## Analisis  Konsumsi Energi Listrik Pada Sistem Pengkondisian Udara Berdasarkan Variasi Kondisi Ruangan

## (Studi Kasus Di Politeknik Terpikat Sambas)
Iman Syahrizal 1) , Seno Panjaitan 2) , Yandri 2)
1) Program Studi Teknik Mesin, Politeknik Terpikat Sambas
2) Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura Pontianak e-mail : syahrizal_iman@yahoo.co.id
Abstract– The Objective of this research was to analyze effect  of  additionheat  to  electrical  comsumption  onAir Conditioner(AC). This research using a unit of split AC with capacity 9000 Btu/h and R22 refrigerant, set up on 4  x  4  meter  room  size.  Condition  of  room  experiment was  varied  by  getting  additionof  heat  from  workers, electrical equipment and give some ventilation effect  by opening the door every ½ and 1 hour.
The result of research showedthat by additionof cooling load in the room causing time required for conditioning thetestroomat  25°  of  temperature  is  longer,  thus theelectrical  energy  consumed  wasgreater.  In  theempty room,  the  timefor  conditioning  the  test  room  at temperature  up  to  25 o C  is  1  ½  hours,  with  electrical energyconsumptionis  1.26kWh.  The  roomwith3  people workers,  1computer  and1Laptop,  the  time  required is2hours with electrical energy consumptionis 1.68kWh. The  roomwith3  people  workers,  1  computer,  1  laptop and  the  door  was  opened  with  50%  wide  every½hour, the time required is3hours with electrical energyconsumptionis  2.54kWh.  The  roomwith3  people workers,  1  computer,  1  laptopandthe  door  was  opened with 50% wide every1hour, the time required is2½hours with electrical energyconsumption is2.10kWh.
Keywords– Air  Conditioner  (AC),  cooling  load, electrical energy

## 1. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  beriklim  tropis  lembab dengan temperatur udara pada umunya antara 24 – 32 o C dengan kelembaban 60 – 95% (Prasasto Satwiko 2004). Hal ini mengakibatkan banyak daerah di Indonesia harus menggunakan sistem ventilasi buatan untuk mendapatkan  kondisi  udara  yang  nyaman  di  dalam ruangan  yaitu  dengan  memasang  mesin  penyejuk  udara atau  yang  lebih  dikenal  dengan Air  Conditioner (AC). Namun  penggunaan  AC  sebagai  penyejuk  udara  dalam ruangan  memerlukan  energi  yang  cukup  besar,  Suwono (2005)  menyebutkan  sekitar  60%  konsumsi  listrik  hotel di  Jakarta digunakan untuk  memasok  energi  mesin AC. Oleh  karena  itu,  usaha  penghematan  energi  yang dilakukan  terhadap  penggunaan  peralatan  AC  akan berdampak  signifikan  terhadap  usaha  penghematan energi nasional.
Untuk  pelaksanaan  penghematan  energi  pada  bangunan komersial  dan  instansi  pemerintah,  Peraturan  Menteri
Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  0031  Tahun 2005  menyebutkan  bahwa  penghematan  bisa  dilakukan dengan  cara  mengatur  suhu  ruangan  ber  AC  pada  suhu minimal  25°C.Salah  satu  cara  untuk  meringankan  kerja AC  adalah  mengusahakan  agar  penambahan  kalor kedalam  ruangan  harus  sekecil-kecilnya  agar  kondisi temperatur didalam ruangan tetap terjaga, karena prinsip kerja  AC  adalah  mengangkut  kalor  dari  dalam  ruangan ke  luar  ruangan,  oleh  karena  itu  suatu  gedung  atau ruangan  yang  akan  dikondisikan  dengan  memasang peralatan  AC  perlu  diketahui  terlebih  dahulu  beban pendingin  (kalor)  yang  ada  agar  dapat  digunakan kapasitas  AC  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  sehingga temperatur ruangan yang diinginkan dapat tercapai.
