## ANALISA KEBUTUHAN AIR BERSIH UNTUK OPERASIONAL HARIAN DAN SISTEM PEMADAM KEBAKARAN SPRINKLER GEDUNG UTAMA BARU RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PALEMBANG
R.A. Sri Martini 1) , Erny Agusri 1) , dan M. Nur Ridho Hasan 1)
1) Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan
ninikkunc@gmail.com

## ABSTRACT
The  Bhayangkara  Hospital  Palembang  has  the  main  building  with  four  floors  and about 6102.52 m 2 building area and 7538m 2 surface area. It has 173 beds, 45 toilets, and 369  employees.  In  the  new  building,  there  are  3  water  sources,  which  are  the  tank fiberglass panels with the capacity of 403 m 3 and 90 m 3 , and a roof tank with the capacity of 16 m 3 . With the additional building, the water needs are also increased in order to fulfil the daily operational water needs and the new main building’s sprinkler fire extinguisher system. The purpose of this study is to know the amount of water that must be provided for the  daily operational.  Analysis  methods and data  processing in  this study are  descriptive analysis  methods,  which  the  existing  data  are  separated  from  the  data  with  a  form  of numbers,  either  there  are  primary  or  secondary  data.  The  data  analysis  includes:  the maximum clean water needs for the daily operational based on the amount of patient’s bed (500  liter/bed/day),  the  hospital’s  employees  (120  liter/person/day),  toilets  (39  liter/day), sinks  (30  liter/day),  urinals  (30  liter/day),  showers  (75  liter/day),  and  janitors  (0.5 liter/m 2 /day), and the water needs from the sprinkler fire extinguisher system. Based on the calculations, the maximum clean water needs for daily operation is 132749 m 3 /day and the water  needs  for  the  sprinkler  fire  extinguisher  is  992.358  m 3 for  30  minutes,  while  the available amount of clean water is 146 m 3 /day. It can be concluded that the Bhayangkara Hospital’s  water  sources  can  only  fulfilled  the  hospital’s  daily  operational  water  needs. Then, there will be plans to make the bigger volume of the ground water tank for 1.120 m 3 .
Keywords:  Bhayangkara  Hospital  Palembang,  operational  and  sprinkler  water  needs, ground water tank

## ABSTRAK
Rumah  Sakit  Bhayangkara  Palembang  mempunyai  gedung  utama  baru  dibangun dengan  4  lantai  dengan  luas  bangunan  ±  6102.52  m 2 dan  luas  tanah  7538  m 2 yang memiliki 173 tempat tidur inap, 45 toilet dan 369 pegawai. Pada bangunan gedung baru terdapat 3 sumber air yaitu panel tank fiberglass berkapasitas 40 m 3 , panel tank fiberglass berkapasitas 90 m 3 , dan roof tank berkapasitas 16 m 3 . Dengan penambahan gedung maka kebutuhan  air  pun  meningkat,  untuk  memenuhi  kebutuhan  air  operasional  harian  dan untuk  sistem  pemadam  kebakaran  sprinkler  gedung  utama  baru.  Tujuan  penelitian  ini untuk  mengetahui  jumlah  air  yang  harus  disediakan  untuk  operasioanl  tersebut.  Metode analisa dan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif  dimana  data  yang  ada  dipisahkan  dari  data  yang  berbentuk  angka  baik  dari data  primer  maupun  data  sekunder.    Analisa  data  meliputi:  kebutuhan  air  bersih  untuk operasional harian maksimumberdasarkan jumlah tempat tidur pasien (500 liter/bed/hari) jumlah  pegawai  rumah  sakit  (120  liter/orang/hari),  jumlah  toilet  (39  liter/hari),  wastafel (30 liter/hari), peturasan (30 liter/hari), shower (75 liter/hari), dan janitor (0.5 liter/m 2 /hr) dan  kebutuhan  air  sistem  pemadam  kebakaran  sprinkler.  Dari  hasil  perhitungan  didapat kebutuhan air bersih untuk operasional harian maksimum berjumlah 132.749 m 3 /hari dan kebutuhan  air  sistem  pemadam  kebakaran  sprinkler  berjumlah  992.358  m 3 selama  30 menit sedangkan jumlah air bersih yang tersedia berjumlah 146 m 3 /hari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumber air Rumah Sakit Bhayangkara Palembang hanya mampu memenuhi  kebutuhan  air  operasional  rumah  sakit.  Maka  direncanakan  volume  kapasitas ground water tank sebesar 1120 m 3 .
Kata  kunci:  Rumah  Sakit  Bhayangkara  Palembang,  kebutuhan  air  operasional  dan sprinkler, ground water tank

