47 78.43 19 2/12/2018 15.00 51.5 40.05  31.95 8.10 29.48  31.18 2.47 76.63 20 2/12/2018 18.00 50 39.80  30.85 8.95 28.38  30.08 2.47 78.37

## Laju Perpindahan Kalor
Nilai      laju      perpindahan      kalor      dipengaruhi      oleh      nilai      koefisien perpindahan  kalor  konveksi  (hc),  luas  penampang  (A)  dan  perbedaan  suhu.
Sehingga besarnya laju perpindahan kalor dapat dicari dengan rumus: q = (1) Dimana :
q     = laju perpindahan kalor (kW)
h     = koefisien perpindahan kalor konveksi (W/m 2 .°C)
A    = luas penampang (m 2 ) ∆T  = perbedaan suhu (°C)
Tabel 2. Hasil pengukuran laju perpindahan panas
No. Tanggal Waktu Beban (MW) ( o C) q (kW) 1 11/24/2018 06.00 14.8 4.64 3,200.21 2 11/24/2018 09.00 14.9 4.32 2,979.50 3 11/24/2018 12.00 14.9 4.21 2,903.64 4 11/24/2018 15.00 14.6 3.99 2,751.90 5 11/24/2018 18.00 14.5 4.15 2,862.26 6 11/25/2018 06.00 29.6 5.24 3,614.03 7 11/25/2018 09.00 29.6 4.89 3,372.63 8 11/25/2018 12.00 28.9 5.01 3,455.40 9 11/25/2018 15.00 29.1 5.01 3,455.40 10 11/25/2018 18.00 29.1 4.85 3,345.05 11 11/28/2018 06.00 42.5 8.10 5,586.57 12 11/28/2018 09.00 42.6 8.09 5,579.67 13 11/28/2018 12.00 42.5 7.80 5,379.66 14 11/28/2018 15.00 42.5 7.58 5,227.93 15 11/28/2018 18.00 42.5 8.07 5,565.88 16 2/12/2018 06.00 51.0 9.98 6,883.21
17 2/12/2018 09.00 50.0 9.74 6,717.68 18 2/12/2018 12.00 51.5 8.98 6,193.51 19 2/12/2018 15.00 51.5 8.10 5,586.57 20 2/12/2018 18.00 50.0 8.95 6,172.82

## Kapasitas Pendinginan
Kapasitas pendinginan merupakan panas yang dibuang dalam kKal/jam atau kW,  sebagai  hasil  dari  kecepatan  aliran  masa  air,  panas  spesifik  dan  perbedaan suhu.Kapasitas pendinginan dapat dihitung dengan rumus :
Q = ̇ (kW) (2) Dimana : Q    = kapasitas pendinginan (kW)
̇ = laju massa aliran air (kg/s)
c     = kalor spesifik air (kJ/kg°C)
∆T  = perubahan suhu (°C)
Tabel 3. Hasil  perhitungan kapasitas pendinginan
No. Tanggal Waktu Beban (MW) ( o C) m A (kg/s) Q (kW) 1 11/24/2018 06.00 14.8 4.64 10.32 200.45 2 11/24/2018 09.00 14.9 4.32 10.30 186.26 3 11/24/2018 12.00 14.9 4.21 10.33 182.05 4 11/24/2018 15.00 14.6 3.99 10.31 172.20 5 11/24/2018 18.00 14.5 4.15 10.31 179.10 6 11/25/2018 06.00 29.6 5.24 11.55 253.35 7 11/25/2018 09.00 29.6 4.89 11.58 237.04 8 11/25/2018 12.00 28.9 5.01 11.57 242.64 9 11/25/2018 15.00 29.1 5.01 11.55 242.22 10 11/25/2018 18.00 29.1 4.85 11.57 234.90 11 11/28/2018 06.00 42.5 8.10 13.45 456.04 12 11/28/2018 09.00 42.6 8.09 13.44 455.14 13 11/28/2018 12.00 42.5 7.80 13.51 441.11 14 11/28/2018 15.00 42.5 7.58 13.49 428.04 15 11/28/2018 18.00 42.5 8.07 13.45 454.35 16 2/12/2018 06.00 51 9.98 14.05 586.96 17 2/12/2018 09.00 50 9.74 14.45 589.15 18 2/12/2018 12.00 51.5 8.98 14.48 544.31 19 2/12/2018 15.00 51.5 8.10 14.43 489.27 20 2/12/2018 18.00 50 8.95 14.25 533.87

