e-ISSN : 2715-5064

## ANALISIS PERBAIKAN PADA SITE SUKAMANTRI BERDASARKAN ALARM YANG MUNCUL PADA APLIKASI MONITORING BTS
Eko Rizkyanto 1) , Reni Rahmadewi 2
1 Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Singaperbangsa Karawang
2 Dosen Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Singaperbangsa Karawang
1 Jln. H. S. Ronggowaluyo, Puseurjaya, Kec. Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361, Indonesia email: 1 eko.rizkyanto17048@student.unsika.ac.id 2 reni.rahmadewi@ft.unsika.ac.id
Abstract The internet is the latest and most up-to-date information media  containing  information  data  that  can  be  accessed  throughout the  world.  Thanks  to  the  internet,  you  can  exchange  information without  having  to  meet  people,  which  makes  your  job  easier. Telecommunications equipment requires a 3G network to be able to connect to the internet, to be able to produce a 3G network requires BTS.  The  number  of  users  can  cause  this  BTS  to  experience interference. This study discusses disturbances in BTS, especially at the  Sukamantri  site  and  how  to  overcome  the  disturbances  that occur.

## Keywords : Internet, 3G, BTS, Disturbance
i Abstrak − Internet adalah media informasi terbaru dan terkini berisi  data  informasi  yang  dapat  diakses  di  seluruh  dunia. Berkat  internet,  anda  dapat  bertukar  informasi  tanpa  harus bertemu  orang,  yang  membuat  pekerjaan  anda  lebih  mudah. Perangkat  telekomunikasi  membutuhkan  jaringan  3G  untuk dapat  terhubung  ke  internet,  untuk  dapat  menghasilkan jaringan  3G  membutuhkan  BTS.  Banyaknya  pengguna  dapat mengakibatkan  BTS  ini  mengalami  gangguan.  Pada penelitian  ini  membahas  tentang  gangguan  pada  BTS khususnya  pada  site  Sukamantri  dan  bagaimana  cara mengatasi gangguan yang terjadi. .
Kata Kunci – Internet, 3G, BTS, Gangguan

## I.PENDAHULUAN
BTS  atau Base  Transceiver  Station adalah  infrastruktur komunikasi i nirkabel i antara i perangkat i komunikasi i dan jaringan  operator.  Perangkat i komunikasi i yang i menerima i sinyal BTS dapat berupa telepon, telepon seluler atau jaringan nirkabel.  Selain  itu  operator  jaringan  adalah  platform  GSM, CDMA  atau  TDMA.  BTS  mengirim  dan  menerima  sinyal nirkabel ke dan dari perangkat seluler, mengubah sinyal radio menjadi sinyal digital, dan mengirimkannya ke perangkat lain untuk  memproses  pesan  dan  data.  Nama  lain  untuk  BTS adalah Base  Station (BS),  Radio  Base  Station.  Sejauh  ini, meskipun  menara  BTS  itu  sendiri  bukan  BTS,  tidak  semua masyarakat bisa membedakan mana perangkat BTS dan mana menara  BTS.  Peneliti  [1]  menggunakan  sistem  pakar  untuk memelihara Base i Transceiver i System i (BTS)  dengan i menggunakan i metode i forward i chaining i dan i case i based i reasoning i . Pada jurnal ini akan  fokus  memaparkan apa  yang harus  dilakukan  ketika  BTS  mengalami trouble ,  dan bagaimana  cara  mengatasi trouble yang  ada  pada  BTS berdasarkan  notifikasi  alarm  pada  aplikasi  iManager  U2000. Lalu  untuk  batasan  masalah  pada  jurnal  ini,  karena  hanya
mendapatkan  waktu  yang  terbatas  untuk  melaksanakan penelitian pada perusahaan ini. Maka secara umum jurnal ini hanya  membahas  tentang trouble atau  masalah  yang  biasa terjadi ketika penulis melakukan penelitian dengan mengunjingi  BTS  yang  mengalami trouble bersama  dengan tim Technical  Support  Network  Service pada  departemen Network Service (NS) Perusahaan ini.

