## JURNAL ILMIAH FLASH
Vol. 6 No. 2, Halaman: 80 - 88 Desember 2020

## ANALISIS PECAH BEBAN SEGMEN PADA PENYULANG RAPPOCINI GI PANAKKUKANG
MUH. KHAIDIR QALBI
Ir. H. HAMMA, M.T. AHMAD RIZAL SULTAN, S.T., M.T., Ph.D. Jurusan Elektro
Politeknik Negeri Ujung Pandang Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 E-mail: rizal.sultan@poliupg.ac.id

## Abstrak
Peran utama dari sistem jaringan distribusi tenaga listrik adalah menyalurkan daya listrik secara andal dan terus menerus dari  jaringan  distribusi  dan  menuju  ke  konsumen  atau  pelanggan.  Semakin  meningkatnya  kebutuhan  akan  energi  listrik, menuntut suatu sistem tenaga listrik untuk mempunyai keandalan dalam penyediaan dan penyaluran dayanya pada suatu jaringan  distribusi.  Dalam  meningkatkan  keandalan  kita  harus  melakukan  pengantisipasian  terhadap  gangguan  internal dan eksternal yang ada. Gangguan internal salah satu contohnya yaitu penghantar yang tidak mampu lagi menghantarkan arus ke beban dan gangguan eksternal salah satunya adalah gangguan yang diakibatkan oleh baliho dan lainnya. Karena adanya  gangguan  yang  sedemikian  maka  dapat  diadakan  pecah  beban  segmen.  Secara  umum  pecah  beban  segmen merupakan  suatu  langkah  taktis  dalam  meminimalisir  ENS.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode pengumpulan  data  adalah  cara  yang  ditempuh  untuk  mengambil  data  dari  variabel  kegiatan  penelitian  ini.  Metode  yang digunakan dalam kegiatan ini adalah studi literatur, wawancara, dan pengumpulan data.
Kata kunci : Energy Not Serve , Pecah beban segmen, Gangguan, Manuver

## PENDAHULUAN
Kebutuhan energi listrik mengalami peningkatan setiap tahun seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan permintaan  beban  konsumen  atau  pelanggan. Sebagai  penyedia  dan  pengelola  sistem  distribusi listrik  PT.  PLN  (Persero)  tidak  hanya  berusaha memenuhi  permintaan  daya  akan  tetapi  juga memperbaiki mutu keandalan pelayanan.
Peran  utama  dari  sistem  jaringan  distribusi tenaga  listrik  adalah  menyalurkan  daya  listrik secara  andal  dan  terus  menerus  dari  jaringan distribusi dan  menuju ke konsumen atau pelanggan.  Semakin  meningkatnya  kebutuhan akan  energi  listrik,  menuntut  suatu  sistem  tenaga listrik untuk mempunyai keandalan dalam penyediaan  dan  penyaluran  dayanya  pada  suatu jaringan distribusi.
Dalam  meningkatkan  keandalan  kita  harus melakukan  pengantisipasian  terhadap  gangguan internal  dan  eksternal  yang  ada.  Gangguan internal  salah  satu  contohnya  yaitu  penghantar yang  tidak  mampu  lagi  menghantarkan  arus  ke beban  dan  gangguan  eksternal  salah  satunya adalah gangguan yang diakibatkan oleh baliho dan lainnya. Karena adanya gangguan yang sedemikian  maka  dapat  diadakan  pecah  beban segmen.
Secara umum pecah beban segmen merupakan suatu langkah taktis dalam meminimalisir ENS.
Indeks  yang  digunakan  untuk  mengetahui tingkat  keandalan  suatu  sistem  jaringan  distribusi salah  satunya  adalah  ENS  ( Energy  Not  Serve ) faktor  yang  harus  diketahui  dan  dihitung  setelah pecah beban segmen.
Gardu Induk
Panakukkang memiliki beberapa outgoing penyulang 20 kV salah satunya yaitu penyulang Rappocini dimana pada penyulang  ini  terdapat  segmen  yang  memiliki beban  lebih,  oleh  karena  itu  pada  penyulang  ini diadakan pecah beban segmen dengan penambahan sectionalizer Dan adapun penyulang lain yang memanuver  penyulang  Rappocini  yaitu  penyulang UNM,  penyulang  IKIP  dan  penyulang  Monginsidi, dan  masing-masing  penyulang  tersebut  memiliki perbedaan  baik  dari  segi  spesifikasinya,  beban yang  dipikulnya  dan  jumlah  gangguan  yang menyebabkan PMT trip.
