Copyright © 2020, JPLP, e ISSN 2654-251X
Pengolahan dan Pemanfaatan Limpahan Air Sungai Sahang sebagai Air Bersih Untuk Keperluan Laboratorium Teknik Kimia Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Sriwijaya

## Ahmad Bustomi
Program Studi TeknikKimia, Jurusan Teknik Kimia, Politeknik Negeri Sriwijaya Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139, Telp. 0711-353414/ Fax. 0711-355918 E-mail: tomi_b313@yahoo.co.id
Received: 7 th July 2020; Revised: 28 th July 2020; Accepted: 29 th July 2010;
Available online: 8 th August  2020; Published regularly: July 2020

## Abstract
Clean water is the primary need of living things because water plays an important role in the process of life. The quality of raw  water  from  various  sources has different quality and quantity characteristics,  which  means that not all regions  have a clean  water  supply that can be processed into  water suitable  for  consumption in accordance with  clean  water  standards  that  meet  clean  water  requirements.  Therefore,  in  processing  and  utilizing  overflow  of Sahang River water, the WTP (Water Treatment Plant) system is to remove metals, organic substances and bacteria in accordance with clean water quality standards of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia. The stages in  the  processing  and  utilization  of  the  Sahang  River  water  overflow  are  preliminary  analysis  of  samples  in  the intake, sedimentation and reservoir tanks. Then to ensure the results of processing and utilization of the Sahang river water overflow, we took a comparative sample, namely PDAM Tirta Musi Palembang water. Analysis of physical, chemical and biological parameters. In the analysis test, the physical parameters of clean water include temperature, color,  turbidity,  dissolved  solids  (TDS),  smell  and  taste.  In  the  analysis  of  clean  water  chemical  parameters, including  pH,  hardness,  chloride,  organic  substances,  ammonia,  sulfate,  nitrite,  nitrate,  chromium,  cadmium,  iron, manganese, copper, aluminum, zinc and lead. Meanwhile, the biological parameter analysis test includes the analysis of E-Coli bacteria. The results of the water quality analysis test for WTP (Water Treatment Plant) have been proven to  comply  with  SNI  quality  standards  for  clean  water  with  the  optimum  results  obtained  in  the  addition  of  a coagulant with a concentration of 75 ppm. However, there are parameters that have decreased and increased levels in each type of parameter such as parameters Turbidity (4.27 NTU), pH (7.01), TDS (24.1 ppm), NaCl (49.7 ppm), DO (  6.95  ppm),  Conducto  (1.6211  µs)  and  hardness  (13.29  ppm),  but  it  is  still  within  the  standard  of  clean  water quality,  which  means  that  the  Water  Treatment  Plant  (WTP)  system  is  proven  to  be  implemented  especially  for water  purposes.  Laboratory  of  the  Department  of  Chemical  Engineering,  State  Polytechnic  of  Sriwijaya  and generally for the needs of the community at an economical price and good quality
. Key Words : Clean water, Water Treatment Plant (WTP) System Clean Water Analysis, Implementation