## II. PENELITIAN YANG TERKAIT
BTS memiliki beberapa komponen yaitu :
A. BBU ( Baseband Unit ) Menurut [3] Baseband Unit adalah unit yang memproses pita baris dalam sistem telekomunikasi.
Baseband Unit Control merupakan komponen dari BTS yang fungsi utama nya  dapat menyebabkan  BTS  dapat berkomunikasi  dengan  BSC  ( Base  Station  Control ).  Fungsi- fungsi utama dari BBU adalah sebagai berikut.
 Secara  terpusat  mengontrol  seluruh  BTS,  termasuk maintenance BTS, Singalling Processing , dan Clock System .
 Memproses sinyal Baseband Uplink dan Downlink .
 Tempat  tersedianya  port  fisik,  dimana  digunakan untuk:
1. Menghubungkan BTS ke Transport Network untuk pertukaran informasi.
2. Untuk  menjaga  atau  mengontrol  kanal, yang mana digunakan untuk menghubungkan  BBU3900  ke  pusat  OMC ( Operation and Maintenance Controlling ).
3. Tempat i tersedianya i port i Common i Public i
Radio i Interface i (CPRI).

## Gambar 1. Baseband Unit
Pada  BBU  banyak board dan  modul  yang  terpasang  dengan kegunaan  dan  fungsinya  masing-masing.  Berikut  ini merupakan board yang terpasang pada BBU :
 The  Universal  Environment  Interface  Unit (UEIU) board.
Board ini memancarkan sinyal monitoring dan sinyal alarm  dari  perangkat  eksternal  ke  board  kontrol pusat.
 Universal  Main  Processing  and  Transmission  Unit
e-ISSN : 2715-5064
(UMPT) board.
 Bard  ini  berfungsi  sebagai Operation  and Maintenance (OM)  termasuk  konfigurasi dan  management,  pemeliharaan  perangkat mengawasi performance,
proses
pensinyalan  dan  mengatur  peralihan active ke standby .  Menyediakan  port  fisik  untuk maintenance
link ke pusat OM yang bisa jadi merupakan aplikasi LMT
atau
U2000,
dan
menyediakan clock acuan.
 Mengatur  sinyal  dari  setiap  board  pada BBU3900
Gambar. 2 Board BBU3900 (a) UEIU panel (b) UMPT panel
 Unversal Baseband Radio Interface Unit (UBRI) UBRI  berfungsi  sebagai  penyedia  tambahan  port optical  atau  elektrikal.  Melakukan  konvergensi distribusi dan transmit multi mode pada CPRI.