## PENDAHULUAN
Rumah Sakit Bhayangkara
Palembang  adalah  rumah  sakit  milik POLRI dan termasuk kedalam rumah sakit dengan  kelas  C bertempat  di Jalan Jendral Sudirman  Km  4.5  Palembang.  Rumah Sakit Bhayangkara Palembang mempunyai gedung  utama  baru  dibangun  dengan  4 lantai dengan luas bangunan ± 6102.52 m 2 dan  luas  tanah  538  m 2 yang  memiliki  173 tempat  tidur  inap,  45  toilet  dan  369 pegawai,  baik  itu  pegawai  medis  dan  non medis.
Rumah Sakit Bhayangkara
Palembang  mempunyai  3 sumber air yaitu panel  tank  fiberglass berkapasitas  40  m 3 , panel  tank  fiberglass berkapasitas  90  m 3 , dan roof  tank berkapasitas  16  m 3 .  Dalam pembangunan  sebuah  gedung  bertingkat penting  adanya  sistem  penyediaan  air bersih untuk memenuhi kebutuhan operasional  kerja  pada  gedung  tersebut serta adanya fasilitas pengamanan terhadap bahaya kebakaran.
Dengan  adanya  sistem  pemadam kebakaran  atau fire  fighting  system
dibutuhkannya ketersediaan air yang harus selalu  siap  sedia  kapanpun  dibutuhkan.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang
Persyaratan  Kesehatan  Lingkungan  Kerja
Perkantoran dan Industri terdapat pengertian  mengenai  air  bersih  yaitu  air yang dipergunakan untuk keperluan sehari- hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan  kesehatan  air  bersih  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dan  dapat  diminum  apabila dimasak. Sumber air bersih yang digunakan  pada  Rumah  sakit  ini  berasal dari  panel tank  fiberglass dan roof  tank .
Sistem penyediaan air bersih yang digunakan  adalah  sistem  tangki  atap  ( roof tank ).  Berdasarkan  KEPMEN  PU  No.  10
Tahun  2002,  dimana  setiap  bangunan gedung  wajib  menyelenggarakan  dan memenuhi ketentuan pengamanan terhadap bahaya  kebakaran,  sarana  penyelamatan, sistem  proteksi  aktif,  dan  sistem  proteksi pasif. Sistem pemadam kebakaran atau fire fighting  system biasanya  disediakan  di gedung  sebagai  pencegahan  ( preventif ) terjadinya kebakaran. Sistem ini terdiri dari sistem sprinkler ,  sistem  hidran  dan  alat pemadam  api  ringan  (APAR)  atau fire extingusiher. Maka  diperlukannya  sistem instalasi fire  fighting sebagai  pencegahan dan  menanggulangi  terjadinya  kebakaran gedung.
Permasalahan  yang  dibahas  dalam penelitian  ini  adalah  mengetahui  berapa kebutuhan air yang harus disediakan untuk operasional  harian  dan  air  pada  sistem
pemadam  kebakaran sprinkler gedung utama  baru  Rumah  Sakit  agar  kebutuhan air  dapat  terpenuhi,  dengan  tujuan  untuk menganalisa  jumlah  kebutuhan  air  yang harus disediakan dalam  operasioanl harian dan  air  pada  sistem  pemadam  kebakaran sprinkler.