## Abstrak
Air bersih merupakan kebutuhan primer makhluk hidup karena air berperan penting dalam proses kehidupan. Kualitas  air  baku  dari  berbagai  sumber  mempunyai  karakteristik  kualitas  dan  kuantitas  yang  berbeda-beda  yang berarti  tidak  semua  daerah  memperoleh  suplai  air  bersih  yang  dapat  diolah  menjadi  air  layak  konsumsi  sesuai dengan  standar  air  bersih  yang  memenuhi  syarat  air  bersih.  Oleh  karena  itu  dalam  pengolahan  dan  pemanfaatan Limpahan Air Sungai Sahang Sistem WTP ( Water Treatment Plant ) agar dapat menghilangkan kandungan logam – logam,  zat  organik  dan  bakteri  sesuai  standar  baku  mutu  air  bersih  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia. Tahapan-tahapan  dalam  pengolahan  dan  pemanfaatan  dan  Limpahan  Air  Sungai  Sahang    ini  adalah  penganalisaan
Copyright © 2020, JPLP, e ISSN 2654-251X
pendahuluan  sampel  dalam  bak intake ,  sedimentasi  dan  pada  bak reservoir .  Kemudian  untuk  memastikan  hasil pengolahan dan pemanfaatan Limpahan air sungai Sahang ini kita mengambil sampel pembanding yaitu air PDAM Tirta Musi Palembang. Analisa parameter fisika, kimia dan biologi. Pada uji analisa parameter fisik air bersih, antara lain  suhu,  warna,  kekeruhan,  zat  padat  terlarut  (TDS),  bau  dan  rasa.  Pada  uji  analisa  parameter  kimia  air  bersih, antara  lain  pH,  kesadahan,  klorida,  zat  organik,  ammonia,  sulfat,  nitrit,  nitrat,  kromium,  kadmium,  besi,  mangan, tembaga, aluminium, seng dan timbal. Sedangkan pada uji analisa parameter biologi meliputi analisa bakteri E-Coli . Hasil uji analisa air kualitas alat WTP ( Water Treatment Plant )  telah terbukti sesuai standar kualitas SNI air bersih dengan  hasil  optimum  yang  didapatkan  pada  penambahan  koagulan  dengan  konsentrasi  75  ppm.  Namun  ada parameter  yang  mengalami  penurunan  dan    peningkatan  kadar  pada  masing  –  masing  jenis  parameter  seperti paramater Turbidity (4,27 NTU), pH (7,01), TDS (24,1 ppm), NaCl (49,7 ppm), DO (6,95 ppm), Conducto (1,6211 µs)  dan  kesadahan    (13,29  ppm),    tetapi    masih  dalam  standar  baku  mutu  air  bersih  yang  berarti  alat  pengolah  air bersih  sistem Water  Treatment  Plant (WTP)  terbukti  dapat  diimplementasikan  khususnya    untuk  air  keperluan Laboratorium Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Sriwijaya dan umumnya untuk keperluan  masyarakat dengan harga yang ekonomis dan kualitas yang baik .
Kata Kunci : Air bersih, Sistem Water Treatment Plant (WTP) Analisa Air Bersih, Implementasi .

