p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934

## Perencanaan Sistem Instalasi Plambing Air Bersih dan Air Limbah di Apartemen Menara Cibinong Tower C
Rhezaldy Pradestama Putra 1* , Kancitra Pharmawati 2 , Anindito Nurprabowo 3
1 Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknil Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Bandung JL.PHH Mustofa No.23, Bandung, 40124, Indonesia
* Koresponden email : prhezaldy@gmail.com
Diterima: 9 Januari 2022 Disetujui: 29 Januari 2022

## Abstract
The high population growth demands the need for housing, so apartments are considered as a solution in meeting  the  need  for  housing.  Basically,  every  business  or  development  activity  has  an  impact  on  the environment, both positive and negative. Plumbing systems for clean water, waste water and ventilation in buildings  can  reduce  the  possibility  of  environmental  pollution  and  health problems.  This study  aims  to meet  the  needs  of  clean  water  and  maintain  the  sanitation  health  of  building  occupants.  The  reference method is SNI 7065-2005 for calculating the need for clean water and SNI 8153-2015 for determining the dimensions of clean water pipes. The calculation results the population in the Cibinong Tower C apartment building is 957 people with a total need for clean water of 87.95 m 3 / day. In meeting the daily needs of clean water in the planning building, a ground water tank with a capacity of 120 m 3 is used and a roof tank is used to fulfill water needs at certain hours with a capacity of 49 m 3 . To distribute water from GWT to RT  using  a  pump  with  a  power  capacity  of  33.44  Kwatt.  The  diameter  of  the  clean  water  pipe  uses dimensions from 20 mm to 125 mm. For blackwater wastewater using pipes with dimensions of 60 mm– 140  mm  and  for  greywater  wastewater  using  pipes  with  dimensions  of 32 mm–114  mm, while  for  vent pipes using pipe dimensions of 42 mm–114 mm.
Keywords: apartment, clean water, installation system, planning, plumbing, waste water

## Abstrak
Tingginya pertumbuhan penduduk menuntut kebutuhan akan hunian, sehingga apartemen dianggap sebagai solusi dalam pemenuhan kebutuhan akan hunian. Pada dasarnya setiap usaha atau kegiatan pembangunan menimbulkan  dampak  bagi  lingkungan,  baik  itu  positif  maupun  negatif.  Sistem  instalasi  plambing  air bersih, air limbah dan ven pada bangunan gedung dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan  dan  gangguan kesehatan.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  memenuhi  kebutuhan air  bersih  dan menjaga kesehatan sanitasi penghuni gedung. Metode yang menjadi acuan adalah SNI 7065-2005 untuk perhitungan  kebutuhan  air  bersih  dan  SNI  8153-2015  untuk  penentuan  dimensi  pipa  air  bersih.  Hasil perhitungan  populasi  pada  bangunan  Apartemen  Cibinong  Tower  C  berjumlah  957  jiwa  dengan  total kebutuhan air bersih 87,95 m 3 /hari. Dalam pemenuhan kebutuhan air bersih untuk sehari-hari pada gedung perencanaan menggunakan ground water tank dengan kapasitas 120 m 3 dan roof tank sebagai pemenuhan kebutuhan air pada jam tertentu dengan kapasitas 49 m 3 . Untuk mendistribusikan air dari GWT menuju RT menggunakan pompa dengan kapasitas daya 33,44 Kwatt. Diameter pipa air bersih menggunakan dimensi 20 mm sampai 125 mm. Untuk air limbah blackwater menggunakan pipa dengan dimensi 60 mm–140 mm dan untuk air limbah greywater menggunakan pipa dimensi 32 mm–114 mm, sedangkan untuk pipa ven menggunakan dimensi pipa 42 mm–114 mm.
Kata Kunci: air bersih, air limbah, apartemen, plambing, perencanaan, sistem instalasi