Dalam  penelitian  ini  akan  dikaji  pengaruh  kondisi ruangan  terhadap  konsumsi  energi  listrik  peralatan  AC dengan  cara  melakukan  penambah  kalor  ke  dalam ruangan  uji  seperti  penambahan  jumlah  pekerja, penambahan jumlah peralatan listrik yang mengeluarkan kalor  dan  penambahan  kalor  akibat  dari  pengaruh  pintu yang dibuka.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh kondisi  ruangan  terhadap  kinerja  dan  konsumsi  energi listrik  pada  AC,  serta  untuk  mengetahui  lama  waktu pencapaian  temperatur  ruangan  uji  dengan  kondisi ruangan  yang  berbeda.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  informasi  tentang  pengaruh  kondisi ruangan  terhadap  kinerja  dan  konsumsi  energi  listrik AC,  serta  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  rujukan untuk  melakukan  penghematan  energi  bagi  para pengguna AC.

## 2. Teori Dasar
2.1. Pengertian Pengkondisian Udara
Menurut W.F. Stoecker (1996), pengkondisian udara adalah proses  perlakuan  terhadap udara untuk  mengatur suhu,  kelembaban,  kebersihan  dan  pendistribusiannya secara  serentak  guna  mencapai  kondisi  nyaman  yang dibutuhkan  oleh  penghuni  yang  berada  didalamnya. Menurut  Wiranto  Arismunandar  (1991),  penyegaran udara adalah proses mendinginkan udara sehingga dapat mencapai  temperatur  dan  kelembaban  yang  sesuai dengan yang dipersyaratkan terhadap kondisi udara dari suatu ruangan tertentu. Selain itu, untuk mengatur aliran udara dan kebersihannya.
2.2. Kenyamanan Termal
ASHRAE  (1989),  mendefinisikan  kenyamanan termal  sebagai  suatu  pemikiran  dimana  kepuasan didapati.  Meskipun  digunakan  untuk  mengartikan tanggapan  tubuh,  kenyamanan  termal  merupakan kepuasan  yang  dialami  oleh  manusia  yang  menerima suatu  keadaan  termal,  keadaan  ini  alami  baik  secara sadar  ataupun  tidak  sadar.  Pemikiran  suhu  netral  atau suhu  tertentu  yang  sesuai  untuk  seseorang  dinilai  agak kurang tepat karena nilai kenyamanan bukan merupakan nilai yang pasti dan selalu berbeda bagi setiap individu. Prinsip dari kenyamanan termal sendiri yaitu terciptanya keseimbangan  antara  suhu  tubuh  manusia  dengan  suhu sekitarnya.  Karena  jika  suhu  tubuh  manusia  dengan lingkungannya memiliki perbedaan suhu yang signifikan maka  akan  terjadi  ketidaknyamanan  yang  diwujudkan melalui  kepanasan  atau  kedinginan  yang  dialami  oleh tubuh.  Georg  Lippsmeier  (1997)  menjelaskan  faktor- faktor(persyaratan) yang dapat mempengaruhi kenyamanan  termal,  kemampuan  mental  dan  fisik penghuni yaitu : a.  Radiasi matahari b.  Pantulan dan penyerapan c.  Temperatur dan perubahan temperatur
d.  Kelembapan udara
e.  Gerakan udara
Jika  seseorang  berada  di  dalam  suatu  ruangan  tertutup untuk jangka waktu  yang lama,  maka pada suatu saat ia akan merasa kurang nyaman. Rasa nyaman atau disebut dengan  kenyamanan  termal  dipengaruhi  oleh  banyak faktor  sebagai berikut :
a.   Kondisi  fisik  seseorang,  yaitu  gemuk  atau  kurus seseorang  serta  kebiasaan  sehari-hari  seseorang terhadap lingkungan dingin, sejuk,  maupun panas.
b.   Pakaian  yang  digunakan  tipis,  sedang,  atau  pakaian lengkap  mempengaruhi  rasa  nyaman  terhadap lingkungan.
c.   Aktifitas  yang  dilakukan  seseorang  dalam  ruangan. Aktivitas  berat  memerlukan  rasa  nyaman  yang berbeda dengan aktivitas biasa.