## PENDAHULUAN
Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Sriwijaya, terdiri dari 3 Prodi  yaitu DIII Teknik Kimia, DIV  Teknik  Energi,  DIV  Teknologi Kimia  Industri dan  S2  Energi  Terbarukan,  yang  mana  memiliki  16 laboratorium  untuk  mendukung  kegiatan  belajar-mengajar.  Mahasiswa  teknik  kimia  menggunakan laboratorium  dalam  pelaksanaan  praktikum  setiap  hari  dari  Senin  hingga  Jumat.  Kebutuhan  air  setiap praktek  sangat  banyak  diantaranya  untuk  keperluan  mencuci  peralatan,  sebagai  pelarut,  pendingin,  air umpan  boiler,  air  cooling  water,  bahan  baku  pembuatan  air  aquades,  dan  untuk  membersihkan laboratorium.  Selama  ini  sumber  air  untuk  keperluan  Laboratorium  Teknik  Kimia  Politeknik  Negeri Sriwijaya  disuplai  oleh  PDAM  setiap  dua  hari  sekali  sebesar  ±10.000  dm 3 ,  sedangkan  kebutuhan laboratorium  untuk  penggunaan  air  dalam  satu  hari  rata-rata  sebanyak  ±25.000  dm 3 ,  oleh  karena  itu laboratorium  teknik  kimia  mengalami  kekurangan  air  dalam  jumlah  15.000  dm 3 /hari.  Kekurangan  air tersebut harus dicarikan solusinya untuk memenuhi kebutuhan pratikum, jika tidak  diatasi menyebabkan terhambatnya keberlansungan pratikum. Alternatif yang memungkinkan dapat memenuhi kebutahan air di laboratorium  yaitu  dengan  memanfaatkan  dan  mengolah  limpahan  air  sungai  sahang  untuk  menjadi  air bersih dalam rangka memenuhi kebutuhan air.
Sungai  Sahang  terletak  di belakang  gedung  Laboratorium  Teknik  Kimia, jaraknya  10  M  di  batasi pagar. Bak intake dibuat ditepi sungai jaraknya dengan sungai 5 M dengan panjang 6 M, dan lebar 6 M serta  memiliki  kedalaman          2,5  M    untuk  menampung  limpahan  air  sungai  sahang  tersebut.  Bagian sungai  sebelah  timur  tersambung  dengan  sungai sekanak,  pada bagian sebelah  barat tersambung  dengan sungai  gandus  yang  bermuarah,  sedangkan  sebelah  hilir  dan  hulunya  dengan  sungai  tersambug  dengan musi.  Sungai  Sahang  memiliki  panjang  kurang  lebih  15  km  dengan    lebar  12  meter.  Air  sungai  sahang mendapat aliran  dari sungai sekanak yang mengalir keluar kesungai gandus kemudian menuju kesungai musi.
Air Sungai Sahang senantiasa tersedia dan tidak mengalami kekeringan terutama di waktu pasang dan  hujan  yang  mana  membuat  permukaan  air  menaik.  Berdasarkan  analisa  awal,  air  sungai  sahang memiliki  pH  6,77,  TDS  273,5  ppm,  NaCl  273,4  ppm  dan  DO  2,28  mg/L.    Hal  ini  menunjukkan bahwasanya air ini layak untuk dikelolah sebagai alternatif untuk dimanfaatkan dan dikelolah menjadi air bersih  untuk  memenuhi  kebutuhan  air  pada  laboratorium  teknik  kimia  jurusan  teknik  kimia  Politeknik Negeri Sriwijaya.
Pengolahan  dan  Pemanfaatan    Limpahan  Air  Sungai  Sahang  sebagai  air  bersih  untuk  keperluan Laboratorium  Teknik  Kimia  Politeknik  Negeri  Sriwijaya.  mengunakan  sistem water  treatment  plant dengan  mengunakan  koagulan  Alumunium  Sulfat  (Al2(SO4) 3 .    Proses  ini  paling  banyak  dipakai  dalam
pengolahan air bersih di indonesia pada perusahan air minum. Hampir seluruh kota-kota besar yang ada di Indonesia  dalam  pengolahan  airnya  mengunakan  WTP.  Proses  WTP  ini  sederhana,  murah,  mudah  dan dapat mengolah air dalam skala besar serta sangat effisien dan efektif. Prosesnya terdiri dari bak intake , Pompa  dan Water  Treatment  Plant .  Bak  ini  terdiri  dari  bak  kougulan,  flokulasi,  areasi, sedimentasi  dan Filterasi, dari bak ini di alirakan ke bak reservoir dan di pompakan pada tanki bertekanan 5 bar kemudian di  distribusikan  kesemua  laboratorium  yang  ada  di  Laboratorium  Teknik  Kimia  Politeknik  Negeri Sriwijaya.

## BAHAN DAN METODE
Waktu pelaksanaan pengelolahan  dan  pemanfaatan Water Treatmen Plant dilaksanakan pada bulan September  2018  s.d  Maret  2019  di  di  Laboratorium  Politeknik  Negeri  Sriwijaya,  langkah  langkahnya adalah  pembersihan, pemasangan pipa, perbaikan kebocoran, membersihkan saluran pembuangan dan uji coba  (tingkat  persiapan)  di  WTPLASS    Lab.  Teknik  Kimia  Politeknik  Negeri  Sriwijaya,  selanjutnya pengambilan  sample,  analisa  air  WTPLASS  dan  analisa  air  PDAM  sebagai  pembanding  dan  analisa  di laksanakan Laboratorium Teknik Kimia Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Sriwijaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Alat yang di gunakan pemanfaat dan pengolahan limpahan Air sungai Sahang  mengunakan standar umum yang sering di pakai di Indonesia yaitu Sistem WTP ( Water treatment Plant ) yang terdiri dari bak intake ,    pompa  air,  bak  koagulasi,  bak flokuasi ,  bak  aerasi,  bak    sedimentasi,  filtirasi,  bak reservoir pressure tank. Bak intake terhubung dengan Sungai Sahang dan mendapat limpahan air Sungai Sahang. Bak  kougulasi,  bak  flokulasi,  bak  aerasi,  sedimentasi  dan  bak    filtrasi  terdiri  dari  satu  bangunan  yang dibagi denggn sekat-sekat beton batu  bata,  semuanya disusun  menjadi satu kesatuan. Air yang masuk ke bak tersebut  dari intake dipompakan  melalui pipa paralon yang sudah terpasang dan di atur dengan stop kran. Diagram alir perancangan alat dapat di lihat pada Gambar 1 berikut:
Gambar 1. Bak WTP ( Water Treatmen Plant )
Keterangan gambar:
1. Bak Intake 2. Pompa 3. Valve 4. Bak WTP ( Water Treatmen Plant ) 5. Bak Reservoir