A.  Tujuan Penelitian
1. Menganalisis pola manuver beban setelah pecah  beban  segmen  di  penyulang Rappocini GI Panakkukang.
2. Bagaimana  meminimalisir  ENS  ( Energy Not Serve ) akibat gangguan internal dan eksternal  di  penyulang  Rappocini  GI Panakkukang.
B.  Manfaat Penelitian
1. Penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai bahan  referensi  untuk  perencanaan
Qalbi 1 *, Hamma 2 , dan Sultan 3 81
manuver  beban  setelah  pecah  beban segmen.
2. Penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai bahan referensi dan pembelajaran dalam upaya  menambah  pengetahuan  dan memperluas wawasan bagi pembaca.

## METODE PENELITIAN
A.  Tempat & Waktu Penelitian
Kegiatan penelitian Keandalan Sistem Jaringan  Distribusi  pada  Penyulang  20  KV bertempat  di  PT.  PLN  (Persero)  UP2D  Makassar, Kota  Makassar,  Sulawesi  Selatan,  Indonesia. Penelitian  ini  dilakukan  mulai  pada  bulan  Januari hingga bulan Maret  tahun 2020. B.  Prosedur Penelitian
Dalam  menyelesaikan  kegiatan  penelitian terdapat  beberapa  prosedur  yang  akan  dilakukan untuk menjadi acuan dalam penelitian yaitu:
1.    Mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti.
2. Studi  literature  dengan  mengumpulkan data-data mengenai pembebanan, peralatan  switching  dan  single  line diagram penyulang Rappocini, penyulang  UNM,  penyulang  IKIP  dan penyulang Monginsidi.
3. Membuat  simulasi  load  flow  di  software distribusi ETAP.
4.    Melakukan  analisis  penyulang  akibat pecah beban segmen.
5.    Membandingkan  nilai  load  flow  akibat pecah  beban  segmen  antara  ETAP  dan hitung manual (MATLAB).
6.     Menghitung ENS akibat gangguan eksternal maupun internal.
C.  Teknik Pengumpulan Data
Metode  Pengumpulan  data  adalah  cara  yang ditempuh  untuk  mengambil  data  dari  variabel kegiatan penelitian tersebut. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah studi literatur, wawancara,  pengumpulan  data.  Metode  diatas akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:
1.    Studi  literatur  dilakukan  dengan  penulis mendapatkan  informasi  dari  berbagai sumber, baik itu dari jurnal-jurnal
maupun buku-buku yang pembahasannya  sesuai  dengan  judul maupun tujuan dari penelitian ini. 2.    Wawancara dilakukan dengan
mewancarai narasumber yang berkompeten dengan bidang yang terkait topik  dari  penelitian  yang  diangkat.
Teknik wawancara penulis lakukan dengan  menanyakan  segala  sesuatu yang tidak diketahui atau tidak jelas.
3.    Metode pengumpulan data adalah
metode yang dilakukan untuk
mengumpulkan seluruh data yang terkait
dengan hal-hal tentang kegiatan penelitian.
D.  Teknik Analisis Data
Analisa  terhadap  data  yang  telah  kita dapatkan    dengan  menguraikan  secara  satu  per satu  yang  telah  dilakukan  dan  menganalisis  hasil semua  data  yang  ada  pada  penelitian  tersebut. Apakah  perencanaan  yang  telah  dibuat  memiliki deviasi  sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan oleh PT. PLN (persero).
Metode      perhitungan      aliran      daya menggunakan software Matlab  metode fast Decoupled . Adapun langkah-langkah yang dilakukan  dalam  perhitungan  dengan  metode  fast Decoupled sebagai berikut berikut :
1. Line impedansi  diubah  ke  admitansi dengan persamaan :
y i =   = = +
2.  Persamaan diatas diubah ke dalam bentuk matriks.
3.  Mengubah  matriks  admitansi  bus  dari persamaan rectangular ke polar.
4.  Menyusun  B   yang  merupakan  matriks
yang  baris  dan  kolomnya  disusun  mulai dari  (n-1),  dan  jumlah  bus  sistem  n=i sehingga  susunan  matriks  B   untuk
evaluasi sudut fasa.