Rasa nyaman seperti faktor-faktor tersebut di atas sangat dipengaruhi  oleh  suhu  dan  kelembaban  udara  di  dalam ruangan.  Rasa  nyaman  dapat  diperoleh  apabila  suhu berkisar antara 75°F atau sekitar 23°C pada kelembaban 50%  sampai  78°F  atau  sekitar  26°C  pada  kelembaban 70%,  nilai  diatas  merupakan  rekomendasi  dari ASHRAE Handbook  of  Fundamentals .  Rekomendasi dari  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  03-6572-2001, menyebutkan  bahwa  daerah  kenyamanan  suhu  untuk daerah tropis dapat dibagi menjadi : 1.  Sejuk, antara temperatur 20,5°C - 22,8°C 2.  Nyaman, antara temperatur 22,8°C - 25,8°C 3.  Hangat, antara temperatur 25,8°C - 27,1°C Untuk  daerah  tropis,  kelembaban  udara  relatif  yang dianjurkan antara 40%~50%, tetapi untuk ruangan  yang jumlahorangnya padat seperti ruang pertemuan, kelembaban  udara  relatif  masih  diperbolehkan  berkisar antara 55%~60%.
Gambar 2.1Tingkat kelembaban relatif dalam ruang
2.3. Cara Kerja Air Conditioner (AC)
Proses penyerapan panas yang dilakukan oleh Air Conditioner pada suatu ruangan seperti dijelaskan pada gambar 2.2 berikut :

## Gambar2.2 Diagram proses penyejukan udara
1. Mula-mula  udara  panas  dalam  ruangan  diserap  oleh evaporator. Pada  evaporator yang bertekanan rendah udara  diserap  dan  temperatur  udara  dipertahankan pada temperatur tertentu.
2. Panas  atau  kalor  dari  evaporator  yang  berupa refrigeran,  selanjutnya  dihisap  oleh  kompresor. Dalam  hal  ini  kompresor  menguapkan  refrigeran yang  berada  pada  evaporator  sehingga  pada evaporator  terjadi  penyerapan  kalor  atau  proses pendinginan udara.
3. Refrigeran yang dihisap oleh kompresor, selanjutnya ditekan masuk ke kondensor. Pada kondensor terjadi panas  sehingga  kalor  dari  kondensor  dikeluarkan, yaitu  dengan  cara  mendinginkan  kondensor,  baik dengan pendinginan udara maupun dengan pendinginan  air.  Selanjutnya,  refrigeran  yang  telah mengalami tekanan dan pendinginan pada kondensor yang  berupa  uap  refrigeran,  berubah  menjadi refrigeran cair yang telah mengalami pendinginan.
4. Refrigeran  yang  telah  mengalami  pendinginan, selanjutnya  masuk  ke  evaporator  melalui  katup ekspansi  yang  berada  pada  evaporator.  Pada  katup ekspansi  ini  terjadi  penguapan  refrigeran  sehingga pada  evaporator  temperatur  udara  mengalami
pendinginan. Udara yang telah mengalami pendinginan  dikembalikan  atau  disirkulasikan  oleh kipas  /  blower  kedalam  ruangan.  (Eka  Yogaswara, Rahmat Masyur,        H. Rikam 2008).
2.4.Beban Pendingin Ruangan
Beban  pendingin  ruangan  adalah  laju  aliran  kalor  yang harus diambil dari dalam ruangan untuk mempertahankan  temperatur  dan  kelembaban  udara relatif ruangan pada kondisi yang diinginkan. Beban pendingin ruangan dibagi dalam 2 bagian yaitu : 1.   Beban pendingin luar ( external cooling load ). Beban pendingin ini terjadi akibat penambahan panas di dalam  ruangan  yang  dikondisikan  karena  sumber  kalor dari  luar  yang  masuk  melalui  selubung  bangunan ( building  envelope ),  atau  kerangka  bangunan  ( building shell )  dan  dinding  partisi.  Sumber  kalor  luar  yang termasuk beban pendinginan ini adalah :
a. Penambahan  kalor  radiasi  matahari  melalui  benda transparan seperti kaca.
b. Penambahan  kalor  konduksi  matahari  melalui dinding luar dan atap.
c. Penambahan  kalor konduksi  matahari melalui benda transparan seperti kaca.
d. Penambahan  kalor  melalui  partisi,  langit-langit  dan lantai.
e. Infiltrasi  udara  luar  yang  masuk  ke  dalam  ruangan yang dikondisikan.
f. Ventilasi  udara  luar  yang  masuk  ke  dalam  ruangan yang dikondisikan.