## KAJIAN PUSTAKA
Zurahman  (2019)  dengan  penelitian tentang  analisa  kebutuhan  air  bersih Rumah Sakit Umum Kayu Agung
Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  Provinsi Sumatera  Selatan  dengan  tujuan  untuk mengetahui  jumlah  kebutuhan  air  bersih untuk  memenuhi  kebutuhan  operasional rumah  sakit  dengan  hasil  yang  didapat untuk  kebutuhan  maksimum  166.914 liter/hari,  jumlah  ketersediaan  air  87.750 liter/hari, kekurangan  79.164 liter/hari  dan direncanakan reservoir dengan volume 198 liter.
Krisnayanti  et  al.  (2013)  melakukan penelitian  dengan  tujuan  menghitung kebutuhan  air  bersih  yang  akan  disuplai untuk merencanakan pengembangan jaringan air bersih kota kabupaten Kupang dengan  hasil  yang  didapat  untuk  tahun 2021 total kebutuhan 145 liter/detik masih mampu    melayani  pelayanan  pada  8  desa kecamatan  Kupang  timur.  Asta  (2018) Melakukan penelitian dengan judul analisa
kebutuhan air bersih dan distribusi jaringan PDAM  Persemaian  kota  tarakan  dengan hasi  yang  didapat  produksi  kebutuhan  air tahun  2026  sebesar  159.9374  liter/detik, kehilangan air tahun 2026 sebesar 31.9869 liter/hari  dan  total  kebutuhan  tahun  2026 sebesar 191.9216 liter/detik.
Mashuri  et  al.  (2013)  dalam  Kajian Ketersediaan  dan  Kebutuhan  Air  Baku dengan  Pemodelan  Ihacres  di  Daerah Aliran Sungai  Tapung Kiri  menyimpulkan bahwa  debit  andalan  dari  Sungai  Tapung Kiri  yang  digunakan  sebagai  sumber  air baku  dalam  sistem  penyediaan  air  bersih mencukupi,  bahkan  masih  melebihi  untuk memenuhi kebutuhan air bersih dari daerah layanannya  sampai  akhir  tahun  proyeksi (2035).  Kebutuhan  air  (FJM  tahun  2035) sebesar  0.395  m 3 /detik  masih  jauh  berada di  bawah  nilai  debit  minimum  sebesar 43.69  m 3 /detik  yang  terjadi  pada  Bulan September.
Pada perencanaan sistem penyediaan air  bersih  sangat  diperlukan  informasi mengenai  sumber  air,  dimana  nantinya sumber air tersebut dapat mencapai daerah distribusi  dengan  debit,  tekanan  dan kuantitas  yang  cukup  dengan  kualitas  air sesuai dengan standar.
Sumber  air  bersih  yang  digunakan pada gedung baru Rumah Sakit ini berasal dari  panel  tank fiberglass dan roof  tank .
Sistem penyediaan air bersih yang digunakan adalah sistem roof tank . Sumber air  ditampung panel  tank  fiberglass
kemudian  dipompakan  ke  dalam  tangki atap.  Dari  tangki  atap,  air  didistribusikan ke  jaringan  perpipaan  dalam  gedung dengan sistem gravitasi. Disamping menyediakan  kebutuhan  air  operasional gedung,  harus  memperhatikan  penyedian air  sistem  pengaman fire  fighting  system
gedung  bertingkat  yang  berfungsi  untuk mengantisipasi munculnya bahaya kebakaran.

## Kebutuhan Air Bersih
Kebutuhan  air  adalah  banyaknya
jumlah air yang dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga, industri,
penggelontoran kota dan lain-lain. Prioritas kebutuhan  air  meliputi  kebutuhan  air domestik,  industri,  pelayanan  umum  dan kebutuhan  air  untuk  mengganti  kebocoran (Moegijantoro, 1995).

## Kebutuhan Air Domestik
Kebutuhan  air  domestik  adalah kebutuhan  air  bersih  bagi  para  penduduk untuk  kepentingan  kehidupan  sehari-hari atau  rumah  tangga  seperti  untuk  minum, memasak, kesehatan individu (mandi, cuci dan  sebagainya),  menyiram  tanaman, halaman pengangkutan air buangan (buangan dapur dan toilet).