5.  Invers matriks B .
6.  Menghitung daya aktif pada tiap bus.
7.  Menghitung  beban  pada  generator  dalam satuan per unit.
8.  Menghitung sisa daya ( power residual ).
9.  Membentuk persamaan (39) : = - -1
10. Menyusun  B”  yang  merupakan  matriks yang  baris  dan  kolomnya  disusun  mulai dari (n-1-m), dengan PV bus m= 1.
11. Membentuk persamaan (40) :
= -1
12. Menghitung  tegangan  bus  dan  sudut tegangan baru setelah iterasi pertama.
13. Menyubtitusikan  nilai  tegangan  dan  sudut tegangan untuk iterasi selanjutnya langkah (6) sampai dengan langkah (11) berulang  hingga  sisa  daya  ( power residuals ) i (k) dan i (k) lebih  kecil  dari
akurasi yang ditentukan. 14. Setelah mencapai konvergen maka selanjutnya  subtitusi  nilai  dari  sudut
tegangan dan  tegangan  (V)  untuk
mencari Slack bus . 15. Menghitung arus saluran :
I ij = (V i -V j )y ij + V i Y i0
16. Menghitung aliran daya :
S ij = V ij I ij E.  Diagram Alir Penelitian Mulai Studi literatur Pengambilan data di PT.PLN PERSERO Data lengkap Tidak Ya Pengolahan data Analisa Hasil sesuai standar internal UP2D? Kesimpulan Mulai Selesai Tidak HASIL DAN PEMBAHASAN

## HASIL
A.  Single Line Diagram
Untuk merencanakan manuver beban, terlebih  dahulu  melihat single  line  diagram . Single line  diagram kali  ini  ada  empat,  yaitu single  line diagram lapangan  Penyulang  Rappocini  seperti gambar  1, single  line  diagram Penyulang  UNM seperti  gambar  2, single  line  diagram Penyulang
IKIP    seperti  gambar  3  dan single  line  diagram Penyulang  Monginsidi  seperti  pada  gambar  4. Single  line  diagram kali  ini  merupakan single  line diagram 1 penyulang yang utama dan 3 penyulang yang digunakan untuk manuver beban.
Untuk  lebih  jelasnya,  selanjutnya  akan dibahas  pada  halaman  selanjutnya,  mengenai data  beban  penyulang.  Gambar Single  Line penyulang utama dan cadangan dapat dilihat pada Gambar 1, 2, 3 dan 4.
Gambar 1. single line diagram Penyulang
Rappocini
Gambar 2. single line diagram Penyulang UNM
Gambar 3. single line diagram Penyulang IKIP
Gambar 4. single line diagram Penyulang Monginsidi
Untuk  melaksanakan  perencanaan  manuver beban, kita harus mengetahui beban ( ampere ) dan tegangan  ( volt )  dari  penyulang  Rappocini  lalu kemudian  beban  cadangannya.  Maka,  berikut  ini adalah beban ( ampere ) untuk penyulang Rappocini  yang telah disediakan dalam tabel 1.
Tabel 1. Data beban penyulang Rappocini
Qalbi 1 *, Hamma 2 , dan Sultan 3 83
No Arus Tegangan 1 215 A 20,3 V 2 155 A 20,3 V 3 136 A 20,3 V 4 55 A 20,3 V Tabel 2. Karakteristik Sectionalizer No Nama Ket. 1 Sect. Rappocini FC 2x 2 Sect. Cilalang FC 3x 3 Sect. BantaBantaeng FC 2x Tabel 3. Konfigurasi Kabel No Nama Luas Penampang 1 Kabel Rappocini 70 mm 2 2 Kabel UNM 50 mm 2 3 Kabel IKIP 25 mm 2 4 Kabel Monginsidi 25mm 2 Tabel 4. Kapasitas Trafo No Nama Kapasitas 1 GI Panakkukang #3 60 MVA 2 GI Panakkukang #2 60 MVA 3 GH UNM 400 kVA 4 GH Clarion 400 kVA 5 GH Sheraton 200 kVA 6 GH Faisal 650 kVA 7 MC Maricayya 4000kVA
B.  Perencanaan Manuver Beban
Persyaratan  ini,  sebelumnya  telah  dibahas pada Bab II yaitu tinjauan pustaka. Namun, kali ini akan  dituliskan  kembali  untuk  memperjelas. Berikut persyaratannya:
1.  Tegangan  antar  penyulang  harus  sama, dalam hal ini range (±5%),
2.  Urutan fasa antar penyulang harus sama,
3. Setting peralatan penyulang seperti Sectionalizer Cilalang, Sectionalizer 3way BPK, Sectionalizer
Rappocini, Sectionalizer Serigala, Sectionalizer RSB
Khadijah dan Sectionalizer Maricayya,
4.  KHA penghantar,
5. Feeder yang    akan    dibebani    harus mampu    memikul  beban  total  pada  jam beban puncak, dan
6.  Apabila   beda   trafo,   maka   trafo   yang akan      menerima  pengalihan    beban harus      mampu  memikul  beban  pada  jam beban puncak.