## 1. Pendahuluan
Tingginya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berkembangnya kegiatan industri, perdagangan dan jasa sehingga menjadi faktor terbatasnya daya tampung penduduk di Kabupaten Bogor [1]. Pertumbuhan jumlah penduduk ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan ruang akan hunian, salah satu masalah yang akan dihadapi yaitu semakin sempitnya ketersediaan akan lahan [2]. Pembangunan apartemen  dinilai  dapat  menjadi  solusi  dalam  memenuhi  kebutuhan  akan  hunian.  Akan  tetapi  setiap kegiatan  akan  memiliki  dampak  baik  positif  maupun  negatif  kepada  lingkungan.  Maka  perlu  dilakukan upaya untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  agar kegiatan direncanakan sebagai wujud pembangunan berkelanjutan [3]. Dalam pembangunan gedung, sistem plambing termasuk bagian penting
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
dalam memberikan kenyamanan, kesehatan dan menjaga sanitasi yang baik maka perlu dirancang sistem yang meliputi sistem penyediaan air minum, sistem penyaluran air limbah dan ven [4].
Apartemen  Menara  Cibinong  Tower  C  memiliki  21  lantai  yang  terdiri  dari  lantai  1  dan  lantai  2 sebagai ruko, lantai 3 sampai dengan lantai 20 kamar dan lantai 21 aula dan mesjid. Sumber air bersih yang akan  digunakan bersumber  dari  air  PDAM  Tirta  Kahuripan.  Perencanaan  sistem  plambing  pada  gedung harus memenuhi persyaratan sistem sanitasi yang dilengkapi oleh penyaluran air bersih dan air limbah.
Maksud dan tujuan penelitian ini adalah merancang sistem instalasi plambing di Blok C Apartemen Menara Cibinong dengan menentukan jumlah populasi, menghitung kebutuhan air bersih yang diperlukan berdasarkan fungsi tiap lantai, menentukan jumlah alat plambing yang digunakan, menghitung kapasitas ground water tank dan roof tank, merencanakan jalur pipa air bersih, menentukan dimensi pipa, menghitung kapasitas daya pompa dan kebutuhan tekanan untuk pengaliran air bersih, menentukan jalur pipa air limbah ( greywater dan black water ) dan ven, menentukan dimensi pipa air limbah ( greywater dan black water ) dan ven.

## 2. Metode Penelitian
Tahapan dalam perencanaan ini dilakukan dengan pengumpulan studi literatur, pengumpulan data dimana data yang digunakan berupa denah dari gedung apartemen yang akan dibangun. Denah gedung ini akan digunakan sebagai dasar perencanaan instalasi plambing. Tahapan selanjutnya melakukan pengolahan data  dengan  menentukan  jumlah  populasi  di  gedung,  memperhitungkan  kebutuhan  air  per  hari.  Alur perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.
Mulai Studi Literatur Pengumpulan Data
Pengolahan Data 1. Penentuan Jumlah Populasi 2. Penentuan Jumlah Alat Plambing 3. Perhitungan Kebutuhan Air Bersih Air Bersih
1. Perhitungan Kapasitas Ground Water
Tank (GWT) dan Roof Tank (RT) 2. Penentuan Kapasitas Daya Pompa 3. Penentuan Dimensi Pipa dan Jalur Pipa Distribusi 4. Perhitungan Tekanan Air Limbah 1. Perhitungan Debit Air Limbah 2. Penentuan Dimensi Pipa dan Jalur Pipa Air Limbah ( greywater dan black water )
3. Penentuan Dimensi Pipa dan Jalur Pipa Ven

## Selesai
Gambar 1. Alur Perencanaan Sumber : Hasil pengolahan data (2021)
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934

## Penentuan Jumlah Populasi
Penentuan jumlah populasi berfungsi untuk memperhitungkan kebutuhan air bersih pada tiap lantai di gedung perencanaan yang disesuaikan dengan fungsi tiap ruangnya.  Penentuan jumlah populasi dapat diperhitungkan yang merujuk pada persamaan menurut [4] :
Jumlah populasi = Luas efektif (%)×Luas Lantai (m 2 )
Standar beban hunian
................................................................................... (1)
Pada  perencanaan  gedung  apartemen  ini,  dalam  memperhitungkan  jumlah  populasi  untuk  fungsi ruangan yang digunakan sebagai kamar, maka penentuannya menggunakan pendekatan pada jumlah tempat tidur pada ruangan dimana untuk ruangan dengan kamar tidur jenis single bed diperhitungkan 1 populasi sedangkan untuk kamar dengan jenis tempat tidur double bed diperhitungkan menjadi 2 jiwa. Sedangkan untuk persamaan 1 digunakan untuk ruangan yang memiliki fungsi sebagai ruangan fasilitas umum dimana Standar beban hunian yang digunakan setiap ruangan memiliki rentang luasan 1 sampai 1,5 m2/jiwa [5].