2.  Beban pendinginan dalam ( internal cooling load ).
Beban  pendinginan  ini  terjadi  karena  dilepaskannya kalor sensibel  maupun kalor laten dari sumber  yang ada di dalam ruangan yang dikondisikan. Sumber kalor yang termasuk beban pendinginan ini adalah :
a. Penambahan  kalor  karena  orang  yang  ada  di  dalam ruang yang dikondisikan.
b. Penambahan  kalor  karena  adanya  pencahayaan buatan di dalam ruang yang dikondisikan.
c. Penambahan kalor karena adanya motor-motor listrik yang ada di dalam  ruang yang dikondisikan.
d. Penambahan kalor karena adanya peralatan-peralatan listrik atau pemanas yang ada di dalam ruangan yang dikondisikan.

## 3. Hasil Eksperimen
3.1. Kondisi Lingkungan Lokasi bangunan :  Jl.  Raya  Sejangkung.  Sambas Kalimantan Barat Fungsi ruangan :  Ruang  Kerja  Dosen  Program Studi  Teknik  MesinPoliteknik Terpikat Sambas Letak geografis :  Utara  =  01 o 22,832’  ;  Timur  =
109 o 19,145’ Kondisi luar gedung  :  Dari  BMKG  Paloh  Kabupaten Sambas  diperoleh  data  suhu udara rata-rata maksimum  pada bulan  Mei  2012  sebesar  34 o C, kelembaban  udara  rata-rata  84 %
Kondisi Perencanaan  :   25 o C 3.2. Perhitungan Kapasitas Air Conditioner (AC) Kapasitas AC dihitungan menggunakan metode kesetimbangan termal dengan hasil perhitungan sebagai berikut :
a.  Transmitan elemen ruangan = 3,344W/m 2 . o C b.   Panas dari sumber di dalam ruangan (Q i ) = 770 Watt c.   Panas  matahari  yang  menembus  kaca  atau  melalui jendela (Q s ) = 451,75 Watt
d.   Panas dari ruang luar yang menembus dinding (Q c ) = 427,98 Watt
e.   Panas dari udara luar (Q v ) = 936 Watt.
f.   Panas  yang  harus  diangkut  oleh  mesin  penyejuk (Qm) = 2,58573 kW
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dengan  menggunakan metode  kesetimbangan  termal,  kapasitas  AC  yang diperlukan  adalah  sebesar  2585,73  Watt  atau  sama dengan  2,58573  kW  setara  dengan  dengan  9000 Btu/jam.
3.3. Hubungan Temperatur Terhadap Waktu
Hasil pengujian kinerja AC dengan cara mempertahankan kondisi ruangan pada temperatur 25 o C selama  8  jam  yang  dilakukan  dengan  tiga  kali pengulangan dapat dilihat pada gambar 1
Gambar 1 Grafik hubungan waktu terhadap capaian temperatur ruangan uji untuk 4 kondisi ruangan yang berbeda
Dari  gambar  1  diketahui  bahwa  waktu  kerja  AC  untuk mengkondisikan ruangan pada temperatur 25 o C mengalami  perbedaan.  Hasil  penelitian  terhadap  4 variasi kondisi ruangan didapatkan waktu tercepat untuk mengkondisikan  ruangan  pada  temperatur  25 o C  adalah 1½  jam  yaitu  ruangan  dengan  kondisi  1  dan  waktu terlama adalah 3 jam yaitu ruangan dengan kondisi 3.
Hubungan variasi kondisi ruangan terhadap konsumsi  energi  listrik  diperlihatkan  pada  gambar  2 berikut :
23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 0 8 .0 0 - … 0 8 .3 0 - … 0 9 .0 0 - … 0 9 .3 0 - … 1 0 .0 0 - … 1 0 .3 0 - … 1 1 .0 0 - … 1 1 .3 0 - … 1 2 .0 0 - … 1 2 .3 0 - … 1 3 .0 0 - … 1 3 .3 0 - … 1 4 .0 0 - … 1 4 .3 0 - … 1 5 .0 0 - … 1 5 .3 0 - … T E M P E R A T U R ( o C ) WAKTU Kondisi  1 Kondisi  2 Kondisi  3 Kondisi  4
Gambar 2.  Grafik hubungan kondisi ruangan terhadap konsumsi energi
Grafik  hubungan  kondisi  ruangan  terhadap  konsumsi energi menunjukkan bahwa peningkatan beban pendingin  didalam  ruangan  berbanding  lurus  terhadap peningkatan konsumsi energi.