Adapun persyaratan tambahan yaitu : 1.  Frekuensi penyulang Utama dan penyulang yang akan menerima pengalihan beban penyulang utama, harus sama. 2.  Konfigurasi sistem jaringan minimal berbentuk  sistem loop (ring)    memastikan adanya  pertemuan  untuk menghubungkan keduanya.  Contoh:  LBS  yang  dalam keadaan open .
Setelah  melihat  persyaratan –  persyaratan  di atas,  maka  selanjutnya  adalah memilih  penyulang yang memenuhi persyaratan di atas.
Persyaratan  pertama  yang  harus  dipenuhi adalah persamaan frekuensi, tegangan dan urutan fasa  dari  penyulang  Rappocini  dan  penyulang cadangannya  yang  akan  melakukan  manuver  ke penyulang Rappocini. Untuk frekuensi dan tegangan memiliki range ± 5%.
Persyaratan  selanjutnya  adalah  kemampuan daya  trafo  pada  GI,  KHA  penghantar ,  setting peralatan penyulang yang akan menerima pengalihan  beban  penyulang  Rappocini,  seperti sectionalizer dan PMT lainnya yang harus mampu menahan  arus  dari  penyulang  itu  sendiri  dan  arus penyulang lainnya yang dialihkan, penyulang yang akan  dibebani  harus  mampu  memikul  beban  total pada    jam  beban  puncak  dan  konfigurasi  sistem jaringan berbentuk loop . Karena penyulang di atas merupakan penyulang  dari  GI  Panakukkang,  maka  secara otomatis,  frekuensi,  tegangan  dan  kemampuan daya  trafo  telah  terpenuhi.  Sedangkan  untuk urutan fasa, PLN akan terlebih dahulu mengkonfirmasi  apakah  urutan  fasa  sama  atau tidak.  Jika  tidak,  maka  petugas  terlebih  dahulu mengubah  urutan  fasa.  Untuk setting peralatan dalam  hal  ini sectionalizer ,  pada  penyulang Rappocini  dapat  dilihat  pada  tabel  1  dan  untuk setting PMT  penyulang  Rappocini  adalah  400  A. Berdasarkan tabel 2, maka setting peralatan untuk penyulang  -  penyulang  cadangan,  tidak  boleh melebihi  nilai setting yang  telah  tertera.  Nilai setting  antara  penyulang  utama  dan  penyulang cadangan  sama  maka  bisa  dilakukan  manuver terhadap penyulang utama.
Sedangkan  untuk  kemampuan  hantar  arus (KHA)  dari  penghantar  penyulang –  penyulang Rappocini, berada di kisaran 210A – 255A, sesuai dengan  luas  penampang  penghantar  penyulang yaitu antara 50 mm 2 – 70 mm 2 yang menggunakan AAAC(All  Alloy  Almuminium  Conductor)  sesuai SPLN (pada pln buku 1 tabel 2.4). Jadi untuk KHA penyulang  itu  sendiri  telah  memenuhi  standar PLN.
