## PENGARUH POLUTAN TAKLARUT TERHADAP KETAHANAN ISOLATOR

## (Studi Kasus PLTU Molotabu)
Agung anwar 1 , L.M. Kamil amali 2 , yasin mohamad 3 123 Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo E.mail : anwaragung467@gmail.com, kamilamali@ung.ac.id, yasinmohamad@ung.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  informai  mengenai  tegangan  lewat  denyar  dan arus  bocor  yang    diakibatkan  oleh  iklim  serta  polusi  pembakaran  batu  bara  yang  menyebabkan adanya  pelapisan  polutan  dipermukaan  isolator.  Metoda  pemberian  lapisan  polutan  pada permukaan  isolator  dengan  cara  menyemprotkan  polutan  pada  permukaan  isolator  dengan beberapa  kondisi  pengujian.  Metode  pegujianya  dengan  cara  diberikan  tegangan  tinggi  sampai terjadi tegangan lewat denyar. Data hasil pengukuran memperlihatkan bahwa, terdapat hubungan yang  signifikan  antara  polutan  yang  dilapisi  pada  permukaan  isolator  dan  ESDD  yang  melekat pada  permukaan  isolator.  Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  dari  beberapa  kondisi pengujian, maka pada kondisi kering takberpolutan nilai tegangan lewat denyar paling tinggi dan pada kondisi basah perpolutan nilai tegangan lewat denyar paling rendah.
Kata kunci : tegangan lewat denyar, isolasi pinpost, polutan, NSDD

## PENDAHULUAN
Masalah utama dalam pendistribusian enargi listrik yang sering terjadi kegagalan dalam saluran transmisi maupun distribusi adalah, adanya tegangan  lewat  denyar  dan  arus  bocor yang  melalui  isolator  yang  melalui isolator  sebagai  isolalsi  utama  antara bagian  yang  bertegangan  dengan  tanah melalui tiang penyangganya.
Sehingga dapat dikatakan tidak dapat terpenuhinya pelayanan kontinyuitas, dalam  pendistribusian  energi  listrik  ke konsumen. Salah satu dari kegagalan yang
terjadi  dikarenakan  adanya  pengotoran pada  permukaan isolator    ataupun terjadinya keretakan mekanis pada isolator.
Isolator  selalu  berhubungan  dengan udara  luar,  maka  banyak  faktor  yang dapat  mengakibatkan  isolator  tersebut tidak  berfungsi  dengan  baik,  diantaranya pengaruh  dari  polusi  udara  luar  yang mengandung  garam.  Sehingga  dapat megakibatkan  terjadinya  penumpukan partikel-partikel pengotor yang megandung  garam  dan  debu  pasir  pantai pada permukaan isolator, yang
diakibatkan  dari  hembusan  udara  pantai atau keadaan disekitarnya.
Kondisi  PLTU  Molotabu  yang  dekat dengan  bibir  pantai,  pegunungan  serta polusi  hasil  pembakaran  batu  bara  untuk proses pemanasan boiler telah menyebabkan polusi pada  jaringan PLTU khusunya pada isolator jaringan transmisinya. Pada kasus PLTU molotabu,  polusi  ini  jadi  lebih  berat  di karenakan  lokasinya  juga  berdekatan dengan  jalan  trans  yang  tiap  harinya  di lalui  banyak  kendaraan  roda  dua  maupun roda empat.
Masalah utama pada polusi ini adalah terbentuknya lapisan polutan pada permukaan  isolator  sdistribusi.  Dengan terbentuknya lapisan polutan pada isolator ini  dapat  mengakibatkan  terjadinya  lewat denyar  sehinga  akan  menggangu  fungsi isolator  sebagai  isolasi  listrik  (pemisah antara konduktor dan tiang konduktor).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan  maret  2018  sampai  dengan  bulan april  2018  di  Lab.  Tegangan  Tinggi Teknik Elektro Universitas Negeri
Gorontalo.
Penelitian
dilakukan untuk
membandingkan  hasil  tegangan  lewat denyar  dari  isolator  uji.  Pengujian tegangan lewat  denyar  terdiri  dari pengujian  isolator  dalam  keadaan  bersih dan  terpolusi  sebelum  dan  sesudah  di basahi.  Pengujian  tegangan  lewat  denyar dilakukan  dengan  menaikan  tegangan secara  bertahap  hingga  tercapai  peristiwa lewat  denyar  pada  rangkaian  yang ditunjukan gambar 1.