## 3.4. Hubungan Energi Terhadap Waktu
3.4.1.  Hubungan  energi  terhadap  waktu  pada  ruangan tanpa beban pendingin/ruangan kosong (ruangan dengan kondisi 1). Waktu yang diperlukan untuk mengkondisikan  ruang  uji  1  sampai  pada  temperatur 25 o C  adalah  dari  pukul  08.00  sampai  dengan  pukul 09.30  atau  sama  dengan  1½  jam,  energi  listrik  yang dikonsumsi  1,26  kWh.  Pada  kondisi  ini  total  konsumsi energi  listrik  selama  8  jam  dari  pukul  08.00  sampai dengan  pukul  16.00  adalah  sebesar5,50  kWh  dengan rata-rata  konsumsi energi listrik tiap½  jam sebesar 0.34 kWh.

## Gambar 3  Grafik peningkatan konsumsi energi selama 8 jam untuk ruangan dengan kondisi 1
Hasil  analisis  dengan  menggunakan  program  aplikasi Microsoft  Excel  diperoleh  persamaan  matematis hubungan  waktu  kerja  AC  terhadap  konsumsi  energi yaitu sebagai berikut:
y = 0,001 x 2 – 0,0231 x + 0,4495 (3.1)
Koefisien determinasi (R 2 ) = 0,7741 Dimana  y = energi (kWh) x = waktu (Jam).
Selanjutnya  analisis  kesesuaian  antara  hasil  persamaan prediksi  terhadap  hasil  pengujian  selama  8  jam  dapat dilihat pada gambar 4.
Gambar  4. Grafik total konsumsi energi selama 8 jam untuk ruangan dengan kondisi 1
3.4.2. Hubungan  energi  terhadap  waktu  pada  ruangan dengan  jumlah  pekerja  3  orang,  1  Komputer  dan  1 Laptop (ruangan dengan kondisi 2).
Waktu yang diperlukan untuk mengkondisikan ruang uji 2 sampai pada temperatur 25 o C adalah dari pukul 08.00 sampai  dengan  10.00  atau  sama  dengan  2  jam,  energi listrik  yang  konsumsi  1,68  kWh.  Pada  kondisi  ini  total konsumsi  energi  listrik  selama  8  jam  dari  pukul  08.00 sampai  dengan  pukul  16.00  adalah  sebesar  5,72  kWh dengan  rata-rata  konsumsi  energi  listrik  tiap  ½  jam sebesar 0,36 kWh.

## Gambar 5  Grafik peningkatan konsumsi energi selama 8 jam untuk ruangan dengan kondisi 2
Hasil analisis dengan menggunakan program aplikasi Microsoft Excel diperoleh persamaan matematis hubungan waktu kerja AC terhadap konsumsi energi yaitu sebagai berikut:
y = 0,0011 x 2 – 0,0238 x + 0,4616 (3.2)
Koefisien determinasi ( R 2 ) = 0,7292
Selanjutnya  analisis  kesesuaian  antara  hasil  persamaan prediksi  terhadap  hasil  pengujian  dapat  dilihat  pada gambar 6.
Gambar 6  Grafik total konsumsi energi selama 8 jam untuk ruangan dengan kondisi 2
5,50 5,72 6,02 5,82 5.20 5.40 5.60 5.80 6.00 6.20 Ruangan Kondisi  1 Ruangan
Kondisi  2 Ruangan Kondisi  3 Ruangan Kondisi  4 E N E R G I (k W h ) KONDISI RUANGAN 0,42 0,84 1,26 1,61 1,97 2,27 2,61 2,93 3,28 3,60 3,90 4,22 4,53 4,87 5,19 5,50 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 0 .5 1 1 .5 2 2 .5 3 3 .5 4 4 .5 5 5 .5 6 6 .5 7 7 .5 8 E N E R G I (k W h ) WAKTU (Jam) 6.01 5.50 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 0 .5 1 1 .5 2 2 .5 3 3 .5 4 4 .5 5 5 .5 6 6 .5 7 7 .5 8 E N E R G I (k W h ) WAKTU (Jam) Nilai Prediksi Nilai Pengujian 0,42 0,84 1,26 1,68 2,03 2,37 2,69 3,05 3,38 3,70 4,02 4,39 4,69 5,03 5,37 5,72 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 E N E R G I (k W h ) WAKTU (Jam) 6.17 5.72 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 0 .5 1 1 .5 2 2 .5 3 3 .5 4 4 .5 5 5 .5 6 6 .5 7 7 .5 8 E N E R G I (K w H ) WAKTU (Jam) Nilai Prediksi Nilai Pengujian
3.4.3. Hubungan  energi  terhadap  waktu  pada  ruangan dengan  jumlah  pekerja  3  orang,  1  Komputer,  1  Laptop dan  pintu  dibuka  selebar  50%  setiap  ½  jam  (ruangan dengan kondisi 3).