Syarat –  syarat  manuver  telah  terpenuhi maka  dari  itu  penyulang  Rappocini  dapat dimanuver  dari  3  penyulang  cadangan  yang pertama  penyulang  IKIP,  yang  kedua  penyulang
UNM  dan  yang  ketiga  penyulang  MONGINSIDI dimana  dalam  hal  ini  mekanisme  dari  manuver penyulang  Rappocini  yaitu  jika  terjadi  gangguan pada segment
diantara
sectionalizer Bantabantaeng dan sectionalizer Cilalang tersebut maka  akan  dimanuver  dari sectionalizer serigala dan ketika terjadi gangguan juga pada segment itu lagi  yaitu  pada sectionalizer Bantabantaeng  dan sectionalizer Cilalang  maka  akan  dimanuver  dari sectionalizer Maricayya. Selanjutnya  adalah  melakukan  langkah – langkah manuver beban dari penyulang  Rappocini dan penyulang cadangannya. Kemudian, melakukan  simulasi  pada  aplikasi  ETAP  versi 12.6.  Simulasi  ini  bertujuan  untuk  membuktikan apakah  beban  penyulang  pada  Rappocini  dapat dimanuver  pada  penyulang  cadangannya  dan melihat perubahan setelah manuver dan sebelumnya.
C.  Simulasi pada E-TAP Pertama,  membuat  rangkaian  penyulang Rappocini  dan  penyulang  cadangannya  pada ETAP 12.6 seperti pada gambar  penyulang diatas dengan power  grid sumber  60  MVA.  Kemudian, membuat rangkaian penyulang utama dan cadangannya.  Lalu,  memberi bus  bar dan  beban, serta  PMT  dan  peralatan  seperti  LBS  dan sectionalizer diwakili dengan CB.
Di  bawah  ini  adalah  beberapa  simbol  yang digunakan pada rangkaian kali ini di ETAP 12.6 :
: Power Grid
: Static Load
: 2 – Winding Transformer
: Bus bar
: High Voltage Circuit Breaker
: Saklar
: Cable
Setelah  melihat  komponen  di  atas  dan merangkai  pada  ETAP  12.6  sesuai  dengan kebutuhan  simulasi,  maka  selanjutnya  adalah memasukkan data – data yang dibutuhkan seperti, data beban, bus bar , trafo sumber dan CB. Berikut dapat  dilihat  tampilan  rangkaiannya  pada  gambar dibawah ini.
Gambar 5. Rangkaian beberapa penyulang utama dan cadangan pada ETAP 12.6
Setelah  selesai  merangkai  pada  ETAP  12.6, selanjutnya  adalah    memperhatikan  penyulang yang  bebannya  akan  dimanuver  ke  penyulang cadangannya.  Untuk  dapat mengamati  perubahan beban  atau  terjadinya  manuver  beban,  maka terlebih dahulu kita akan menghubungkan penyulang  Rappocini  pada  GI  Panakkukang dengan  penyulang  cadangannya  sesuai  langkah langkah  manuvernya.  Setelah  menyambungkan penyulang,  maka  tahapan  selanjutnya  adalah melakukan  manuver  beban.  Gambar  rangkaian beberapa  penyulang  utama  dan  cadangan  pada ETAP 12.6 dapat dilihat pada Gambar 5.
a.  Kondisi pertama
Seperti pada gambar 6, titik beban Sectionalizer Cilalang  dialihkan  ke Sectionalizer Serigala(P. UNM), pada kondisi normal Sectionalizer Cilalang disuplai daya dari penyulang Rappocini  dengan  daya  pada  PMT  Rappocini bernilai  7514kVA,  daya  ini  digunakan  untuk membebani  3  beban  yang  ada  pada  masing- masing segmen yaitu segmen 3 way BPK, segmen rappocini  dan  segmen  cilalang.  Pada  kondisi pertama  ini Sectionalizer Cilalang  dalam  keadaan tertutup  dan  ketika  manuver  dilakukan  makan Sectionalizer Cilalang terbuka sehingga
Sectionalizer Serigala  akan  masuk  memanuver segmen  tersebut  agar  tetap  mendapatkan  daya untuk disalurkan ke beban pada segmen tersebut. Simulasi Load  Flow untuk  kondisi  pertama  dapat dilihat pada gambar 6.
Qalbi 1 *, Hamma 2 , dan Sultan 3 85
(a) (b)
Gambar 6. Kondisi penyulang Sectionalizer Cilalang sebelum manuver (a) dan kondisi Sectionalizer Cilalang setelah manuver (b)
Setelah  mengubah  konfigurasi  atau  kondisi Sectionalizer Cilalang  dan Sectionalizer Serigala, selanjutnya  adalah  melihat  kondisi  nilai  daya  dan arus  sebelum  dan  sesudah  manuver  dengan mengaktifkan Load  Flow  Analisys pada  ETAP 12.6.  Dapat  dilihat  pada  tabel  dibawah,  dan kondisi 1 dapat dilihat pada Gambar 6 :
Tabel 5. Load Flow sebelum manuver sectionalizer Cilalang dan sectionalizer Serigala Penyulang Voltage Bus ID k V Mag % kV ID kVA Am p. RAPPOCI NI 2 0 98,4 7 19,6 9 Bu s 29 184 3 54
Tabel 6. Load Flow setelah manuver sectionalizer
Cilalang dan sectionalizer serigala Penyulang Voltage Bus ID k V Mag % kV ID Kva Am
p.