## 6. Tanki Bertekanan ( Pressure Tank )
Proses  limpahan  air  Sungai  Sahang  di  alirkan  ke  bak intake ,  dari  bak intake air  kemudian dipompakan  ke  bak  koagulan  dan  secara  bersamaan  di  alirkan  kougulasi  dengan  dosis  yang  sudah ditentukan dalam hal ini Al 2 (SO 4 ) 3 . Pada bak ini terjadi gumpal-gumpalan  yang diaduk dengan perlahan- lahan  dengan  kecepatan  yang  rendah  kemudian  mengalir  secara  alami  ke  bak  flokulasi  dan  mulai
1 2 5 6 4 3
terpisahnya  gumpal-gumpal  tersebut  dengan  membentu          flok-flok  dan  mengendap  pada  dasar  bak sehingga  terpisah  flok-flok  dengan  air,  air  menjadi  bersih.  Kemudian  proses  desinfeksi/aerasi  terjadi. Setelah  bersih  dari  pengotor,  masih  ada  kemungkinan  ada  kuman  dan  bakteri  yang  hidup,  sehingga ditambahkanlah  senyawa  kimia  sebagai  desinfektan  atau  yang  dapat  mematikan  kuman  ini,  biasanya berupa  penambahan chlor ,  ozonisasi,  UV,  pemabasan,  dan  lain-lain  sebelum  masuk  ke  bangunan selanjutnya, yakni bak sedimentasi pada bak ini masih terjadi pengendapan yang masih belum terpisahkan dari air yang sudah  jerni. Masuk kebak Filterasi semua pratikel-pratikel, flok-flok dan pengotor lainnya yang belum terpisahkan di bak sedimentasi maka akan  tertahan  pada bak filter sehingga air yang keluar dari bak filter  air tersebut sudah memenuhi stadard air bersih,dari bak filtrasi di alirkan secara alami ke bak resorvoir dari bak resorvoir di pompakan ke Tangki Bertekanan  (5bar) untuk di distribusikan pada Laboratorium  yang ada di Laboratorium Teknik Kimia dan keperluan lainnya
Pada  penelitian  Pengolahan  Air Sungai  Sahang  menggunakan    penambahan  koagulan  sebesar  25 ppm,  50  ppm,  75  ppm,  dan  100  ppm  dihasilkan  data  pengaruh  penambahan  koagulan  terhadap  faktor indikasi  air  bersih    dengan  kondisi  optimum  yang  didapatkan  pada  penambahan  koagulan  sebanyak  75 ppm. Data pengaruh penambahan koagulan terhadap faktor  indikasi air bersih dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Data hasil pengaruh penambahan koagulan terhadap pengolahan air sungai sahang.
Parameter Sebelum penambahan Koagulan 25 ppm 50 ppm 75 ppm 100 ppm satuan Turbidity 65 4,55 4,52 4,27 4,2 NTU pH 6,77 6,6 6,8 7,01 7,01 pH TDS 273,5 275, 7 275,7  241,5  271,5 ppm NaCl 273,4 56,8 9 53,4 49,7 58,6 ppm DO 2,28 6,36 6,61 6,95 6,95 ppm Conducto 1,339 1,43 9 1,861  1,621  1,585 µ Kesadahan 20,44 14,1 2 14,02  13,29  13,54 ppm
Pengaruh Penambahan Konsentrasi Koagulan Terhadap pH Air Limpahan Sungai Sahang . Pada grafik menunjukkan bahwa setiap penambahan koagulan Al 2 (SO 4 ) 3 mempengaruhi parameter pH. Pada penambahan koagulan 75 ppm didapat kondisi optimum, yaitu 7,01. Pengaruh  koagulan dapat dilihat pada grafik .