Gambar 1 Skema pegukuran arus bocor pada isolator uji
Keterangan gambar Tr : Trafo tegangan tinggi, 220V/100 kV C :    Kapasitor  tegangan  tinggi,  100 pF/100 kV R1 : Tahanan pelindung, 10 MOhm SB : Sela bola untuk proteksi tegangan lebih,       jarak 2,5 mm
mA : Amperemeter digital bolak-balik
S : Sampel uji (isolator uji) CF :Alat ukur tegangan puncak Chubb &   Fortesque A C CF mA S B C = 10 0 p F R 1 = 2,5 M ohm
V = 22 0 V T r S U
Pengujian  isolator  dilakukan  dalam empat kondisi :
1. Kondisi bersih atau belum terkontaminasi oleh polutan.
2. Kkondisi  bersih  basah  dimana permukaaan isolator dibasahi dengan air destilasi (air murni).
3. Kondisi kering berpolutan.
4. Kondisi  basah  berpolutan,  dimana isolator  diberikan  polutan  diambil dari  PLTU  yang  telah  tercampur dengan air destilasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pegujian  kondisi  bersih  kering  pada isolator uji 20 kV tipe pin post
Pada pegujian ini, isolator diuji dalam keadaan  permukaan  bersih  dan  kering yang  mensimulasikan  kondisi  isolator pada saat permukaannya belum terkontaminasi  polutan  dan  berada  dalam kondisi kering.
Gambar 2 Pegujian isolator dalam kondisi kering bersih 20 kv tipe pin post
Adapun  hasil  pegujian  dapat  dilihat pada  tabel  2  dan  hubungan  antara tegangan lewat denyar terhadap konduktifitas  arus  bocor  isolator  uji  tipe pin post pada kondisi pegujian bersih dan kering.
Tabel  2  Hasil  pengujian  konduktivitas permukaan  isolator  uji  pin  post  20kV  kondisi bersih kering
NO Kering Bersih V (kV) I (mA) 1 70.8 47.7 2 70.18 48.8 3 70.71 49.2 Rata –rata 70. 56 48.56
Pegujian  kondisi  bersih  basah  pada isolator uji 20 kV tipe pin post
Pada  pegujian  ini,  dalam  keadaan  ini isoloator  diuji  dalam  keadaan  bersih kemudian  di  basahkan  dengan  cara pembasahan  yaitu  menyemprotkan  air destilasi  sebanyak  50  ml  secara  merata pada  permukaan  isolator sebagai  simulasi dari butiran-butiran air pada saat hujan
Gambar 3 Pegujian isolator dalam kondisi basah bersih 20 kV tipe pin post
Adapun  hasil  pengujiannya  dapat dilihat  pada  tabel  3  dan  hubungan  antara tegangan lewat denyar terhadap konduktifitas arus bocor isolator uji 20 kV tipe pin post pada kondisi pegujian bersih dan basah.
Tabel  3 Hasil  pengujian  konduktivitas permukaan  isolator  uji  pin  post  20kV kondisi basah bersih
NO Basah  Bersih V (kV) I (mA) 1 64.65 46.4 2 65.4 46.9 3 65.67 47.2 Rata –rata 65.14 46.83
Pegujian  kondisi  terpolusi  kering  pada isolator uji 20 kV tipe pin post (sampel polutan diambil dari PLTU Molotabu)
Pada pengujian ini isolator 20 kV tipe pin  post  dalam  keadaan  terkontaminasi polutan yang diambil dari PLTU
Molotabu  dan  kondisi  isolator  dalam keadaan kering. Kondisi ini mensimulasikan kondisi isolator
dilapangan khususnya di PLTU Molotabu dan  daerah  sekitarnya  yang  banyak terpolusi  dengan  pegoprasian  PLTU  itu sendiri dan keadaan alam sekitarnya.
Gambar 4 Pegujian isolator dalam kondisi kering berpolutan 20 kV tipe pin pos
Adapun  hasil  pengujiannya  dapat dilihat  pada  tabel  4  dan  hubungan  antara tegangan lewat denyar terhadap konduktifitas arus bocor isolator uji 20 kV tipe pin post pada kondisi pegujian kering berpolutan.