## Gambar. 3 Board UBRI
 WCDMA Baseband Processing Unit (WBBP)
Berfungsi  menyediakan  interface  CPRI  antara RFU,RRU,  dan  BBU  untuk  komunikasi  dan mendukung  Back-up  CPRI  pada  mode  1+1.  WBBP mampu  memproses  sinyal  basesband Uplink dan downlink . WBBP dapat mendukung 3 cell untuk seri a/b1/dan  b2.  Sedangkan  untuk  seri  b3/b4  dapat mendukung 6 cell sekaligus
Gambar. 4 Board WBBP
B. DCDU ( Direc Current Distribution Unit ) DCDU  merupakan component dari BTS3900  yang berfungsi sebgai  sumber  daya  bagi  setiap  komponen  yang  ada  pada BTS3900 seperti BBU3900, DRFU, dan FAN.
Gambar.5 Panel DCDU Tegangan  yang  diterima  oleh  DCDU  adalah  tegangan  -48 VDC. Prinsip kerja dari DCDU menerima tegangan -48 VDC dan  menyalurkan  10  output  -48  VDC.  Lalu  memberikan
perlindungan  dan  lunjakan  10  kA  pada  mode  turunan  dan 15kA pada mode normal.
Gambar. 6 Prinsip kerja dari DCDU C. RFU ( Radio Frequency Unit ). Radio  Frequency  Unit merupakan  komponen  dari  BTS3900 yang  menangani  proses  modulasi  dan  demodulasi  antara sinyal baseband dan  RF  sinyal,  proses  data,  dan combining- distribution.
Komponen ini memuliki beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut :
 Memodulasi
i sinyal i baseband i ke i sinyal i RF i GSM i dengan i menggunakan i Teknik i konversi  frekuensi secara  langsung  pada  kanal  kirim  ( Transmit ).
Setelah menguatkan atau menggabungkan sinyal RF, RFU  mengirimkan  sinyal  tersebut  ke  antenna  untuk disebarkan i
 Menerima  sinyal  RF  dari  antenna  ke  bawah  dan mengubaah  sinyal  RF  ke  sinyal  IF.  Setelah menguatkan,  perubahan  sinyal  analog  ke  digital, merubah  sinyal  digital,  melakukan  match filtering dan Automatic  Gain  Control (AGC),  selanjutnya mengirim sinyal ke BBU untuk proses selanjutnya
 Mengontrol daya mendeteksi standing wave .
 Mendeteksi Reverse power atau daya kembali.
 Menyediakan  CPRI clock, menyediakan  kembali clock CPRI yang hilang dan mendeteksi alarm.

## Gambar. 7 Panel RFU
Sebuah  RFU  memiliki  beberapa  komponen  yang  bekerja secara  berkesinambungan  antara  lain  adalah High  Speed Interface Unit, Signal Processing Unit, Power Amplifier, dan Dual Duplexer .
Fungsi dari masing-masing bagian RFU :
 High Speed Interface Unit
Mengadaptasi  sinyal  dari  BBU  ke processing  unit dan sebaliknya.
 Signal Processing Unit
e-ISSN : 2715-5064
Pada  Signal Processing Unit  terdapat 2 proses  yaitu Downlink dan Uplink.
Pada  proses  Downlink  terdapat  7  proses  yaitu Mengubah  sinyal  RF  ke  sinyal  IF,  menguatkan sinyal  IF  dan  melakukan  IQ  demodulasi,  mengubah sinyal  analog  ke  digital,  menyample  sinyal  digital, melakukan match  filtering ,  melakukan Digital Automatic Gain Control (DGAC)
Pada  proses  uplink  terdapat  3  proses  yaitu Deenakpsulasi  sinyal  clock,  mengontrol  sinyal,  dan data  sinyal  dari  BBU  mengirimnya  ke  bagian  yang dituju,  membentuk  dan  memfilter  sinyal  downlink, melakukan  koversi  dari  sinyal  digital  ke  analog melalui DAC dan melakukan modulasi IQ.

##  Power Amplifier
Berfungsi  untuk  menaikkan  daya  sinyal  RF  dengan daya rendah ( low power RF) dari unit proses sinyal.
 Dual Duplexer
Pada  bagian dual-duplexer memiliki  3  fungsi  yaitu memultiplex  sinyal  RX  dan  TX,  menggabungkan sinyal  RX  dan  TX  sehingga  keduanya  dapat berbagai  pada  sat  kana  antenna,  menyaring  sinyal terima dan sinyal kirim.
Gambar. 8 Contoh bagian fungsional dari RFU.

## C. FAN
Sering disebut juga sebagai modul FAN fungsi dari modul ini adalah untuk memberikan ventilasi dan disipasi pada cabinet, lalu mendeteksi temperature dari cabinet.
Modul FAN ini memiliki 2 kemampuan untuk mengatur suhu salah  satunya  berdasarkan  dari  temperature  yang  dideteksi oleh FAN dan yang kedua mengatur temperature berdasarkan perintah dari unit Central Processing .