## Kebutuhan Air Non Domestik
Menurut Kementrian Pekerjaan Umum  tentang  kebutuhan  air  maksimum, kebutuhan  air  non  domestik  merupakan kebutuhan  air  bagi  penduduk  diluar lingkungan perumahan. Kebutuhan air non domestik adalah kebutuhan air bersih yang digunakan untuk kegiatan:
1. Kebutuhan  Institusional  adalah kebutuhan  air  bersih  untuk kegiatan tempat pendidikan
2. Kebutuhan Komersil adalah kebutuhan  air  bersih  untuk kegiatan  pasar,  supermarket  dan resrtoran
Kebutuhan air fasilitas umum adalah kebutuhan  air  bersih  untuk  kegiatan tempat-tempat ibadah, termasuk kepentingan  untuk  pemadam  kebakaran, penyiraman dan lain-lain.

## Kebutuhan Air Sprinkler
Sprinkler  merupakan  salah  satu system yang digunakan untuk memadamkan  kebakaran  pada  sebuah bangunan. Sprinkler akan  secara  otomatis menyala  bila  ada  kebakaran  yang  terjadi. Menurut  peraturan  SNI  (03-3998-2000) untuk bahaya kebakaran ringan penyedediaan air harus mampu mengalirkan  air  dengan  kapasitas  225 liter/menit  dan  bertekanan  2.2  kg/cm 2 ditambah tekanan air yang ekivalen dengan
perbedaan  tinggi  antara  katup  kendali dengan sprinkler tertinggi.

## Sistem Penyediaan Air Bersih
Menurut  Noerbambang  &  Morimura
(1991), saat ini penyediaan air bersih yang banyak  digunakan  dapat  dikelompokkan meliputi  sistem  sambungan  langsung, sistem tangki atap dan sistem tangki tekan.
Sistem  distribusi  adalah  sistem  yang langsung  berhubungan  dengan  konsumen,
yang mempunyai fungsi pokok
mendistribusikan air yang telah memenuhi syarat ke seluruh daerah pelayanan.

## Klasifikasi Hunian
Klasifikasi  sifat  hunian  harus  kita pahami  sebelum  merencanakan  untuk membangun  sistem sprinkler .  Klasifikasi resiko bahaya kebakaran dapat
diklasifikasikan  berdasar  struktur  bahan bangunan, banyaknya material yang tersimpan, serta sifat bahan yang tersimpan
(mudah  terbakar  atau  tidak),  serta  jumlah penghuni yang ada di dalamnya.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  Rumah  Sakit
Bahayangkara Palembang  terletak  di Jalan Jendral  Sudirman  Km  4.5  Palembang (Gambar 1).

## Gambar 1. Lokasi Penelitian

## Data Primer
Merupakan  data  yang  diperoleh dengan  meninjau  dan  mengamati  lokasi penelitian.  Adapun  data-data  yang  didapat setelah melakukan peninjauan langsung:
1. Nama rumah sakit: Rumah Sakit Bhayangkara Palembang
2. Kelas: C
3. Alamat:  Jalan  Jendral  Sudirman Km 4.5 Palembang
4. Luas tanah: 7538 m 2
5. Luas bangunan: 6102.52 m 2
6. Jumlah pegawai: 369 orang
7. Jumlah toilet: 45 buah
8. Jumlah tempat tidur: 173 buah
9. Klasifikasi hunian: hunian kebakaran ringan
10. Jumlah  kepala sprinkler :  391
buah
11. Ukuran kepala sprinkler : ½”
12. Jenis sprinkler: pendent sprinkler
13. Kepekaan  suhu:  53°  C    dengan warna cairan dalam tabung gelas jingga
14. Area  jangkauan sprinkler :  11.9
m 2 15. Kepadatan pancaran: 2.25
mm/menit
16. Jarak  maksimum sprinkler :  4.6
m
17. Sumber  penyimpanan  air:  panel
tank  fiberglass kapasitas  40  m 3 , 90  m 3 ,  dan roof  tank kapasitas
16 m 3 .