Waktu yang diperlukan untuk mengkondisikan ruang uji 3 sampai pada temperatur 25 o C adalah dari pukul 08.00 sampai  dengan  11.00  atau  sama  dengan  3  jam,  energi listrik  yang  konsumsi  2,54  kWh.  Pada  kondisi  ini  total konsumsi  energi  listrik  selama  8  jam  dari  pukul  08.00 sampai  dengan  pukul  16.00  adalah  sebesar  6,02  kWh dengan  rata-rata  konsumsi  energi  listrik  tiap  ½  jam sebesar 0,38 kWh.
Gambar 7  Grafik peningkatan konsumsi energi selama 8 jam untuk ruangan dengan kondisi 3
Hasil  analisis  dengan  menggunakan  program  aplikasi Microsoft  Excel  diperoleh  persamaan  matematis hubungan  waktu  kerja  AC  terhadap  konsumsi  energi yaitu sebagai berikut:
y = 0,0007 x 2 – 0,0186 x + 0,4688 (3.3)
Koefisien determinasi ( R 2 ) = 0,6848
Selanjutnya  analisis  kesesuaian  antara  hasil  persamaan prediksi  terhadap  hasil  pengujian  dapat  dilihat  pada gambar 8.
Gambar 8  Grafik total konsumsi energi selama 8 jam untuk ruangan dengan kondisi 3
3.4.4  Hubungan  antara  energi  terhadap  waktu  pada ruangan  ruangan  dengan  beban  pendingin  3  orang,  1 Komputer,  1  Laptop  dan  pintu  dibuka  selebar  50% setiap 1 jam (ruangn dengan kondisi 4).
Waktu yang diperlukan untuk mengkondisikan ruang uji 4 sampai pada temperatur 25 o C adalah dari pukul 08.00 sampai  dengan 10.30 atau sama dengan 2½ jam, energi listrik  yang  konsumsi  2,10  kWh.  Pada  kondisi  ini  total konsumsi  energi  listrik  selama  8  jam  dari  pukul  08.00 sampai  dengan  pukul  16.00  adalah  sebesar  5,82  kWh dengan  rata-rata  konsumsi  energi  listrik  tiap  ½  jam sebesar 0,36 kWh.

## Gambar 9  Grafik peningkatan konsumsi energi selama 8 jam untuk ruangan dengan kondisi 4
Dari  hasil  analisis  diperoleh  persamaan  matematis hubungan  waktu  kerja  AC  terhadap  konsumsi  energi yaitu sebagai berikut:
y = 0,0007 x 2 – 0,0195 x + 0,4604 (3.4)
Koefisien determinasi ( R 2 ) = 0,7242
Selanjutnya  analisis  kesesuaian  antara  hasil  persamaan prediksi  terhadap  hasil  pengujian  dapat  dilihat  pada gambar 10.

## Gambar 10 Grafik total konsumsi energi selama 8 jam untuk ruangan dengan kondisi 4

## 4. Kesimpulan
Dari  penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan :
1. Makin  besar  beban  pendingin  di  dalam  suatu ruangan,  maka  makin  banyak  kalor  yang  harus diserap  oleh  evaporator,  dengan  demikian  kerja kompresor  untuk  mensirkulasikan  refrigeran  ke sistem AC akan semakin berat sehingga energi listrik yang dikonsumsi akan semakin banyak.
2. Penambahan  beban  pendingin  di  dalam  ruangan menyebabkan  energi  listrik  yang  dikonsumsi  oleh sistem  AC  menjadi  meningkat.  Dari  hasil  penelitian terhadap  4  variasi  kondisi  ruangan  yang  berbeda, untuk mengkondisikan ruang uji pada temperatur25 o C, ruangan dengan kondisi 1 mengkonsumsi  energi  listrik  sebesar  1,26  kWh, ruangan  dengan  kondisi  2  sebesar  1,68  kWh, ruangan  dengan  kondisi  3  sebesar  2,54  kWh  dan ruangan dengan kondisi 4 sebesar2,10 kWh.