## Gambar. 9 Panel FAN
D. EMU ( Environment Monitoring Unit )
Merupakan  perangkat  yang  mengawasi  kondisi  lingungan dari ruang perangkat. EMU terhubung pada  perangkat utama dan  memberikan  fungsi  pengawasan  melalui  kabel  alarm, fungsi dari sebuah EMU adalah
 Memiliki  port-port  monitoring.  Yang  digunakan untuk menghubungkan alarm temperature,
kelembapan air, inframerah, dan sensor pintu. Untuk tambahannya  EMU  menyediakan  port  untuk  nilai Boolean, analog, dan kendali output.
 Memiliki i 2 port i komunikasi i yaitu i RS i 485 i dan i RS i
232 i , untuk i komunikasi i dengan i BTS.
EMU pada perangkat  Huawei disesuaikan dengan jenis BTS Cabinetnya  biasanya  untuk  BTS  yang  diletakan  pada  shelter atau  ruangan  menggunakan  box  EMU  yang  menggunakan kabel  RS485  untuk  komunikasi.  Untuk  BTS  outdoor digunakan  tipe  EMU  yang  berupa  modul  baik  EMUA  atau EMUB.
Gambar. 10 Panel dan port EMU (a)Outdoor EMU (b)Indoor EMU
D. Tower
Tower adalah i menara i yang i terdiri i dari i serangkain i besi i atau  tabung,  yang i dapat  berbentuk  persegi  panjang  atau segitiga,  atau  hanya  tabung  panjang  (batang).  Tujuannya adalah i untuk i menempatkan i antena i ,  dan  penerima  radio i untuk i gelombang i komunikasi i dan  informasi.  Menara  BTS (Base  Transceiver  Station)  sebagai  sarana  komunikasi  dan informasi  berbeda  dengan  menara  SUTET  (Saluran  Udara Tegangan Ekstra Tinggi), menara informasi dan komunikasi BTS  memberikan  tingkat  keamanan  yang  tinggi  bagi manusia dan makhluk dibawahya karena radiasi yang sangat rendah dan aman bagi yang ada dibawah menara dan sekitar menara.  Menurut  [5]  tingkat  radiasi i frekuensi i tinggi i tertentu i dapat i mempengaruhi i kesehatan i . Antena i pemancar i BTS i yang i beroperasi i pada i 900 i dan i 1800 i MHz i juga i memancarkan i energi i elektromagnetik i berdaya i tinggi i pada i frekuensi i tinggi i .  Karena i tidak i ada i standar i nasional i Indonesia  (SNI)  yang i menetapkan i kebijakan i tentang i paparan i radiasi i elektromagnetik i yang i diizinkan i pada i tubuh i manusia,  maka i perlu i dibuat i standar i nasional i dalam i hal i ini i untuk i mencegah i masalah i kesehatan i yang i disebabkan i oleh i radiasi i ini i sesuai i dengan i standar i IEEE C95.1-2005 Standard  for  Safety  Levels  with  Respect  to Huma  Exposure  to  Radio  Frequency  Electromagnetic Fields, 3 kHz to 300 GH.
Menurut  [2]  terdapat  3  jenis  menara  untuk  BTS  yaitu menara 4 kaki atau Rectangular Tower , kemudian menara 3 kaki  atau Triangle  Tower ,  kemudian  menara  1  kaki  atau Pole.