## Data Sekunder
Data  sekunder  diperoleh  dari  situs online yang terdiri dari data jumlah tempat tidur  (Tabel  1),  jumlah  tenaga  medis  dan non  medis  (Tabel  2),  jumlah  toilet, wastafel , shower , dan peturasan (Tabel 3),
jumlah titik head sprinkler (Tabel 4).

## Tabel 1. Jumlah Tempat Tidur
Jenis Pelayanan Jumlah Tempat Tidur Rawat Inap Kelas I 14 Rawat Inap Kelas II 12 Rawat Inap Kelas IIII 18 Rawat Inap Kelas VIP 7 Rawat Inap Kelas VVIP 3 USG 14 ICU 8 Poli Anak 8 Poli Obgyn 15 Hemodialisa 20 Ruang OK Mayor 4 Ruang Bayi 4 Ruang VK 5 Total 173 Sumber: bppsdmk.kemkes.go.id
Tabel 2. Jumlah Tenaga Medis dan Non Medis Tenaga Medis dan Non Medis Jumlah Medis 247 Non Medis 122 Total 369 Sumber: bppsdmk.kemkes.go.id
Tabel 3. Jumlah Toilet, Wastafel , Shower ,
dan Peturasan Ruangan Jumlah Toilet Jumlah Wastafel Jumlah Shower Jumlah Peturasan Lantai dasar 4 5 4 2 Lantai 1 9 27 9 4 Lantai 2 3 2 3 3 Lantai 3 29 28 29 3 Total 45 62 45 12 Sumber: bppsdmk.kemkes.go.id Tabel 4. Jumlah Titik Head Sprinkler Ruangan Jumlah Titik Head Sprinkler Lantai Dasar 80 Lantai 1 103 Lantai 2 104 Lantai 3 104 Total 391 Sumber: bppsdmk.kemkes.go.id

## Pengolahan Data
1. Menghitung kebutuhan air
Q d = N x q d ..........................   (1)
Jumlah  tempat  tidur  pasien  (N), kebutuhan  q d =  500  liter/bed/hari (Peraturan Menteri Kesehatan RI No 7  tahun  2019).  Jumlah  pegawai rumah sakit (N). Kebutuhan q d =120 liter/org/hari.  Jumlah  toilet  (q d =  39 liter/hari), wastafel (q d =30
liter/hari), peturasan (q d =30
liter/hari), shower (q d =75 liter/hari),
dan janitor (q d = 0.5 liter/m 2 /hari).
2. Menghitung  kebutuhan  air  rata2 per hari (t = 8 jam/hari)
Kebutuhan  air  rata-rata  jam kerja adalah:
Q h = Q d t ................................   (2) 3. Menghitung
volume
ketersediaan air bersih.
4. Menentukan jenis hunian bangunan gedung.
5. Menentukan  jumlah  kebutuhan kepala  sprinkler,  SNI-03-3989-
2000  (Q  =  84.62  liter/menit,
selama 30 menit).
V = Q x T  ...........................   (3)
6. Menghitung kebutuhan dan ketersediaan air operasional
harian  dan  air  sistem  pemadam
kebakaran sprinkler .
7. Menghitung pemakaian air bersih harian maksimum.
Q hm = Q d x f hm .....................   (4)
dengan:
Q d = total  kebutuhan  pemakaian
air
f hm = faktor  harian  maksimum  = 1.1 – 1.25 (Anonim, 1997)
8. Menghitung pemakaian air bersih jam puncak
Q jm = Q h x f jm .....................   (5)
dengan:
Q h = pemakaian air harian maksimum
f jm = faktor  jam  puncak  =  2,0
(Anonim, 1997)
9. Menentukan  daya  pompa  yang akan digunakan untuk  alat pemadam kebakaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebutuhan Air Tempat Tidur
Ruang  rawat  inap  kelas  I,  dimana jumlah  tempat  tidur  (N)  adalah  14  bed. Kebutuhan air (q d ) adalah 500
liter/bed/hari, sehingga:
Q d = N x q d
= 14 bed x 500 liter/bed/hari = 7000 liter/hari