## Perhitungan Kebutuhan Air
Kebutuhan air bersih harus memenuhi jumlah populasi yang ada pada gedung. Dengan mengetahui pemakaian rata-rata per orang per hari dapat ditentukan kebutuhan air bersihnya dalam satu hari. Sehingga banyaknya kebutuhan air bersih ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut [4] :
Kebutuhan Air = Jumlah Populasi (jiwa) x Standar Pemakaian Air Bersih [6] (liter/orang/hari) ........ (2)

## Perhitungan Kapasitas Ground Water Tank
Ground water tank digunakan sebagai penyimpanan kebutuhan air bersih untuk satu hari, sehingga penentuan  kapasitas  GWT  diperoleh  dari  total  kebutuhan  air  bersih  dengan  menggunakan  persamaan berikut [4] :
V = Total kebutuhan air bersih + ( safety factor x total kebutuhan air bersih) ...................................... (3)

## Perhitungan Kapasitas Roof Tank
Roof tank digunakan sebagai penyimpanan air bersih yang bersumber dari ground water tank untuk melayani  kebutuhan  air  pada  waktu  tertentu  sehingga  dapat  terdistribusikan  ke  seluruh  ruangan  yang terdapat alat plambing. Perhitungan kapasitas roof tank dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut [4] :
𝑄𝑟 = 𝑉 𝐺𝑊𝑇 𝐽𝑎𝑚 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 .................................................................................................................................. (4) 𝑄𝑝 = 𝑄𝑟  × C1.................................................................................................................................... (5) 𝑄𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 = 𝑄𝑟  × C2 .................................................................................................................. (6) Keterangan : C1 =  Koefisien  jam  puncak  (Konstanta  1,5  untuk  bangunan  rumah  tinggal,  1,75  untuk bangunan perkantoran, 2 untuk bangunan hotel/apartemen) [7] C2 = Koefisien menit puncak (Konstanta 3 untuk bangunan rumah tinggal, 3,5 untuk bangunan perkantoran, 4 untuk bangunan hotel/apartemen) [7] Qr = Debit rata-rata (m 3 /jam) Qp
= Kebutuhan jam puncak (m3/jam)
Qmaksimum   = Kebutuhan menit puncak (m3/jam)
Ve = [Q p − Q maksimum ]x Tp + (Qpu x TPU) .................................................................................... (7)
Keterangan : Ve = Volume efektif roof tank (m 3 ) Qp
= Kebutuhan saat jam puncak (m 3 /jam)
Qmaksimum = Kebutuhan saat menit puncak (m 3 /jam) TP = Jangka waktu kebutuhan puncak (jam) Qpu = Kapasitas pompa pengisi (m 3 /jam) TPU
= Jangka waktu kerja pompa pengisi (jam).
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934

## Penentuan Kapasitas Daya Pompa
Penentuan  daya  pompa  digunakan  untuk  mengetahui  jenis  pompa  yang  akan  digunakan  untuk mengalirkan air bersih dari ground water tank menuju roof tank. Penentuan kapasitas daya pompa dapat menggunakan persamaan berikut [8] :
𝑃 = 𝜌.𝑔.𝑄.𝐻
ᶯ .......................................................................................................................................... (8)
Keterangan : P = Daya pompa (KWatt) ρ = Massa jenis air (1000 kg/m3) g = Percepatan gravitasi (9,81 m/detik2) Qpu   = Kapasitas pompa pengisi(m3/detik) H = Head total (m)
ᶯ = Efisiensi pompa (%).

## Penentuan Dimensi Pipa Air Bersih
Untuk menentukan dimensi pipa air bersih ditentukan berdasarkan panjang pipa dan unit beban alat plambing  (UBAP)  dimana  penentuannya  mengacu  pada  SNI  8153-2015  tentang  Sistem  Plambing  Pada Bangunan Gedung [6].