RAPPOCI NI 2 0 98,30 4 19,6 6 Bu s 29 183
6 53,9
Setelah  manuver  dilaksanakan pada  segmen atau  bus  29  daya  dan  arusnya  menurun. Penurunan  nilai  arus  tidak  drastis  karena penyulang  cadangan  dapat  memikul  beban  pada saat  manuver  dilakukan  dan  telah  memenuhi syarat-syarat  manuver  beban.  Dapat  kita  lihat bahwa  nilai  yang  sama  ditunjukkan  oleh  aplikasi MATLAB  dengan  persamaan  yang  termaktub  di BAB  II  dan  BAB  III  yang  telah  dimasukkan  ke dalam  aplikasi  MATLAB,  hasilnya  dapat  kita  lihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 7. Hasil perhitungan aliran daya dan arus di aplikasi MATLAB dengan metode Fast Decoupled
b.  kondisi kedua
Seperti pada gambar 8, titik beban Sectionalizer Cilalang  dialihkan  ke Sectionalizer Maricayya(P.  Monginsidi),  pada  kondisi  normal Sectionalizer Cilalang disuplai daya dari penyulang Rappocini  dengan  daya  pada  PMT  Rappocini bernilai  7514kVA,  daya  ini  digunakan  untuk membebani  3  beban  yang  ada  pada  masing- masing segmen yaitu segmen 3 way BPK, segmen rappocini  dan  segmen  cilalang.  Pada  kondisi pertama  ini Sectionalizer Cilalang  dalam  keadaan tertutup  dan  ketika  manuver  dilakukan  makan Sectionalizer Cilalang terbuka sehingga Sectionalizer Maricayya  akan  masuk  memanuver segmen  tersebut  agar  tetap  mendapatkan  daya untuk disalurkan ke beban pada segmen tersebut. Simulasi Load  Flow untuk  kondisi  pertama  dapat dilihat pada gambar 8.
(a) (b)
Gambar 8 Kondisi Sectionalizer Cilalang sebelum manuver (a) dan kondisi Sectionalizer Cilalalng setelah manuver (b)
Setelah  mengubah  konfigurasi  atau  kondisi
Sectionalizer
Cilalang dan
Sectionalizer Maricayya, selanjutnya adalah melihat kondisi nilai daya  dan  arus  sebelum  dan  sesudah  manuver dengan  mengaktifkan Load  Flow  Analisys pada ETAP 12.6. Dapat dilihat pada tabel dibawah, dan kondisi 2 dapat dilihat pada Gambar 8 :
Tabel 7 Load Flow sebelum manuver Sectionalizer Cilalang yang dialihkan ke Sectionalizer Maricayya Penyulang Voltage Bus ID k V Mag % kV ID kVA Am p. RAPPOCI NI 2 0 98,4 7 19,6 9 Bu s 29 184 3 54
Tabel 8 Load Flow setelah manuver Sectionalizer
Cilalang yang dialihkan ke Sectionalizer Maricayya Penyulang Voltage Bus ID k V Mag % kV ID kVA Am p. RAPPOCI NI 2 0 98,20 7 19,64 1 Bu s 29 183 2 53,9
Setelah  manuver  dilaksanakan  pada  segmen atau  bus  29  daya  dan  arusnya  menurun. Penurunan  nilai  arus  tidak  drastic  karena penyulang  cadangan  dapat  memikul  beban  pada saat  manuver  dilakukan  dan  telah  memenuhi syarat-syarat  manuver  beban.  Dapat  kita  lihat bahwa  nilai  yang  sama  ditunjukkan  oleh  aplikasi MATLAB  dengan  persamaan  yang  termaktub  di BAB  II  dan  BAB  III  yang  telah  dimasukkan  ke dalam  aplikasi  MATLAB,  hasilnya  dapat  kita  lihat pada gambar di bawah ini
Gambar 9 Hasil perhitungan aliran daya dan arus di aplikasi MATLAB dengan metode Fast Decoupled

## D.  Perhitungan ENS Tabel 9 Beban penyulang Rappocini lama
P_RAPPOC INI 3 WAY BPK (RAPPOCINI) SECT RAPPOCINI SETT : 400 A PH AS A A R U S M W PHA SA ARU S TE G. PH AS A AR US TE G.