## Tabel 5. Kebutuhan Air Bersih Tempat Tidur
Jenis Pelayanan Kebutuhan Air (liter/hari) Rawat Inap Kelas I 7000 Rawat Inap Kelas II 6000 Rawat Inap Kelas IIII 9000 Rawat Inap Kelas VIP 3500 Rawat Inap Kelas VVIP 1500 USG 7000 ICU 4000 Poli Anak 4000 Poli Obgyn 7500 Hemodialisa 10000 Ruang OK Mayor 2000 Ruang Bayi 2000 Ruang VK 2500 Total 66000

## Kebutuhan Air Pegawai

## Tabel 6. Kebutuhan Air Pegawai
Tenaga Medis dan Non Medis Jumlah Tenaga (N) Kebutuhan Air (liter/hari) Medis 247 29640 Non Medis 122 14640 Total 369 44280

## Kebutuhan Air Toilet
Tabel 7. Kebutuhan Air untuk Toilet Ruangan Jumlah Toilet Kebutuhan Air (liter/hari) Lantai dasar 4 156 Lantai 1 9 351 Lantai 2 3 117 Lantai 3 29 1131 Total 45 1755 Kebutuhan Air Wastafel Tabel 8. Kebutuhan Air Wastafel Ruangan Jumlah Wastafel Kebutuhan Air (liter/hari) Lantai dasar 5 150 Lantai 1 27 810 Lantai 2 2 60 Lantai 3 28 840 Total 62 1860

## Kebutuhan Air Peturasan
Untuk lantai dasar, jumlah peturusan
N  =2,  kebutuhan  air  (q d )  =  10  liter/ kali/hari = 30 liter/3kali/hari. Maka:
Q d = 2 x 30
= 60 liter/hari
Tabel 9. Kebutuhan Air Peturasan Ruangan Jumlah Peturasan Kebutuhan Air (liter/hari) Lantai dasar 2 60 Lantai 1 4 120 Lantai 2 3 90 Lantai 3 3 90 Total 12 360
Kebutuhan Air Shower Tabel 10. Kebutuhan Air Shower Ruangan Jumlah Shower Kebutuhan Air (liter/hari) Lantai dasar 4 300 Lantai 1 9 675 Lantai 2 3 225 Lantai 3 29 2175 Total 12 3375

## Kebutuhan Air untuk Janitor
Luas  gedung  utama  baru  =  6102.52 m 2 ,  dimana  kebutuhan  (q d )  adalah  0.5 liter/m 2 /hari,  sehingga  kebutuhan  air  (Q d ) adalah:
Q d = 6102.52 m 2 x 0.5 liter/m 2 /hari = 3051.26 liter/hari

## Total Kebutuhan Air Rumah Sakit

## Tabel 11. Kebutuhan Air Rumah Sakit
Jenis Pemakaian Kebutuhan Air (liter/hari) Tempat Tidur 66000 Pegawai 44280 Toilet 1755 Wastafel 1860 Paturasan 360 Shower 3375 Janitor 3051.26 Total 120681.26
Pemakaian  Air  Rata-Rata  dalam Sehari (Q h )
Jangka waktu pemakaian air rata-rata dalam  sehari  untuk  rumah  sakit  =  8 jam/hari  (Noerbambang  &  Morimura, 1991).  Kebutuhan  air  rata-rata  jam  kerja adalah sebagai berikut:
Q h = Q d t
Q h = 120681.26 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟/ℎ𝑎𝑟𝑖
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
Q h = 15085.16 liter/jam Kebutuhan  Air  Bersih  untuk Keadaan Darurat Bangunan ( Sprinkler )
Menghitung  kebutuhan  air  bersih sprinkler gedung  utama  lantai  dasar.
Menurut peraturan SNI-03-3989-2000 sprinkler dengan sistem terbuka membutuhkan  debit  air  (Q)  =  84.62 liter/menit.  serta  mampu  mengalirkan  air selama 30 menit untuk kategori kebakaran ringan.
V  = Q x T
Q  = 84.62 liter/menit
= 1410 liter/detik
T = 30 menit = 1800 detik
V  = 1410 liter/detik x 1800 detik
= 2538 liter
Total  volume  untuk  jumlah  80  titik
sprinkler adalah:
80 titik sprinkler = 80 x V
= 80 x 2538 liter
= 203040 liter
Tabel 12. Kebutuhan Air Sprinkler Ruangan Kebutuhan Air (liter/hari) Lantai dasar 203040 Lantai 1 261414 Lantai 2 263952 Lantai 3 263952 Total 992358
Tabel 13. Rekapitulasi Kebutuhan Air Operasional Harian Jenis Kebutuhan Air Kebutuhan Air (liter/hari) Operasional Harian 120681.26 Sprinkler 992358 Total 1113039.26