## Perhitungan Tekanan
Perhitungan tekanan dilakukan untuk mengetahui titik kritis pada alat plambing. Dengan mengetahui letak titik kritis alat plambing akan dapat ditentukan apakah pendistribusian air bersih dari roof tank menuju alat plambing dapat dilakukan dengan menggunakan sistem gravitasi atau tidak. Untuk memperhitungkan tekanan total dapat dilakukan dengan persamaan berikut [4] :
Head Total = Head statis + Head friksi + Head velocity + Tekanan minimum ................................... (9)
Keterangan: Head Statis = Kehilangan Tekanan akibat adanya perbedaan elevasi pipa Head Friksi = Kehilangan Tekanan akibat adanya gesekan pada pipa Head velocity = Kehilangan Tekanan akibat adanya laju aliran air pada pipa
Tekanan minimum  = Tekanan minimum alat plambing [9]
Besarnya tekanan standar 1,0 kgf/cm 2 sedang tekanan statik sebaiknya antara 4,0 kgf/cm 2 sampai 5,0 kgf/cm 2 dan  untuk  perkantoran  antara  2,5  kgf/cm 2 sampai  3,5  kgf/cm 2 .  Disamping  itu,  beberapa  alat plambing tidak dapat berfungsi dengan baik jika tekanan air kurang dari suatu batas minimum [10] Perhitungan Debit Air Limbah
Air  limbah  terbagi  menjadi  dua yaitu greywater dan blackwater, dimana untuk  memperhitungkan debit  air  limbah  yang  dihasilkan  dapat  ditentukan  berdasarkan  debit  kebutuhan  air  bersih.  Persentase timbulan air limbah sebesar 80% [11] sehingga untuk mengetahui debit air limbah dapat dilakukan dengan persamaan berikut :
Q air limbah = Kebutuhan air bersih  x Faktor timbulan air limbah (80%) ......................................... (10)

## Penentuan Dimensi Pipa Air Limbah dan Ven
Perhitungan  diameter  pipa  air  limbah  dan ven ditentukan  dari  jalur  perpipaannya,  penentuan  jalur ditentukan  dari  alat  plambing  terjauh  berdasarkan  jalur  yang  telah  direncanakan  hingga  yang  terdekat dengan shaft .  Setelah  penentuan  segmen  jalur  pipa  air  limbah  dan  ven  selanjutnya  menentukan  UBAP sesuai  dengan  jenis  alat  plambing  untuk  air  limbah,  sehingga  didapat  UBAP  kumulatif.  Diameter  pipa ditentukan berdasarkan UBAP kumulatif dan panjang pipa maksimum dari perpipaan air limbah dan ven.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Penentuan Jumlah Populasi
Kebutuhan  air  bersih  ditentukan  dengan  melakukan  perhitungan  jumlah  populasi  terlebih  dahulu. Jumlah populasi akan menentukan kebutuhan air bersih dan jumlah alat plambing. Jumlah populasi pada gedung Apartemen Menara Cibinong Tower C sebanyak 957 orang. Penentuan jumlah populasi dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatan,  pendekatan pertama digunakan untuk ruangan dengan fungsi ruang sebagai  kamar.  Penentuan  jumlah  populasi  fungsi  ruang  kamar  dilakukan  berdasarkan  tempat  tidur
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
sedangkan  pendekatan  ke  dua  digunakan  untuk  ruangan  yang  berfungsi  sebagai  ruang  fasilitas  umum dengan menggunakan persamaan (1). Hasil rekapitulasi populasi pada gedung Apartemen Cibinong Tower C dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Rekapitulasi populasi gedung apartemen Tower C
Lantai Fungsi Ruang Jumlah Populasi (orang) Lantai 1 Ruko 147 Lantai 2 Ruko 101 Kamar 11 Lantai 3 Kamar 36 Lantai 4 Kamar 36 Lantai 5 Kamar 36 Lantai 6 Kamar 36 Lantai 7 Kamar 36 Lantai 8 Kamar 36 Lantai 9 Kamar 36 Lantai 10 Kamar 36 Lantai 11 Kamar 36 Lantai 12 Kamar 36 Lantai 13 Kamar 36 Lantai 14 Kamar 36 Lantai 15 Kamar 36 Lantai 16 Kamar 36 Lantai 17 Kamar 36 Lantai 18 Kamar 36 Lantai 19 Kamar 18 Lantai 20 Kamar 18 Roof Top Mesjid 64 Aula 21 Total 957 Sumber : Hasil pengolahan data (2021)

## Penentuan Jumlah Alat Plambing
Jumlah alat plambing harus di sesuaikan dengan jumlah populasi penghuni gedung, sehingga dapat memberikan  kenyamanan.  Untuk  menentukan  jumlah  alat  plambing  di  bagi  berdasarkan  populasi  per ruangan.  Populasi  pada  tiap  ruangan  dibagi  berdasarkan  banyaknya  populasi  pria  dan  wanita.  Jumlah populasi pria pada tiap ruangan berjumlah 51% dan 49% untuk wanita [1]. Untuk penentuan alat plambing yang akan digunakan di ruangan kamar di lakukan berdasarkan ketersediaan kamar mandi pada tiap ruangan sehingga tidak menggunakan pendekatan menggunakan populasi. Didapatkan jumlah alat plambing yang akan digunakan pada bangunan terdiri dari 261 jet shower , 5 faucet , 251 shower , 239 kitchen sink , 4 urinoir dan 261 water closet (WC).