R 21 0 6, 3 6 R 175 20, 3 R 15 6 20 ,3 S 21 5 6, 5 1 S 175 20, 3 S 15 6 20 ,3 T 20 9 6, 3 3 T 175 20, 3 T 15 6 20 ,3 Tabel 10 Data durasi padam pada bulan November 2019 N o Nama Penyu Tangg al Durasi Padam Cos Phi Ketera ngan
Qalbi 1 *, Hamma 2 , dan Sultan 3 87
lang Pada m 1 Rappo cini 25/11/ 2019 0,38 0,85 2 UNM - - 0,85 3 Mongi nsidi - - 0,85 4 IKIP - - 0,85
Dari  persamaan  pada  BAB  II ENS=  Σ [Gangguan  (kW)x  Durasi  (h)],  dapat  dilihat jumlah  arus  yang  mengalir  dan  tegangannya sebelum  pemasangan Sectionalizer Cilalang pada  table  12  di  atas,  sebelum  pemasangan Sectionalizer Cilalang  ini  terjadi  pemadaman pada
penyulang
Rappocini yang
mengakibatkan gangguan pada segmen yang terkena pemadaman maka dari itu pada tahun 2020  dipasanglah Sectionalizer Cilalang untuk  mengamankan  segmen  yang  sehat. Berikut  perhitungan  ENS  ( Energy  Not  Serve ) pada  saat  terjadi  pemadaman  sebelum pemasangan Sectionalizer Cilalang.
Berikut  adalah  perhitungan  ENS  sebelum pemasangan Sect. Cilalang :
3way  bpk(Rappocini)  :  (175A.20kV.0,85)  x 0,38 = 1.130,5 kWh
Sect  Rappocini  :  (156A.20kV.0,85)  x  0,38  = 1.007,76 kWh
Dan  perhitungan  ENS  berikut  pada  saat terjadi  pemadaman  setelah  pemasangan Sectionalizer Cilalang.
Berikut  adalah  perhitungan  ENS  setelah pemasangan Sect. Cilalang :
3way  bpk(Rappocini)  :  (155A.20kV.0,85)  x 0,38 = 1.001,3 kWh
Sect  Rappocini  :  (136A.20kV.0,85)  x  0,38  = 878,56 kWh
Sect. Cilalang : (55A.20kV.0,85)x0,38 = 355,3 kWh

## PEMBAHASAN
Pola manuver dapat mempengaruhi keandalan sistem  distribusi,  salah  satu  pengaruh  terhadap
keandalan  sistem  distribusi  yaitu,  segmen  yang tidak  sehat  dapat  dimanuver  dari  penyulang  lain. Setelah manuver dilaksanakan pada segmen atau bus  29  daya  dan  arusnya  menurun.  Penurunan nilai arus tidak drastis karena penyulang cadangan dapat  memikul  beban  pada  saat  manuver dilakukan  dan  telah  memenuhi  syarat-syarat manuver  beban.  Pada  kondisi  pertama  sebelum manuver  nilai  dayanya  adalah  1843kVA  dan setelah  manuver  bernilai  1836kVA,  lalu  pada kondisi  kedua  sebelum  manuver  nilai  dayanya adalah  1843kVA  dan  setelah  manuver  bernilai 1832kVA, nilai ini membuktikan bahwa penurunan nilai tidak drastis. Dan pada perhitungan manual(MATLAB) menunjukkan nilai 1900kVA dan nilai  arus  yang  didapat  samadengan  data  yang didapatkan  di  PLN  yaitu  54A.  Penambahan Sectionalizer Cilalang  juga  berdampak  pada keandalan sistem yaitu dapat meminimalisir energi yang tidak tersalurkan ke pelanggan, maka dari itu pemasangan sectionalizer sangat  berpengaruh terhadap keandalan sistem distribusi.