## Ketersediaan Air
Sumber  air  bersih  di  Rumah  Sakit Bhayangkara  Palembang  berasal  dari PDAM  kemudian  ditampung  pada  panel tank  fiberglass berkapasitas  40  m 3 ,  panel tank  fiberglass berkapasitas  90  m 3 ,  dan roof tank berkapasitas 16 m 3 . Total volume penampungan  adalah  40  m 3 +  90m 3 + 16m 3 = 146 m 3 = 146000 liter.
Pemakaian Air Bersih Pada
Harian  Maksimum  dan  Pada  Jam
Puncak
1. Pemakaian  air  pada  harian
maksimum
Q hm =  Q d x f hm Q d =  120681.26 liter/hari
(f hm )  faktor  harian  maksimum  =
1.1 – 1.25
Q hm =  120681.26 x 1.1
=  132749 liter/hari
=  133 m 3 /hari
2. Pemakaian air pada jam puncak
Q jm =  Q h x f jm (f jm ) faktor jam puncak = 2.0
Q jm =  133 m 3 /hari x 2.0
=  266 m 3 /hari
Perhitungan  Penambahan  20% dari Total Kebutuhan untuk Mengantisipasi Kebocoran Air
Hasil perhitungan total kebutuhan air bersih  maksimum  adalah  133  m 3 /hari sedangkan  jumlah  ketersediaan  air  bersih adalah  146 m 3 /hari.  Maka  ketersediaan  air untuk  kebutuhan  air  maksimum  sudah mencukupi. Untuk mengantisipasi kebocoran pipa maka dilakukan penambahan 20% dari total kebutuhan air:
V   = 133 + (20% x 133) m 3 /hari = 160 m 3 /hari Kekurangan air = (146-160) m 3 /hari
= 14 m 3 /hari
Maka  untuk  mengatasi  kekurangan tersebut dapat ditambah roof tank kapasitas
15.000  liter  (15m 3 )  dengan  dimensi panjang: 3 m, lebar: 2 m, dan tinggi: 2.5 m
Kebutuhan  air  sistem  pemadam kebakaran sprinker selama 30 menit adalah
992.358  liter  =  992.4  m 3 dengan ketersediaan  air  146  m 3 tidak  mampu mencukupi kebutuhan air sistem pemadam kebakaran sprinkler jika terjadi kebakaran.
Untuk
mengantisipasi kebocoran  pipa  maka  ditambahkan  20% dari  kebutuhan  air  sistem  pemadam kebakaran sprinkler.
V  = 992.4 + (20% x 992.4) m 3 = 1190 m 3
Untuk mengantisipasi kekurangan air dan  datangnya  mobil  pemadam  kebakaran diperlukan  tambahan  penyimpanan  air ( ground  water  tank ),  serta  pemasangan sistem fire  alarm  full  addressable yang berfungsi mendeteksi sesuai titik terjadinya  kebakaran  dan  dapat  dipantau dengan control  panel  fire  alarm sehingga kita  dapat  dengan  mudah  melakukan tindakan  ke  titik  masalah  kebakaran. Adapun ukuran ground tank yang direncanakan  kapasitas  1250  m 3 ,  dengan dimensi  panjang:  25  m,  lebar:  5  m,  dan tinggi: 10 m.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
1. Kebutuhan  air  bersih  harian
maksimum Rumah Sakit
Bhayangkara  Palembang  adalah
133 m 3 /hari.
2. Kebutuhan  air  sistem  pemadam
kebakaran  sprinkler  selama  30 menit adalah 992.4 m 3 /hari.
3. Kebutuhan air operasional
harian  dan  air  pada  sistem pemadam  kebakaran sprinkler adalah 1113039.26 liter/hari  atau
1113.04 m 3 /hari
4. Sedangkan kapasitas penyimpanan  air  bersih  Rumah
Sakit  Bhayangkara  Palembang adalah 146 m 3 .