## Perhitungan Kebutuhan Air
Kebutuhan air bersih ditentukan berdasarkan jumlah orang dalam gedung dan lamanya aktivitas pada masing-masing ruang. Perhitungan kebutuhan air menggunakan persamaan (2) dengan standar pemakaian air  yang  disesuaikan  dengan  fungsi  ruangannya  [9].  Dari  persamaan  (2)  didapatkan  total  kebutuhan  air bersih  pada gedung  Apartemen  Tower C  sebesar  87,96  m 3 /hari.  Untuk  rekapitulasi  kebutuhan  air  bersih pada Apartemen Tower C di tunjukan pada Tabel 2.
Tabel 2 . Rekapitulasi kebutuhan air bersih apartemen Tower C Lantai Fungsi Ruang Standar Kebutuhan Air (liter/orang/hari) Jumlah Populasi Jumlah Kebutuhan Air (orang) (liter/hari) (m3/hari) Lantai 1 Ruko 100 147 14700 14,7 Lantai 2 Ruko 100 101 10100 10,1 Kamar 100 11 1100 1,1 Lantai 3 Kamar 100 36 3600 3,6 Lantai 4 Kamar 100 36 3600 3,6 Lantai 5 Kamar 100 36 3600 3,6 Lantai 6 Kamar 100 36 3600 3,6
p-ISSN : 2528-3561
e-ISSN : 2541-1934 Lantai Fungsi Ruang Standar Kebutuhan Air (liter/orang/hari) Jumlah Populasi Jumlah Kebutuhan Air (orang) (liter/hari) (m3/hari) Lantai 7 Kamar 100 36 3600 3,6 Lantai 8 Kamar 100 36 3600 3,6 Lantai 9 Kamar 100 36 3600 3,6 Lantai 10 Kamar 100 36 3600 3,6 Lantai 11 Kamar 100 36 3600 3,6 Lantai 12 Kamar 100 36 3600 3,6 Lantai 13 Kamar 100 36 3600 3,6 Lantai 14 Kamar 100 36 3600 3,6 Lantai 15 Kamar 100 36 3600 3,6 Lantai 16 Kamar 100 36 3600 3,6 Lantai 17 Kamar 100 36 3600 3,6 Lantai 18 Kamar 100 36 3600 3,6 Lantai 19 Kamar 100 18 1800 1,8 Lantai 20 Kamar 100 18 1800 1,8 Roof Top Mesjid 5 64 321,92 0,32 Aula 25 21 525 0,53 Total 957 87946,92 87,95 Sumber : Hasil pengolahan data (2021)

## Perhitungan Kapasitas Ground Water Tank
Pada gedung Apartemen Tower C direncanakan terdapat 1 unit GWT yang nantinya akan digunakan sebagai penyimpanan air yang bersumber dari pipa distribusi PDAM untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari.  Untuk  menentukan  kapasitas  GWT  perlu  diketahui  total  kebutuhan  air  bersih  yang  juga memperhitungkan  faktor  keamanan  (kehilangan  air  yang  disebabkan  oleh  kebocoran)  sebesar  20%  [4]. Berikut merupakan penentuan kapasitas GWT dengan menggunakan persamaan (3).
V = 87,95 m³ hari + (87,95 m³ hari x 20%) = 105,537 m³ = 106 m³
GWT direncanakan berbentuk persegi panjang dengan dimensi panjang 10 m, lebar 6 m dan tinggi 2 m dimana 0,2 m dari tinggi tangki merupakan faktor keamanan. Maka kapasitas aktual GWT sebesar 120 m 3 .