## F. Komponen yang ada pada tower BTS
 Antenna Sektoral
Antena i di  definisikan i sebagai i suatu i struktur i yang i mampu memancarkan energi i dari gelombang i elektromagnetik i di  udara  dan i juga i dapat  diguanakan sebagai i penerima i atau  sensor  energi  gelombang elektromagnetik  di  udara.  Sebagai  perantara i antara i saluran i transmisi i dan i udara i ,  antena i harus i memiliki karakteristik  yang i sesuai i untuk i transmisi i .  Antena i adalah i perangkat i yang i digunakan i untuk i mengubah i sinyal i listrik i menjadi i sinyal i elektromagnetik i dan mengirimkannya  ke  pemancar.  Antena  yang  digunakan
e-ISSN : 2715-5064
adalah  antena  tiga  kutub  yang  dihubungkan  dengan ssitem kendali terdistribusi.
Gambar.11Antena Sektoral
 Antena Microwave
Sistem  gelombang  mikro  adalah  sistem  pemancar  dan penerima  gelombang  mikro  frekuensi  sangat  tinggi. Sistem  microwave  digunakan  untuk  komunikasi  antara BTS atau BTS BSC. Sistem microwave yang digunakan adalah  sistem  indoor.  Namun,  menara  ini  dilengkapi dengan  antena  gelombang  mikro..  Umumnya  ada  dua kelompok  yaitu Andrew dan  RFS.  Keistimewan  antena performa  tinggi  ini  adalah  bentuknya  seperti  drum  dan pelindungnya  yang  disebut  radome.  Diatas  segalanya, fungsi radome adalah melindungi komponen antena dari perubahan cuaca disekitarnya.
Gambar. 12 Antena Microwave
 Pengankal Petir
Penangkal  petir  adalah  jenis  jalur  yang  berfungsi sebagai  saluran  penangkal  petir  untuk  mencapai permukaan  bumi  tanpa  merusak  benda-benda  yang dilaluinya.

## III.METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian  ini  dilakukan  di  site  Sukamantri  yang  masih merupakan  wilayah  kerha  dari  PT.  Telkomsel  Network Service  Cikarang  sebagai  tempat  pendataan.  Penelitian  ini dilaksanakan  pada  tanggal  14  Januari  –  14  Februari  2020, untuk selanjutnya di lakukan pengolahan dan pengkajian data yang sudah di dapatkan
B. Sumber Data Sumber  data  sangat  penting  dan  dapat  memberikan wawasan terhadap data penelitian terkini. Data yang ada pada penelitian ini diperoleh dangan cara pengambilan data Primer. Pengumpulan  data  primer  dalam  penelitian  ini  dilakukan  di site  Sukamantri  adalah  hasil  dari  penanganan  error berdasarkan  peringatan  yang  ditampilkan  di  aplikasi iManager U2000
C, Teknik Pengumpulan Data Metode  pengumpulan  data  untuk  penelitian  ini  dilakukan secara  langsung  di  lokasi  penelitian,  untuk  mengumpulkan
data  dari  hasil  uji  coba  yang  dilakukan  di  Site  Sukamantri. Data diperoleh dengan menggunakan metode berikut :
1. Wawancara.
Merupakan  metode  pengumpulan  data  dengan metode dengan teknisi divisi Network Service untuk mendapatkan pengetahuan tentang tes yang dilakukan 2. Pengamatan Langsung Merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung selama
troubleshooting di site Sukamantri.

## D. Metode Literatur
Metode  literatur  digunakan  dalam  mengumpulkan  dan mengkaji  data  dari  berbagai  sumber  referensi  seperti  jurnal, buku,  serta  memvalidasi  SOP  yang  terkait  dengan  judul penelitian yang akan dibahas
E. Metode Observasi Metode  Observasi  dilakukan  dengan  observasi  langsung, dan  uji  lapangan  dilakukan  sesuai  dengan  penelitian  yang akan diteleiti.