3. Beban pendingin di dalam ruangan berbanding lurus terhadap  waktu  untuk  mencapai  temperatur  tertentu yang diinginkan. Dari hasil penelitian terhadap4variasi  kondisi  ruangan  yang  berbeda, untuk  mengkondisikan  ruang  uji  pada  temperatur 25 o C,  ruangan  dengan  kondisi  1  memerlukan  waktu
0,43 0,86 1,28 1,70 2,12 2,54 2,91 3,25 3,61 3,93 4,23 4,60 4,97 5,33 5,67 6,02 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 E N E R G I (k W h ) WAKTU (Jam) 6.49 6.02 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 E N E R G I (k W h ) WAKTU (Jam) Nilai Prediksi Nilai Pengujian 0,42 0,84 1,26 1,68 2,10 2,45 2,80 3,11 3,46 3,83 4,15 4,47 4,79 5,15 5,49 5,82 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 0 .5 1 1 .5 2 2 .5 3 3 .5 4 4 .5 5 5 .5 6 6 .5 7 7 .5 8 E N E R G I (k W h ) WAKTU (Jam) 6.29 5.82 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 0 .5 1 1 .5 2 2 .5 3 3 .5 4 4 .5 5 5 .5 6 6 .5 7 7 .5 8 E N E R G I (k W h ) WAKTU (Jam) Nilai Prediksi Nilai Pengujian
1½  jam,    ruangan  dengan  kondisi  2  memerlukan waktu 2 jam, ruangan dengan kondisi 3 memerlukan waktu  3  jam  dan  ruangan  dengan  kondisi  4 memerlukan waktu 2½ jam.
Referensi
[1] Eka  Yogaswara,  Rikam  R.  Mansyur, Refrigeran , Afriko Raya, Bandung, 2008. [2] Georg Lippsmeier, alih bahasa Syahmir Nasution, Bangunan  Tropis,  Edisi  kedua ,  Erlangga, Jakarta, 1994.
[3] Jimmy  S. Juwana, Panduan  Sistem  Bangunan  Tinggi ,
Erlangga, Jakarta, 2005. [4] Marwan  Efendi, Pengaruh  Kecepatan  Putar  Poros
Kompresor  Terhadap  Prestasi Kerja  Mesin  pendingin AC , Jurnal Median Mesin, Vol.6, No.2, 2005.
[5] Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumberdaya  Manusia Nomor  0031, Tata  Cara  Pelaksanaan  Penghematan
Energi ,  Menteri  Energi  dan  Sumberdaya  Manusia,
2005.
[6] Prasasto  Satwiko, Fisika  Bangunan  1 ,  Edisi  1,  Andi,
Yogyakarta, 2003.
[7] Prasasto  Satwiko, Fisika  Bangunan  2 ,  Edisi  1,  Andi, Yogyakarta, 2004. [8] Sudirman, I Nengah Ardita, Pengaruh BukaanThermostatik Expansion Valve (TXV) Terhadap Konsumsi  Energi  Listrik  Sistem  Rifrigerasi ,  Jurnal Logic, Vol.12, No.1, 2012. [9] Wiranto  Arismunandar,  Heizero  Saito, Penyegaran
Udara , edisi ke IV, Pradnya Paramita, 1991. [10] W.F. Stoecker, J.W.Jones danSupratman Hara, Refrigerasi  dan  pengkondisian  udara,  Edisi kedua , Erlangga, Jakarta, 1996.

## Biography
Iman  Syahrizal ,  lahir  di  Sekura,  Kabupaten  Sambas, Kalimantan  Barat,  pada  tanggal  22  Agustus  1972. Menyelesaikan  program  S1  Teknik  Mesin  di  Universitas Muhammadiyah Pontianak pada tahun 2002 dan menyelesaikan program Pasca Sarjana Manajemen Energi di Magister Teknik Elektro Universitas Tanjungpura Pontianak tahun 2013.  Sejak tahun 2008 sampai sekarang mengajar di Program Studi Teknik Mesin Politeknik Terpikat Sambas.