## Perhitungan Kapasitas Roof Tank
RT  digunakan  sebagai  penyimpanan  air  bersih  yang  berasal  dari  GWT  untuk  di  distribusikan  ke seluruh ruangan yang terdapat alat plambing untuk memenuhi kebutuhan pada jam tertentu. Pengaliran air bersih dari RT menuju alat plambing menggunakan sistem gravitasi. Untuk menentukan kapasitas RT dapat di lakukan dengan langkah-langkah berikut :
• Kebutuhan Debit Rata-Rata
Perhitungan debit rata-rata dilakukan pada masing-masing ruangan karena memiliki aktivitas jam yang berbeda.
Qr
= 0.525 𝑚3/ℎ𝑎𝑟𝑖 14 𝑗𝑎𝑚 Qr = 0,038 m 3 /jam
Sehingga total debit rata-rata per jam yang diperoleh pada gedung Apartemen Tower C sebesar 9,650 m 3 /jam.
• Kebutuhan Jam Puncak Qp = 9,650 m 3 /jam x 2 = 19,3 m 3 /jam
• Kebutuhan Menit Puncak (m 3 /jam) Qmax = 9,650 m 3 /jam x 4 = 38,6 m 3 /jam
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Penentuan nilai dari Qr, Qp dan Qmaks digunakan untuk mengetahui kapasitas RT yang ditentukan dengan menggunakan persamaan (4).
Ve
= (19,3 m 3 /jam – 38,6 m 3 /jam) x 1 jam + (38,6 m 3 /jam x 0,75 jam) = 48,250 m 3 = 49 m 3
Kapasitas RT sebesar 49 m 3 direncanakan berbentuk persegi panjang dengan dimensi panjang 7 m, lebar 4 m dan tinggi 2 m dimana 0,2 m dari tinggi merupakan faktor keamanan. RT menggunakan jenis FRP ( Fiber Reinforced Polymer ) yang di letakan di atap roof top [12] .

## Penentuan Kapasitas Daya Pompa
Pompa  yang  digunakan  di  Apartemen  Tower  C  menggunakan  2  buah  pompa,  dimana  nantinya pompa  akan  digunakan  secara  bergantian  sehingga  dapat  mengantisipasi  jika  salah  satu  mengalami kerusakan [8]. Untuk menentukan daya pompa yang akan digunakan dapat menggunakan persamaan (8) dengan tahapan perhitungan sebagai berikut :
• Kapasitas Pompa
Kapasitas  pompa  ditentukan  berdasarkan  kapasitas  RT  dengan  melihat  debit  maksimum  atau kebutuhan  menit  puncak  (liter/menit).  Maka  kapasitas  pompa  sebesar  1.465  liter/menit  atau  0,024 m 3 /detik.
• Head Statis
Head statis merupakan kehilangan tekanan yang dipengaruhi oleh adanya perbedaan elevasi dari outlet GWT menuju inlet RT. Sehingga didapat head statis sebesar 76,97 m.
• Diameter Pipa
Diameter pipa akan digunakan untuk mengalirkan air dari GWT menuju RT. Penentuan diameter yang dibutuhkan dapat menggunakan persamaan berikut (9) : V = Kecepatan aliran air = 2 m/s [4].
A = Q V = 0,024 m³/detik 2 m/detik = 0,012 m²
A = 1 4 x π x d 2 d = √ A x 4 π = √ 0,012 m² x 4 π = 0,125 m = 125 mm
• Head Friksi
Head  friksi merupakan  kehilangan  tekanan  akibat  adanya  gesekan  aliran  air  dalam  pipa,  dalam perhitungannya faktor kekasaran pipa sebesar 150 [13] diperoleh head friksi dengan kapasitas pompa sebesar 1.465 liter/menit. Untuk menentukan head friksi dapat ditentukan dengan persamaan berikut :
HF = 6,05 x ( 𝑄 1,85 𝐶 1,85 𝑥𝑑 4,87 ) 10 6 x Leq
= 6,05 x ( 1.481 l/menit 1,85
150 1,85 𝑥125 mm 4,87 ) 10 6 x  92,364 m = 2,327 bar = 23,27 m
• Kecepatan Aliran
A = 1 4 x π x d 2
A = 1 4 x π x (0,125 m) x 2 = 0,012 m 2 V = Q A = 0,024 m³/s 0,012 m² = 1,992 m/s
• Head Velocity
Head  velocity merupakan  kehilangan  tekanan  akibat  adanya  kecepatan  aliran  air  didalam  pipa. Penentuan head velocity dapat dilakukan menggunakan persamaan :
Hv = 𝑣² 2 x 𝑔
= (1,992 m/s)² 2 x 9,81 𝑚/𝑠²
= 0,202 m
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
• Head Total
Head total merupakan tekanan total yang disebabkan oleh adanya kehilangan tekanan akibat adanya perbedaan  elevasi  (Hs),  kehilangan  tekanan  karena  adanya  gesekan  aliran  air  dalam  pipa  (Hf)  dan kehilangan tekanan karena kecepatan aliran air dalam pipa (Hv) sehingga penentuan head total dapat digunakan dengan persamaan berikut :
Head Total = Head elevasi + Head friksi + Head Kecepatan = 76,97 m + 23,268 m + 0,202 m + 7 m = 107,441 m
• Kapasitas Daya Pompa
Penentuan  kapasitas  daya  pompa  memerlukan  nilai  efisiensi  pompa.  Penentuan  efisiensi  pompa menggunakan webcaps (website untuk mengetahui spesifikasi pompa) dengan memasukan nilai debit sebesar 1.465 liter/menit dan gead statis 76,97 m sehingga diperoleh nilai efisiensi pompa seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Penentuan Nilai Efisiensi Pompa Sumber : website webcapcs
Diperoleh nilai efisiensi dari pompa sebesar 77%. Pompa yang digunakan untuk mendistribusikan air dari GWT menuju RT dengan kapasitas daya yang didapat berdasarkan persamaan (8) :
P = ρ.g.Q.H ᶯ P = 1000 𝑘𝑔 𝑚3 ×9,81 𝑚 𝑠 ×0,024 𝑚3 𝑠 × 76,97𝑚
77 %
= 33.440 watt = 33,440 Kwatt
Hasil tersebut menunjukkan besarnya kapasitas daya pompa yang dibutuhkan untuk mendistribusikan air bersih dari GWT menuju RT sebesar 33,440 Kwatt.