## Kehilangan Penguapan
Kehilangan    penguapan    merupakan    jumlah    air    yang    diuapkan    untuk tugas  pendinginan.  Secara  teoritis  jumlah  penguapan  mencapai  1,8  m 3 untuk
setiap  10.000.000  kKal  panas  yang  dibuang.  Pada  penelitian  ini  kehilangan penguapan dapat dihitung sebagai berikut :
Laju sirkulasi rata-rata = 44.889 m 3 /h ∆T (rata-rata) = 6.585 o C Kapasitas penguapan = 0.0085 x 1.8 laju sirkulasi x ∆T = 0.0085 x 1.8 x 44.889 (m 3 /h) x 6.585 o C = 4.522 m 3 /h

## Perbandingan Cair/Gas (L/G)
Perbandingan  L/G  menara  pendingin  merupakan  perbandingan  antara  laju alir massa air dan udara. Menara pendingin memiliki nilai desain tertentu,   namun variasi   karena   musim memerlukan pengaturan   dan perubahan  laju  alir air dan udara untuk mendapatkan efektivitas terbaik menara pendingin. Besarnya laju aliran massa air dengan laju aliran masa udara (L/G) sebesar 1,17 – 0,46.
= (3) Dimana : L/G = Perbandingan aliran massa cair – gas (kJ/kg o C) = Temperatur air masuk cooling tower ( o C)
= Temperatur air keluar cooling tower ( o C) = Entalpi air masuk cooling tower (kJ/kg) = Entalpi air keluar cooling tower (kJ/kg)

## Laju Perpindahan Panas
Perpindahan  kalor  yang  terjadi  pada type  cooling  tower ini  adalah perpindahan panas secara konveksi paksa, dimana perpindahan panas terjadi dari temperature  air  masuk cooling  tower dengan  temperatur  lebih  tinggi  ke  udara yang mengalir akibat isapan fan /kipas yang berada di atas tower. Secara sederhana nilai  perpindahan  panas  ini  dapat  di  hitung  dengan  mempertimbangkan  nilai penurunan  temperatur  ( ),  nilai  koefisien  perpindahan  panas  dan  luasan penampang perpindahan  panas. Pada penelitian ini didapatkan nilai perpindahan panas seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 5.
Gambar 5. Laju Perpindahan Panas
Gambar 5 menunjukan bahwa pada saat penelitian terjadi fluktuatif jumlah laju  perpindahan  panas  yang  lebih  banyak  jika  dibandingkan  dengan  saat komissioning  namun  secara  garis  besar  peningkatan  beban  menyebabkan  laju perpindahan panas juga meningkat. Dari grafik diatas menunjukkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Nilai laju perpindahan panas tertinggi terjadi pada tangal 2 Desember 2018 pada pukul 06.00 WIB, beban 51.0 MW yaitu sebesar 6,883 kW.
2. Nilai  laju  perpindahan  panas  terendah  terjadi  pada  tangal  24  November 2018 pada pukul 15.00 WIB, beban 14.6 MW yaitu sebesar 2,752 kW.
3. Laju  perpindahan  panas  sangat  dipengaruhi  oleh  peningkatan  pembebanan, semakin  besar  beban  pembangkit,  maka  semakin  besar  pula  perpindahan panas  pada  condenser  (dari steam ke  air  pendingin)  begitu  pula  dengan perpindahan panas pada cooling tower (dari air pendingin ke udara).
4. Besarnya  penurunan  temperatur  pada  air  pendingin  pada  cooling  tower  di pengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :
a. Temperatur udara sekitar.
b. Kondisi penyemprotan nosel.
c. Kondisi fill cooling tower.
d. Kualitas air pendingin.