## Gambar 2 Grafik pH vs Konsentrasi Koagulan

## Pengaruh Penambahan Koagulan Terhadap Konduktivitas Air Limpahan Sungai Sahang.
Pada  konsentrasi  koagulan  25  ppm  didapat  nilai  konduktivitas  sebesar  1,439,  pada  konsentrasi koagulan  50  ppm  didapat  nilai  konduktivitas  sebesar  1,861,  pada  konsentrasi  koagulan  75  ppm  didapat nilai  konduktivitas  sebesar  1,6211,  pada  konsentrasi  koagulan  100  ppm  didapat  nilai  konduktivitas sebesar 1,585.

## Gambar 3 Grafik Konduktivitas vs Konsentrasi Koagulan

## Pengaruh Penambahan Konsentrasi Koagulan Terhadap TDS Air Limpahan
Sungai Sahang .
Pada  grafik  menunjukkan  bahwa  setiap  penambahan  koagulan  sebesar  25  ppm,  50  ppm,  75  ppm, dan 100 ppm terjadi penurunan TDS terhadap air limpahan Sungai Sahang. Pada konsentrasi koagulan 25 ppm  didapat  nilai  TDS  275,7,  Pada  konsentrasi  koagulan  50  ppm  didapat  nilai  TDS  272,7,  Pada konsentrasi koagulan 75 ppm didapat kondisi optimum nilai TDS 241,5, Pada konsentrasi koagulan 100 ppm didapat nilai TDS 271,5.kembali menaik.
6.10 6.20 6.30 6.40 6.50 6.60 6.70 6.80 6.90 7.00 7.10 0 50 100 150 pH Konsentrasi Koagulan (ppm) pH Sebelum penambahan Koagulan Setelah Penambahan Koagulan 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 0 200 K on d u kt ivit as (µS ) Konsentrasi Koagulan (ppm) Konduktivi… Sebelum penambahan Koagulan Setelah Penambahan Koagulan
Copyright © 2020, JPLP, e ISSN 2654-251X

## Gambar 4 Grafik TDS vs Konsentrasi Koagulan
Pengaruh Penambahan Konsentrasi Koagulan Terhadap NaCl Air Limpahan Sungai Sahang .

## Gambar 5 Grafik NaCl vs Konsentrasi Koagulan
Pada  grafik  menunjukkan  bahwa  setiap  penambahan  koagulan  sebesar  25  ppm,  50  ppm,  75  ppm, dan 100 ppm terjadi penurunan NaCl terhadap air limpahan sungai sahang. Pada konsentrasi koagulan 25 ppm  didapat  nilai  NaCl  56,89,  Pada  konsentrasi  koagulan  50  ppm  didapat  nilai  NaCl  53,4,  Pada konsentrasi koagulan 75 ppm dinyatakan  kodisi optimum didapat nilai NaCl 49,7, dan Pada konsentrasi koagulan 100 ppm didapat nilai NaCl 58,6.

## Pengaruh Penambahan Konsentrasi Koagulan Terhadap DO Air Limpahan Sungai Sahang
Gambar 6 Grafik DO (mg/L) vs Konsentrasi Koagulan
240.0 280.0 320.0 360.0 400.0 440.0 0 100 200 TD S (p p m) Konsentrasi Koagulan (ppm) TDS… Sebelum penambahan Koagulan Setelah Penambahan Koagulan 49.7 45.0 70.0 95.0 120.0 145.0 170.0 195.0 220.0 245.0 270.0 0 100 200 N aC l (p p m) Konsentrasi Koagulan (ppm) NaCl (ppm) Sebelum penambahan Koagulan Setelah Penambahan Koagulan 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 0 200 D O (m g/L) Konsentrasi Koagulan (ppm) DO… Sebelum penambahan Koagulan Setelah Penambahan Koagulan
Pada  grafik  menunjukkan  bahwa  setiap  penambahan  koagulan  sebesar  25  ppm,  50  ppm,  75  ppm, dan  100  ppm  terjadi  kenaikan  DO  terhadap  air  limpahan  sungai  sahang.  Pada  konsentrasi  koagulan  25 ppm didapat nilai DO 6,36, Pada konsentrasi koagulan 50 ppm didapat nilai DO 6,61, Pada konsentrasi koagulan  75  ppm  didapat  nilai  DO  6,95,ini  menunjukan  angka  yang  optimum  dan  Pada  konsentrasi koagulan 100 ppm didapat nilai DO 6,95.
Pengaruh Penambahan Konsentrasi Koagulan Terhadap Turbidity Air Limpahan Sungai Sahang Pada  grafik  menunjukkan  bahwa  setiap  penambahan  koagulan  sebesar  25  ppm,  50  ppm,  75  ppm, dan 100 ppm terjadi penurunan Turbidity terhadap air limpahan sungai sahang.