Tabel 4 Hasil pengujian konduktivitas permukaan isolator uji pin post 20kV kondisi  kering berpolutan NO Kering Beerpolutan V (kV) I (mA) 1 62.73 41.3 2 62.97 41.6 3 63.3 41.9 Rata –rata 63 41.6
Pegujian  kondisi  terpolusi  basah  pada isolator uji 20 kV tipe pin post (sampel polutan diambil dari PLTU Molotabu)
Pada pengujian ini, isolator uji 20 kV
tipe pin post dalam keadaan terkontaminasi dengan polutan dari PLTU molotabu  yang  dilarutkan  kedalam  air destilasi  kemudian  disemprotkan  pada permukaan  isolator  secara  merata  dan isolator tersebut dalam keadaan basah.
Gambar 7 Pegujian isolator dalam kondisi terpolusi basah 20 kV tipe pin post
Adapun  hasil  pengujiannya  dapat dilihat  pada  tabel  5  dan  hubungan  antara tegangan lewat denyar terhadap konduktifitas arus bocor isolator uji 20 kV tipe  pin  post  pada  kondisi  pegujian terpolusi dan basah.
Tabel 5 Hasil pengujian konduktivitas permukaan isolator uji pin post 20kV kondisi basah berpolutan
NO Basah Berpolutan V (kV) I (mA) 1 50.7 36.3 2 53.3 37.3 3 53.56 37.5 Rata –rata 52.52 37.03

## KESIMPULAN
Polutan  tak  larut  merupakan  salah satu  polutan  isolator  yang  mempegaruhi kemampuan  ataupun  ketahanan  isolator sebagai isolasi listrik melalui kemampuannya menyerap air yang menerpanya.  Dari  hasil  analisa  data  yang diperoleh  dari  pengujian  yang  telah dilakukan,  maka  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Besaran rata-rata tegangan lewat denyar di permukaan isolator uji 20 kV
tipe pin post pada kondisi kering bersih 70.56  kV.  Sedangkan  pada  kondisi basah bersih adalah 65.14 kV.
2. Besaran rata-rata tegangan lewat denyar di permukaan isolator uji 20 kV tipe  pin  post  pada  kondisi  kering berpolutan  63  kV.  Sedangkan  pada kondisi basah berpolutan adalah 52.52kV.
3. Besaran  rata-rata  arus  bocor  di permukaan  isolator  uji  20  kV  tipe  pin post  pada  kondisi  kering  bersih  46.83 mA.  sedangkan  pada  kondisi  basah bersi adalah 46.83 mA.
4. Besaran  rata-rata  arus  bocor  di permukaan  isolator  uji  20  kV  tipe  pin post  pada  kondisi  kering  berpolutan 41.6  mA.  sedangkan  pada  kondisi basah berpolutan adalah 37.03 mA.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]   Amali Kamil Mohamad Lanto, 2012
“Analisis Pengujian Arus Bocor Line
Post Insulator 70 kV yang
Terkontaminasi Polutan Industri”.
[2]  Jatmiko, Asy’ari H. 2003. “Tegangan Flashover Pada Bahan Isolator Resin Epoksi  (DGEBA)  yang  Terpengaruh oleh Polutan Garam Parangtritis”.
[3] SPLN 10-3B: 1993. “Tingkat Intensitas  Polusi  sehubungan  dengan Pedoman pemilihan Isolator”. Jakarta: Departemen Pertambangan dan Energi, Perusahaan Umum Listrik Negeri.
[4]  Suyanto,muhammad,  2011.  “ Akibat penumpukan  kontaminasi  udara  di permukaan  isolator  pada  saluran distribusi  20  kV  dapat  mengakibatkan rugi daya listrik”, Seminar elektrik,informatics,and its education.
[5]  Milan  Jones  &  Syahrawardi,  2016. “ analisis  Pengaruh  Polutan  Pada Isolator  Kaca  Terhadap  Distribusi Tegangan Isolator rantai”.
[6] Suysnto Muhammad, 2010. “Pengujian  Isolator  Pin-Post  20  KV Terkontaminasi Garam
Mengakibatkan  Arus  Bocor  Flashover Pada Permukaan”.
[7] Setiaji, Dwi E Muhammad ,dkk, 2012.
“Pengujian  tegangan  flashover  dan arus  bocor  pada  isolator  20  kv berbahan  resin  epoksi  silane  kondisi basah dan kering”.
[8]  Bonggas  L.  Tobing  &  Mustafriend Lubis,  2008, “Hubungnan  Intensitas Polusi  isolator  jaringan  distribusi Sumatera  Utara  dengan  Jarak  Lokasi Isolator dari Pantai”.
[9] Syahrawardi, Alfonso Manogari
Siregar ,2015. “Pengaruh
Hujan
Terhadap  Tegangan  Lewat  Denyar
Isolator Piring Terpolusi”.