## Kapasitas Pendinginan
Gambar  6  menunjukkan  variasi  kapasitas  pendinginan  sesuai  dengan pembebanan,  dimana  variasi  ini  di  pengaruhi  oleh  besarnya  aliran  masa  air pendingin yang diatur dalam bukaan katup air pendingin.
Gambar 6. Grafik Kapasitas Pendinginan pada Pembebanan dan Waktu Tertentu
Dari Gambar 6 diketahui:
1. Nilai Kapasitas  pendinginan tertinggi  terjadi  pada tangal  2 Desember 2018 pada pukul 09.00 WIB, beban 50.0 MW yaitu sebesar 589 kW.
2. Nilai  laju  perpindahan  panas  terendah  terjadi  pada  tangal  24  November 2018 pada pukul 15.00 WIB, beban 14.6 MW yaitu sebesar 172 kW.
3. Nilai  kapasitas  pendinginan  sangat  dipengaruhi  oleh  peningkatan pembebanan,  semakin  besar  beban  pembangkit,  maka  semakin  besar
kebutuhan suplai air pendingin sehingga menyebabkan peningkatan jumlah laju aliran massa air pendingin.
Kapasitas pendinginan maksimal pada cooling tower PLTU I Pulang Pusau –  daya  2  x  60  MW  adalah  berada  pada  pembebanan  50  MW  dengan  kapasitas pendinginan 589 kW. Hal ini mengalami penurunan jika dibandingkan pada hasil komisioning  yang  mampun  mencapai  pembebanan  maksimal  60  MW  dengan kapasitas pendinginan sekitar 704.03 kW
Performa Cooling Tower
Kinerja cooling  tower secara  signifikan  ditunjukkan  oleh  pengaruh temperatur  udara  ambien  disekitar cooling  tower ,  jika  dibandingkan  dengan pengujian  pada  waktu  komissioning  efesiensi cooling  tower masih  relatif  sama walaupun  ada  sedikit  penurunan,  namun  masih  berkisar  di  angka  71%.  Hal tersebut dapat ditunjukkan dalam Gambar 7.
Gambar 7. Grafik Efisiensi Cooling Tower pada Beban dan Waktu Tertentu
Dari Gambar 7 diketahui kinerja cooling tower yang paling baik ditunjukan pada  pengambilan  data  tanggal  2  Desember  2018  pukul  06.00  WIB    yaitu  pada range beban  50  MW  dan  temperatur  uadara  ambien  sekitar  24.55 o C (wet  bulb) dan  26.25 o C (dry  bulb) dengan  Efisiensi  sekitar  80.16%.  Besarnya  temperatur ambien (udara sekitar) sangat dipengaruhi oleh kondisi alam diantaranya:
1. Sinar Matahari
Sinar  matahari  merupakan  salah  satu  penyebab  naiknya  temperature  udara ambien  yang  berada  disetiap  peralatan  dalam  hal  ini  khususnya  cooling  tower. Pada  saat  siang  hari,  matahari  akan  memberikan  panas  pada  udara  ambien  yang disebabkan oleh radiasi pancaran sinar matahari. Panas ini diserap oleh bumi dan mengakibatkan temperature udara akan naik. Pada malam hari, idak adanya sinar matahari  akan  menyebabkan  temperature  udara  ambien  rendah.  Pada  saat  pagi hari, sinar matahari masih belum terlalu lama sehingga temperature udara ambien masih cenderung normal. Pada siang dan sore hari, posisi matahari berada di titik tinggi,  yang  menyebabkan  temperatur  udara  ambien  akan  mengalami  kenaikan suhu sehingga temperatur udara ambien akan panas.

## Gambar 8. Grafik Kenaikan Rata-rata Temperatur Udara Ambien karena
Paparan Sinar Matahari
Pada penelitian ini didapatkan efisiensi cooling tower terbaik terdapat pada hasil pengambilan data yang dilakukan pada pagi hari pukul 06.00 WIB.
2. Faktor Geografis
Indonesia  terletak  di  sekitar  garis  khatulistiwa,  yang  menyebabkan Indonesia  hanya  memiliki  2  musim  saja,  musim  panas  dan  hujan.  Indonesia terletak di belahan bumi bagian tengah yang membuat Indonesia menjadi beriklim tropis basah karena tingkat kelembaban udara mencapai 90% disertai curah hujan yang  tinggi.  Pada  saat  dilakukannya  penelitan  yaitu  dari  tanggal  24  November 2018  –  04  Desember  2018  di  lokasi  PLTU  adalah  musim  hujan,  sehingga temperature udara ambien sangat fluktuatif yaitu berada di rentang temperatur 28 o C - 31 o C. Dalam  hal  ini  semakin  rendah temperature udara ambien maka kerja cooling tower akan semakin ringan dan dapat memperoreh kinerja yang maksimal.
Dilihat dalam pengoperasian dari 20 sampel data yang diambil dalam waktu dan  pembebanan  yang  berbeda  dapat  menunjukkan  kinerja cooling  tower PLTU Pulang  Pisau  –  Daya  2  x  60  MW  Unit  1  yang  masih  baik  yaitu  sekitar  71%. Berdasarkan informasi dari Manajer Operasi dan Pemeliharaan PT PJB (Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan), apabila nilai efisiensi cooling tower berada di bawah 45%  dinyatakan cooling  tower tidak  layak  beroperasi  sehingga  wajib  dilakukan analisa lebih lanjut.
Tabel 4. Standar operation and maintenance cooling tower PLTU Pulang Pisau
Sistem pembebanan/pengoperasian pembangkit juga sangat mempengaruhi, dalam hal ini besarnya beban pembangkit, akan meningkatkan jumlah kalor yang serap air pendingin, sehingga pada system pendingin harus meningkatkan jumlah
No. Standar Efisiensi Keterangan Penanggulangan 1 Sangat Baik > 80 Normal Normal  chek 2 Baik 70 - 80 Normal Normal  chek 3 Cukup Baik 60 - 70 - Perlu check alat ukur flow air - Perlu chek alat ukur flow udara - Perlu chek alat ukur temperatur udara Running inspection 4 Butuh pengechekan 50 - 60 - Perlu check kerja fan - Perlu chek nosel - Perlu chek flow air pendingin Running inspection 5 Tidak layak operasi < 45 Shutdown Shutdown Inspection
aliran  air  pada  condenser  untuk  mendinginkan steam dari  turbin,  temperatur  air pendingin  juga  meninggkat  sehingga cooling  tower akan  memerlukan  hembusan udara pendingin yang lebih. Pada beban puncak cooling tower beroperasi dengan
3 fan pendingin dan pada beban rendah hanya 2 fan pendingin. Besarnya jumlah aliran  udara  yang  dibutuhkan  diatur  oleh moving  blade dari fan pendingin  pada cooling tower .