## Penentuan Dimensi Pipa Air Bersih
Penentuan  dimensi  pipa  dilakukan  agar  sistem  instalasi  plambing  sesuai  dan  efisien.  Penentuan diameter pipa ditentukan berdasarkan UBAP dan panjang pipa dimana pada perencanaan jalur air bersih pada gedung rencana panjang pipa horizontal dan pipa menuju alat plambing memiliki panjang kurang dari 12 m. Untuk pipa yang akan digunakan yaitu pipa jenis Polypropylene Random (PPR) [14] dengan diameter 20 mm sampai 125 mm.

## Perhitungan Tekanan
Perhitungan tekanan pada  perencanaan instalasi plambing gedung Apartemen Tower C digunakan untuk mengetahui sistem pengaliran air bersih dari RT menuju alat plambing menggunakan sistem gravitasi atau menggunakan bantuan pompa booster . Dalam perhitungan tekanan pada gedung Apartemen Tower C menggunakan persamaan (9) dimana hasil perhitungan menunjukkan perlu ditambahkannya pompa booster agar  air  dapat  teralirkan  menuju  titik  kritis  alat  plambing.  Hasil  perhitungan  di  dapat  tekanan  yang dibutuhkan pada lantai 20 sebesar 0,85 bar.

## Perhitungan Debit Air Limbah
Air  limbah  yang  dihasilkan  dari  penggunaan  air  bersih  terbagi  menjadi  dua  yaitu greywater dan blackwater [15].  Air  limbah  yang  dihasilkan  dialirkan  secara  terpisah greywater dan blackwater yang disalurkan  menuju  masing-masing  STP  yang  dialirkan  secara  gravitasi.  Perhitungan  debit  air  limbah
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
menggunakan  persamaan  (10)  dimana  berdasarkan  hasil  perhitungan  debit  air  limbah  yang  dihasilkan sebesar 70.356,8 liter/menit.

## Penentuan Dimensi Pipa Air Limbah dan Ven
Penentuan  dimensi  pipa  air  limbah  diperlukan  agar  dapat  mengalirkan  air  limbah  sehingga  dapat menghindari pencemaran dan menjaga sanitasi di dalam gedung. Jenis pipa yang digunakan yaitu Polyvinil Chloride (PVC) kelas D [14] karena termasuk pipa non-bertekanan, pengaliran air limbah menggunakan pengaliran secara gravitasi. Dimensi pipa air limbah yang digunakan untuk air limbah blackwater memiliki rentang  60 mm  sampai dengan 140 mm.  Sedangkan  dimensi pipa  air  limbah greywater yang  digunakan memiliki rentang 32 mm sampai dengan 114 mm.
Penentuan dimensi  pipa ven pada  gedung Apartemen  Tower  C  memiliki  rentang dimensi  pipa  42 mm sampai dengan 114 mm dengan menggunakan jenis pipa Polyvinil Chloride (PVC) kelas D [14]. Sistem ven yang digunakan menggunakan sistem ven tunggal, dimana pipa ven hanya dipasang untuk melayani satu alat plambing yang selanjutnya disambungkan ke sistem ven lainnya.