## F. Teknik Analisis
Dalam  penelitian  ini,  analisis  data  yang  di  gunakan  adalah deskriptif  dan  kualitatif.  Data  yang  terkumpul  setelah  diolah sesuai  kebutuhan  penulis  jurnal  lalu  dianalisis  sesuai kebutuhan  penulis.  Hasil  metode  yang  berupa  gambar ditampilkan  sebagai  penjelasan,  menggunakan  tabel  dan grafik jika diperlukan.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil
Dalam  suatu  BTS  dibutuhkan  perangkat-perangkat  yang menungjang  setiap  pekerjaan  BTS  itu  sendiri.  Namun  tidak selamanya  perangkat-perangkat  tesebut  dalam  kondisi  prima, ada  kalanya  dimana  perangkat-perangkat  penunjang  tersebut sudah  tidak  bisa  bekerja  dengan  optimal  yang  dapat mengganggu  kualitas  jaringan  yang  dihasilkan  pada  suatu site.  Maka  dari  itu,  ada  mekanisme  yang  dilakukan  oleh  PT. Telkomsel selaku perusahaan provider telekomunikasi seluler guna  menjaga  suatu  BTS  agar  tidak  terjadi  gangguan  pada jaringan.  Di  PT.  Telkomsel  terdapat  departemen Network Service atau  departemen Radio  Transport  Power  Operation (RTPO) departemen yang khusus untuk menangani  masalah- masalah yang terjadi  pada suatu site.
Setiap  harinya  terdapat  satu  orang  anggota  yang  memonitor keadaan  BTS  melalui  latop  dengan  menggunakan  aplikasi iManager  U2000.  Menurut  [4] Imanager  U2000  merupakan salah  satu  aplikasi  tools  software  yang  digunakan  dalam menangani  maintenance  pada  base  station  subsystem  untuk posisi  jarak  jauh. .  Berikut  ini  merupakan  contoh  tampilan yang dimonitor oleh anggota tim tersebut.
e-ISSN : 2715-5064
Gambar. 13 Monitoring BTS down pada cell 2G
Gambar. 14  Monitoring BTS down pada cell 3G