## Saran
Perlu  penambahan roof  tank dan ground water tank sebagai tempat penyimpanan air untuk memenuhi kebutuhan operasional air rumah sakit.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. (1995). SNI 03-3987-1995 tentang Tata  Cara  Perencanaan,
Pemasangan,  Pemadam  Api  Ringan Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran  Pada  Bangunan  dan
Gedung .  Jakarta:  Badan  Stadardisasi Nasional.
Anonim. (1997). Kriteria Perencanaan Air Bersih .  Jakarta:  Ditjen  Cipta  Karya Dinas PU.
Anonim.  (2000a). SNI  03-1745-2000 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan  Sistem  Pipa  Tegak  dan
Slang  Untuk  Pencegahan  Bahaya
Kebakaran  Pada  Bangunan  Rumah dan Gedung . Jakarta: Badan Stadardisasi Nasional.
Anonim.  (2000b). SNI  03-3989-2000 tentang Tata Cara Perencanaan Dan pemasangan Sistem Sprinkler Otomatik  untuk  Pencegahan  Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung .
Anonim. (2008). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis  Sistem  Proteksi  Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan . Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum.
Asta.  (2018).  Analisis  Kebutuhan  Air
Bersih dan Distribusi Jaringan
PDAM  Persemaian  Kota  Tarakan
(Studi  Kasus  Kecamatan  Tarakan Barat). Borneo  Engineering:  Jurnal Teknik Sipil, 2(1) , 61-68.
Azrie, M. I. (2018). Analisa Kebutuhan Air Bersih  untuk  Hydrant  dan  Sprinkler di  Transmart  Mall  Palembang .
Universitas Muhammadiyah Palembang. Fadhil,  M.  A.  (2018). Analisa  Kebutuhan Air  Bersih  di  Rumah  Sakit  Umum Daerah OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan . Universitas
Muhammadiyah Palembang.
http://bppsdmk.kemkes.go.id/info_sdmk/in fo/fasyankes?unit=1671331
Krisnayanti,  D.  S.,  Udiana,  I  M.,  &  Benu,
H.  J.  (2013). Studi  Perencanaan Pengembangan Penyediaan Air
Bersih  di  Kecamatan  Kupang  Timur Kabupaten  Kupang. Jurnal  Teknik Sipil, II (1) , 71–86.
Mashuri,  Fauzi,  M.,  &  Sandhyavitri,  A.
(2013).  Kajian  Ketersediaan  dan Kebutuhan Air Baku dengan
Pemodelan  IHACRES  di  Daerah Aliran  Sungai  Tapung  Kiri. Jom FTEKNIK, 2(1) , 1-12.
Moegijantoro. (1995). Air Untuk Kehidupan Manusia. Majalah  Air  Minum,  XXV (85) .
Noerbambang,  M.  S.,  &  Morimura,  T.
(1991). Perancangan dan
Pemeliharaan Sistem Plambing (Cetakan  Keempat) .  Jakarta:  PT Pradnya Paramita.
Sularso,  H.  T.  (2000). Pompa  dan Kompresor (Cetakan Ketujuh) . Jakarta: PT Pradnya Paramita .
Zurahman,  H.  (2019). Analisa  Kebutuhan Air  Bersih  Di  Rumah  Sakit  Umum daerah  Kayu  Agung  Kabupaten
Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan . Universitas
Muhammadiyah Palembang.