## Kehilangan Penguapan
Cooling tower PLTU Pulang Pisau – Daya 2 x 60 MW merupakan cooling tower type Induced draft , dimana proses mengalirnya udara sebagai pendingin air dibantu oleh fan /kipas  yang berada di atas bangunan cooling tower . Ketika suatu cooling  tower beroperasi  akan  kita  dapat  melihat  adanya  hembusan  uap  air  dari atas cooling tower, hembusan uap air tersebut berasal dari sebagian kecil air yang terbawa  oleh  hembusan  udara.  Jumlah  air  yang  terbawa  oleh  hembusan  udara yang keluar pada cooling tower type induced draft PLTU I Pulang Pisau – Daya 2 x 60 MW adalah 4.52 m 3 /h.  Nilai laju kehilangan penguapan ini dapat  dijadikan salah  satu  parameter  untuk  menghitung  jumlah  air  yang  diperlukan  untuk make up .

## KESIMPULAN
Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Nilai laju perpindahan panas cooling tower PLTU I Pulang Pisau – Daya 2 x 60  MW  tertinggi  terjadi  pada  tangal  02  Desember  2018  pada  pukul  06.00
WIB,  beban  51.0  MW  yaitu  sebesar  6,883  kW  dan  terendah  terjadi  pada tangal  24  November  2018  pada  pukul  15.00  WIB,  beban  14.6  MW  yaitu sebesar 2,752 kW. Nilai efisiensi rata-rata sebesar 71%.
2. Kondisi  performa cooling  tower pada  point  di  atas  merupakan  performa cooling  tower  masih  berada  pada  range  nilai  efisiensi  70%  –  80%  dan berdasarkan Operation dan Maintenance Procedure PT. PJB PLTU Pulang Pisau  masih  dikategorikan  kondisi  baik,  oleh  karena  itu  dalam  rangka mempertahankan atau meningkatkan kembali performa cooling tower perlu dilakukan kajian pola operasi pembangkit dengan pembebanan  yang paling efisien  serta  pemeliharaan  pada  setiap  peralatan cooling  tower secara  rutin agar  kondisi  alat-alat  atau  komponennya  dapat  bekerja  dengan  baik  sesuai tujuan dengan lifetime yang direncanakan.

## REFERENSI
Cengel,  Yunus  A.  dan  Boles,  Mechael  A.,  Themodynamics  An  Engineering Approach. 5 th Edition,
Bergman,  T.L.  dan  Lavine,  A.S.,  2002,  Fundamentals  of    Heat  Transfer.  Ed.  7,
New York.
Fauzi, Danial Ahmad dan Rudiyanto, Bayu, “Analisa Performa Menara Pendingin Pada PT Geo Dipa Energi Unit Dieng”, Politeknik Negeri Jember.
Muhammad,  Awwaluddin,  2007,  “Analisis  Perpindahan  Kalor  Pada  Heat Exchanger  Pipa  Ganda  Dengan  Sirip  Berbentuk  Delta  Wing”,  Fakultas Teknik  Universitas Negeri Semarang.
Willey,  John  &  Holman,  Sons,  J.P.,  199,  Perpindahan  Kalor.  Ed.  6,  Erlangga, Jakarta