## Gambar 7 Grafik Turbidity vs Konsentrasi Koagulan
Pada konsentrasi koagulan 25 ppm didapat nilai Turbidity 4,55, pada konsentrasi koagulan 50 ppm didapat nilai turbidity 4,52, pada konsentrasi koagulan 75 ppm didapat nilai      turbidity 4,27, dan pada konsentrasi koagulan 100 ppm didapat nilai turbidity 4,2.
Pengaruh Penambahan Konsentrasi Koagulan Terhadap Kesadahan Air Limpahan Sungai Sahang Pada grafik menunjukkan bahwa setiap penambahan koagulan sebesar 25 ppm, 50 ppm, 75 ppm, dan 100  ppm  terjadi  penurunan  Kesadahan  terhadap  air limpahan  sungai  sahang.  Pada  konsentrasi  koagulan 25 ppm didapat nilai Kesadahan 14,12, Pada konsentrasi koagulan 50 ppm didapat nilai Kesadahan 14,02, Pada  konsentrasi  koagulan  75  ppm  didapat  nilai  Kesadahan  13,29,  dan  Pada  konsentrasi  koagulan  100 ppm didapat nilai Kesadahan 13,54
Gambar 8 Grafik Kesadahan vs Konsentrasi Koagulan
4.00 14.00 24.00 34.00 44.00 0 200 Turb idit y (N TU ) Konsentrasi Koagulan (ppm) Turbidity (NTU) Sebelum penambahan Koagulan Setelah Penambahan Koagulan
13.20 13.40 13.60 13.80 14.00 14.20 14.40 14.60 0 100 200 K esa d ah an Konsentrasi koagulan (ppm) Kesadahan Sebelum penambaha n Koagulan Setelah Penambaha n Koagulan

## KESIMPULAN
Setelah dilakukan pengujian kualitas Air dari Pemanfaatan dan Pengolahan Water Treatment Plant Limpahan  Air  Sungai  Sahang  (WTPLASS)  dengan  pembanding  PAM  menjadi  air  bersih  dapat disimpulkan  bahwa  : Air  yang  di  hasilkan  dapat  dipakai  untuk  mencuci,mandi,minum  dan  untuk keperluan Laboratorium Teknik Kimia. Pengelolahan air bersih dengan sistem WTPLASS untuk memproses,  pemanfaatan  dan  Pengolahan  Limapahan  Air  Sungai  Sahang  terbukti  dapat membuang  polutan-polutan  berbahaya  didalam  seperti  logam-logam  berat,  pestisida,  racun- racun,  zat  kimia,  partikel-partikel  radio  aktif,  bakteri,  virus,  garam,  endapan  dan  sebagainya, Untuk  menentukan  air  itu  boleh  atau  tidak  digunakan  untuk  mencuci,mandi,  dan  keperluan lainnya diperlukan parameter-parameter atau batasan-batasan agar masyarakat mengetahui tidak boleh ada pada air bersih. Parameter parameter ini terdiri dari analisa parameter fisik, parameter kimia dan parameter mikrobiologis,  Penggunaan, Pemanfaatan dan Pengelolahan Limpahan Air Sunggai  Sahang    Sistem  WTP (Water  Treatmen  Plant) implementasi  sangat  dibutuhkan  pada Laboratorium  Teknik  Kimia  karena  ekonomis  mampu  menyediakan  persediaan  air  bersih  yang sesuai dengan standar baku mutu air. Dengan proses sederhana, perawatan yang muda dan biaya produksi murah,efisien dan efektif.