## Gambar. 15 Monitoring BTS Error pada Hardware BTS
Pada  gambar  diatas  terlihat  bahwa  terjadi  error  pada Board Hardware  Fault ,  hal  apa  saja  yang  dapat  menyebabkan Hardware ini fault atau rusak :
 High  Temp atau  tingginya  temperature  pada  cabinet BTS.
 Kerja hardware yang selalu optimal.
 User atau pengguna yang selalu penuh pada cell 3G
Kemudian apa yang akan terjadi apabila hardware ini rusak ?
 Suplai  data  jaringan  3G  ke  pelanggan  terganggu sehingga  pelanggan  tidak  dapat  mengakses  jaringan 3G dengan semestinya.
Tindakan  selanjutnya  adalah  melakukan  pengecekan  pada menu layout board BTS pada aplikasi iManager U2000
Gambar. 16 Layout Board BTS pada aplikasi iManager U2000 Pada layout  board BTS  diatas  terlihat  bahwa  board  yang mengalami faulty atau kerusakaan adalah modul WBBP pada slot 03 BBU.
Saat  tiba  pada  site  langsung  melakukan  pengecekan  lampu indicator,  pada  gambar  dibawah  menunjukan  bahwa  lampu indicator  pada  WBBP  tidak  menyala.  Yang  menandakan bahwa WBBP faulty atau rusak.
Gambar. 17 Pengecekan lampu idikator board WBBP
Langkah selanjutnya ialah  mencabut semua  modul dan  kabel CPRI  yang  terpasang  pada  WBBP  dan  mengganti  modul WBBP.
Gambar. 18 Pencabutan modul WBBP yang rusak dari slot BBU.
Langkah  selanjutnya  memasang  modul  WBBP  bar  uke  slot BBU dan memasang kembali modul SFP ke modul WBBP.
Gambar. 19 Pemasangan modul WBBP baru (b) Memasang Kembali modul SFP ke modul WBBP
Setelah itu lakukan pemasangan kembali  kabel CPRI.
Gambar. 20 Pemasangan kembali kabel CPRI
Setelah  dilakukan  penggantian  dan  pemasangan  kembali modul  WBBP  yang  masih  baru  kemudian  lampu  indicator pada  WBBP  menyala  kembali  yang  menandakan  bahwa WBBP sudah kembali normal.
e-ISSN : 2715-5064
Gambar. 21  Lampu indicator pada WBBP kembali menyala setelah dilakukan penggantian modul WBBP.
Untuk  memastikannya  kembali  dilakukan  pengecekan kembali  pada layout  board BTS  pada  aplikasi  iManager U2000.
Gambar. 22 Layout board BTs yang sudah dilakukan perbaikan.
Pada  gambar  diatas  menunjukkan  pada  slot  03  BBU  sudah berwarna  hijau  yang  menandakan  bahwa  modul  WBBP  nya sudah berfungsi kembali.
B. Pembahasan. Untuk  pengangan  alarm Hardware  fault yang  pertama-tama harus  dilakukan  adalah  mengecek  pada layout  board BTS seperti  pada  gambar  16  agar  memudahkan  teknisi menentukan slot mana yang mengalami kerusakan. Sesampainya  pada  lokasi  site,  lakukan  pengecheckan  pada slot  BBU  Slot  03  dan  check  lampu  indikator  modul  WBBP, apabila lampu indikator mati seperti pada gambar 17, lakukan penggantian  modul  WBBP.  Apabila  semua  proses  sudah dilakukan  pastikan  kembali  pada  menu layout  board BTS untuk  memastikan  kembali  apakah  modul  WBBP  sudah kembali bekerja atau tidak.
V. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan  yang  didapat  dari  penelitian  diatas  terdapat gangguan pada WBBP yang berada pada BTS3900 terdeteksi alarm  pada  software  iManager  U2000.  Alarm  yang  muncul adalah Board  Hardware  Fault yamg  menandakan  adanya hardware  yang  mengalami  kendala.  Gangguan  yang  terjadi pada  WBBP  mengakibatkan  suplai  jaringan  3G  kepada pelanggan  terhambat.  Gangguan  pada  WBBP  dapat disebabkan  karena  berbagai  factor  diantaranya  umur  WBBP
itu  sendiri,  temperature  pada  cabinet  BTS,  dan  banyaknya pelanggan yang sedang menggunakan layanan 3G.
UCAPAN TERIMA KASIH Penulis mengucapkan terimakasih kepada ibu Reni Rahmadewi,  S.T.,  M.T.  dan  pembimbing  lapangan  PT. Telkomsel departemen Network Service yang telah memberikan saran-saran dan juga bimbingan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]
Abdullah  Ikasari  Firli,  Ahmad  Rusdiansyah.  Rancang  Bangun Prototipe Knowledge Management Portal Menggunakan Sistem Pakar untuk Perawatan  Base  Transceiver  Station  (BTS).  Prosiding  Seminar  Nasional Manajemen Teknologi XIII. 2011. [2] BAKTI  :  Pengertian,  Macam  dan  Komponen  Pada  Tower  BTS yang Sebaiknya Anda Tahu Available : https://www.baktikominfo.id/en/informasi/pengetahuan/pengertian_macam_d an_komponen_pada_tower_bts_yang_sebaiknya_anda_tahu-814  dafpus  1 [Accessed : 18-Jun-2021] [3] EXFO : Baseband Unit. Available : https://www.exfo.com/en/resources/glossary/baseband-unit/ [Accessed  :  18- Jun-2021] [4]
Setiyo  Budiyanto,  Hanifah  Diana.  ANALISA  PERFORMANSI COMBAT  BTS  ROOFTOP  PADA  JALUR  TRANSMISI  FIBER  OPTIK METRO E. Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana. 2016. [5]
Wuwus  Ardiatna,  Aditia  Nur  Bakti,  Hutomo  Wahyu  Nugroho,
Siddiq  Wahyu  Hidayat,  Junaid  Sadrach,  Sri  Kadarwati.  Analisis  Tingkat Emisi  Radiasi  Medan  Elektromagnetik  dari  BTS  ( Base  Transceiver  Station ) Terhadap Standar IEEE C95.1 Di Kota Tangerang Selatan.