## PENUTUP
Setelah selesainya penelitian, mengolah data, dan mendapatkan hasil serta mendeskripsikannya, maka  berdasarkan  rumusan  masalah  dapat disimpulkan bahwa:
1)  Pola manuver dapat mempengaruhi keandalan  sistem  distribusi,  salah  satu pengaruh terhadap keandalan sistem distribusi  yaitu,  segmen  yang  tidak  sehat dapat dimanuver dari penyulang lain.  Setelah manuver dilaksanakan pada segmen atau bus 29  daya  dan  arusnya  menurun.  Penurunan nilai  arus  tidak  drastis  karena  penyulang cadangan  dapat  memikul  beban  pada  saat manuver  dilakukan  dan  telah  memenuhi syarat-syarat  manuver  beban.  Pada  kondisi pertama  sebelum  manuver  nilai  dayanya adalah 1843kVA dan setelah manuver bernilai 1836kVA,  lalu  pada  kondisi  kedua  sebelum manuver  nilai  dayanya  adalah  1843kVA  dan setelah  manuver  bernilai  1832kVA,  nilai  ini membuktikan  bahwa  penurunan  nilai  tidak drastis. Dan pada perhitungan manual(MATLAB) menunjukkan nilai 1900kVA  dan  nilai  arus  yang  didapat samadengan  data  yang  didapatkan  di  PLN yaitu 54A.
2)  Penambahan Sectionalizer Cilalang  juga berdampak  pada  keandalan  sistem  yaitu dapat  meminimalisir  energi  yang  tidak tersalurkan  ke  pelanggan,  maka  dari  itu pemasangan Sectionalizer sangat berpengaruh  terhadap  keandalan  sistem distribusi.  Nilai  di  salah  satu  section  sebelum
pemasangan Sectionalizer Cilalang  yaitu
1.007,76  kWh    di Sectionalizer Rappocini. Dan setelah pemasangan Sectionalizer Cilalang  yaitu  878,56  kWh  di Sectionalizer Rappocini, ketika terjadi pemadaman kembali nilai  energi  yang  tidak  tersalurkan  dapat diminimalisir  karena Sectionalizer Cilalang telah terpasang.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh  pihak  yang  telah  memberikan    bantuan, dukungan    dan    motivasi    selama    studi    hingga terselesaikannya penelitian ini

## DAFTAR PUSTAKA
[1].  Yudith,  Virginia.  2017.  Laporan  Praktik Kerja  Lapangan  (PKL)    PT.PLN  (Persero) APD Makassar. Makassar: Jurusan Teknik Elektro  Program  Studi  Teknik  Listrik Politeknik Negeri Ujung Pandang.
[2].  Bakri, Rahdinal. 2019. Perencanaan
Manuver  Beban  saat  Pemeliharaan  PMT Incoming GI Borongloe Makassar, Makassar: Jurusan Teknik Elektro Program  Studi  Teknik  Listrik  Politeknik
Negeri Ujung Pandang.
[3].  Saldiana.  2019  Studi  Keandalan  Sistem Jaringan Distribusi penyulang 20 KV pada PT.PLN (PERSERO) Rayon Daya dengan Metode  Section  Technique,  Makassar: Jurusan  Teknik  Elektro  Program  Studi
Teknik  Listrik  Politeknik  Negeri  Ujung Pandang.
[4].  Jurnal  Teknik  Elektro,  2013.  Frekuensi Gangguan Terhadap Kinerja Sistem
Proteksi  di  Gardu  Induk  150KV  Jepara,
Jepara.
[5].  PT.  PLN  (Persero).  2010. Buku  4  Standar Konstruksi  Gardu  Distribusi  dan  Gardu Hubung Tenaga Listrik, Jakarta.
[6].  Arsip dan Dokumentasi PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi (APD) Makassar.
[7].  Marwan.  2018. Komputasi  Sistem Tenaga Listrik . Penerbit Andi. Yogyakarta.
[8].  Duane Hanselman, 2000. Bruce Littlefield, Terjemahan :  Jozep  Edyanto,  “MATLAB Bahasa Komputasi Teknis”, Penerbit Andi,
Yogyakarta.
[9].  Muhammad Iman Santoso, 2003. “Penggunaan  Fast  Decoupled  Metode
Unicamp  Sebagai  Modifikasi  Metode  Fast Decoupled  Standar  Dalam  Studi  Aliran
Daya”,  Tugas  Akhir,  Jurusan  Teknik
Elektro Universitas Diponegoro,
Semarang.