## SARAN
Laboratorium Teknik Kimia sebaiknya menggunakan air yang bersih dan jernih ini untuk keperluan Laboratorium, Pejabat Jurusan Teknik Kimia khusunya dan pejabat Politeknik harus Ikut memperhatikan proses WTPLASS ini sebagai suatu alternatif pemenuhan kebutuhan air bersih pada Laboratorium Teknik Kimia  dan  diharapkan  adanya  penambahan  dan  perbaikan  bagian  kebocoran  dan  kekurangan  Alat  pada WTP LASS,diadakan pengerukan pada bak intake serta tingkatkan terus mutu air bersih yang murah lagi berkualitas tersebut untuk memenuhi kebutuhan air bersih pada Laboratorium Teknik Kimia

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapkan  terimakasih  diucapkan  kepada  Ketua  Jurusan  Teknik  Kimia,  Kepala  Laboratorium  Mini Plant, Kepala Laboratorium Rekayasa, Kepala laboratorium Analisis   Politeknik Negeri Sriwijaya, Bapak Eka Fitrianto,M.T. (PLP Muda Universitas Andalas dan Kabid. Kerjasama antara Lembaga PPLPI) dalam membimbing   proses penyelesaian jurnal

## DAFTAR PUSTAKA
Purindo,  Setia.  2010. Teknologi  Reverse  Osmosis. Online:  http://www.qwaterindonesia.com/air- berkualitas/teknologi-reverse-osmosis-ro. Diakses pada 27 Februari 2014
Etnize. 2010. Pengertian Air . Online: http://etnize.wordpress.com. Diakses pada 2 Maret 2014
Ahira,  Anne.  2013. Pengertian  Air  Menurut  Para  Ahli .  Online:  http://www.anneahira.com/pengertian- air.htm. Diakses pada 25 April 2014
Badrotul.
2012. Laporan Praktikum Kerja Reverse Osmosis . Online:
http://badrotulkiromah.blogspot.com/2012/09/laporan-praktikum-proses-kerja-osmosis.html.  Diakses pada 25 April 2014
Cipta,  Allan.  2012. Suhu  Air. Online:  http://allancipta.blogspot.com/2012/12/mengapa-suhu-air-lebih- rendah-dari-suhu_13.html. diakses pada 5 Juni 2014.
Yugiantoro.
2013. Penyebab Perubahan Suhu Pada Air. Online:
https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130222172709AAdb1uFDiakses  pada  tanggal 12 Juni 2014
Copyright © 2020, JPLP, e ISSN 2654-251X
Pramaisya. 2013. Penyebab Perubahan Suhu Meningkat Pada Air. Online:
https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130222172709AAdb1uFDiakses  pada  tanggal 12 Juni 2104.
Wahyudi, Andi. 2009. Perbedaan Sulfur dan Sulfat. Online:  http://www.plurk.com/p/2kjmil/sulfur-dan- sulfat-sama-apa-beda. Diakses pada 18 Juni 2014.
Pratama, Dodi. 2012. Pencemaran Air Terhadap Pupuk Nitrat. Online: http://dodikfaperta.blogspot.com/2012/02/pencemaran-air-akibat-pupuk-nitrat.html.  diakses  pada  18 Juni 2014 Jie, Fajar. 2010. Kandungan Nitrat
dan Nitrit di Dalam Air. Online: http://illonkjie.blogspot.com/2010/04/kandungan-nitrat-no3-dan-nitritno2-pada.html.  diakses  pada tanggal 20 Juni 2014 Manampiring, Aaltje. 2009. Kandungan Nitrat Pada Sumber Air. Online: http://repo.unsrat.ac.id/255/1/Studi_Kandungan_Nitrat_(NO3)_Pada_Sumber__Air.pdf. Diakses
pada tanggal 20 Juni 2014.
Amik,  Ali  Bahrun.  2014. Belerang. Online:  http://id.scribd.com/doc/221099423/Belerang.  Diakses  pada tanggal 20 Juni 2014
Kpppladjurdas.  2012. Ion  Sulfat. Online:  http://kpppladjurdas.wordpress.com/2012/04/19/ion-sulfat/. Diakses pada tanggal 20 Juni 2014.