## 4. Kesimpulan
Perencanaan  sistem  plambing  pada  gedung  Apartemen  Menara  Cibinong  Tower  C  meimiliki kebutuhan  air  bersih  sebesar  87,95  m 3 /hari  yang  bersumber  dari  PDAM.  Sistem  pengaliran  air  bersih menggunakan sistem tangki atap. Pendistribusian air bersih dari roof tank menuju ruangan yang terdapat alat plambing menggunakan sistem gravitasi  dengan menggunakan pipa berdiameter 20 mm sampai  125 mm.  Air  limbah yang  dihasilkan  dilakukan pengaliran  secara  terpisah  antara greywater dan blackwater , pengaliran menuju STP dilakukan secara gravitasi dengan masing-masing dimensi pipa untuk blackwater 60  mm  sampai  140  mm  dan  pipa  pengaliran greywater berdimensi  32  mm  sampai  114  mm,  sedangkan dimensi pipa yang digunakan untuk pipa ven berdimensi dari 42 mm sampai 114 mm.

## 5. Singkatan
GWT Ground Water Tank RT Roof Tank UBAP Unit Beban Alat Plambing

## 6. Referensi
[1]   B. P. Statistik, "Kabupaten Bogor dalam Angka". 2021.
[2]   V.  H.  Makarau,  “Penduduk,  Perumahan  Pemukiman  Perkotaan  dan  Pendekatan  Kebijakan,” J. Sabua, vol. 3, no. 1, Hal. 53-57, 2011.
[3]   E. Khairina, E. P. Purnomo dan A. D. Malawani, “Kebijakan berwawasan lingkungan guna menjaga ketahanan lingkungan di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta,” J. Ketahanan Nasional, vol. 26, No. 2, 2020.
[4]   M.  S.  Gani,  A.  N.  Prabowo  dan  L.  Apriyanti,  “Perencanaan  Sistem  Plambing  Air  Bersih  Gedung Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat,” Reka Lingkungan Institut Teknologi Nasional, vol. 2, 2021.
[5]   Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, 33 penyunt., Jakarta, 2017.
[6]   Badan  Standarisasi  Nasional,  SNI  8153-2015  tentang  Sistem  Plambing  pada  Bangunan  Gedung, Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, 2015.
[7]   Suhardiyanto, “Perancangan sistem plambing instalasi air bersih dan air buangan pada pembangunan gedung perkantoran bertingkat tujuh lantai,” J. Teknik Mesin (JTM), vol. 5, no. 3, pp. 90-97, 2016.
[8]   S. “Perancangan Sistem Plambing Instalasi Air Bersih dan Air Buangan Pada Pembangunan Gedung Perkantoran Bertingkat Tujuh Lantai,” Jurnal Teknik Mesin (JTM), vol. 5, 2016.
[9]   F. A. S, “Analisa Kebutuhan Air Bersih Pada Gedung Puskesmas Pemenang Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara,” Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, p. 44, 2020.
[10]  H. Poerbo, Utilitas Bangunan , Jakarta: Djambata, 2010.
[11]  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pedoman Perencanaan Teknik Terinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat SPALD-T, vol. 1, Jakarta: PUPR, 2018.
[12]  F.  Muchtadi,  “Keunggulan Roof  Tank FRP  Agar  Tidak  Salah  Pilih,”  Diakses  pada  Tanggal  05 Oktober 2021 di https://bioseptictank.co.id/keunggulan-roof-tank-frp-agar-tidak-salah-pilih/
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
[13]  B. S. Nasional, SNI-03-1745-2000 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sistem Pipa Tega dan Silang untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung, Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, 2000.
[14]  P. W. D. J. Rucika, “Daftar Harga Rucika All Product, ” Diakses pada Tanggal 08 Agustus 2021 di https://www.rucika.co.id/wp-content/uploads/2021/11/Daftar-Harga-Retail-1121.pdf
[15]  R. U. Safitri, 2020. “Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga: Greywater dan Blackwater ,”  Diakses pada Tanggal 3 Desember 2021 di https://adikatirtadaya.co.id/pengolahan-air-limbah-rumah-tangga- grey-water-dan-black-water/