## PERHITUNGAN KEANDALAN PENGGABUNGAN JALUR DISTRIBUSI SISTEM KELISTRIKAN RSG-GAS
Yan Bony Marsahala Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir (PRFN) – BATAN E-mail: yanboni@batan.go.id

## ABSTRAK
PERHITUNGAN  KEANDALAN  PENGGABUNGAN  JALUR  DISTRIBUSI  SISTEM KELISTRIKAN  RSG-GAS. Pada  sistem  kelistrikan  RSG-GAS,  jalur  distribusi  dipasok  dari  tiga panel  distribusi  primer,  yaitu:    busbar  BHA,  busbar  BHB,  dan  busbar  BHC  yang  bekerja  sendiri- sendiri. Ketiga busbar tersebut disuplai oleh hanya satu sumber catu daya PLN melalui jalur tunggal. Tiap busbar memasok beban redundan. Secara prosedural, bila terjadi kegagalan pada salah satu dari ketiga  busbar,  akan    mengakibatkan  gagalnya  operasi  reaktor.  Kelemahan  ini  dapat  diselesaikan dengan  melakukan  modifikasi  pada  konfigurasi  busbar  yaitu  dengan  cara  mengabungkan  ketiganya menggunakan kabel daya sedemikian sehingga panel distribusi primer tersebut akan berubah sifatnya menjadi  “three  in  one”  yang  saling  melengkapi.  Perubahan  tersebut  akan  menjadi  konfigurasi  baru dengan tingkat keandalan yang berbeda dibandingkan dengan konfigurasi busbar terpasang. Makalah ini  akan  menghitung  tingkat  keandalan  konfigurasi  busbar  terpasang  dan  konfigurasi  busbar  hasil modifikasi.  Perhitungan dengan rumus-rumus keandalan dan menggunakan parameter laju kegagalan peralatan  listrik  yang  mendukung  konfigurasi  busbar.  Dari  hasil  perhitungan  diperoleh  bahwa, keandalan panel distribusi primer terpasang adalah 0.9728807076, dan keandalan panel distribusi hasil modifikasi  adalah  0.9996537791.  Dengan  kata  lain  terjadi  peningkatan  keandalan  panel  distribusi primer sebesar 2.75%.
Kata Kunci: penggabungan jalur distribusi, keandalan, sistem kelistrikan RSG-GAS.

## ABSTRACT
CALCULATION  ON  RELIABILITY  OF  COMBINING  THE  DISTRIBUTION  LINE  OF  THE MULTI  PURPOSE  REACTOR  G.A.SIWABESSY  ELECTRICAL  SYSTEMS. In  the  RSG-GAS electrical  systems,  distribution  lines  was  supplied  from  three  primary  distribution  panel,  they  are busbar  BHA,  busbar  BHB,  and  busbar  BHC  that  are  working  independently.  All  three  busbar  are supplied  by  only  one  source  of  power  supply  through  a  single  PLN.  Each  busbar  supplies  the redundant load. By procedure  it is recoqnized that failure one of the three busbar causing failure of the reactor operation. This weakness can be resolved by modifying the busbar configuration that is by combining them using the power cable so that the primary distribution panel will change its nature be “three  in  one  "  complementary.  Such  changes  will  be  a  new  configuration  with  different  levels  of reliability than that of the present busbar configuration. This paper calculates the reliability of both busbar configurations installed and modified busbar configuration. Calculation was carried out using reliability  formulas  and  the  electrical  equipment  failure  rate  parameters  that  support  the  busbar configuration.  By  calculation  result  gives  that  the  reliability  of  the  primary  distribution  panel installed is 0.9728807076, and reliability of the modified distribution panel is 0.9996537791.  In other words there are increases in the reliability of the primary distribution panel by 2.75 %.
Keyword: combining of distribution line, reliability, RSG-GAS electric system.

## PENDAHULUAN
Distribusi  daya  pada  sistem  kelistrikan
RSG-GAS dilakukan melalui tiga jalur independen  yang  disediakan  oleh  tiga  panel distribusi  primer  BHA,  BHB,  dan  BHC.  Dalam operasi  normal  (suplai  daya  PLN  ada),  maka pada  ke  tiga  panel  distribusi  tersebut  ada ketersediaan daya. Berdasarkan prosedural pengoperasian reaktor, reaktor boleh dioperasikan  hanya  apabila  kondisi two  of  three dari  ketersediaan  catu  daya  listrik  dipenuhi, artinya  bila  dua  dari  tiga  jalur  independen dioperasikan, maka jalur yang satu lainnya harus dalam  kondisi stand  by .  Bila  salah  satu  dari  ke tiga panel distribusi
mengalami gangguan/kerusakan,  dapat  dikatakan  bahwa ketersediaan  ( availability )  daya  pada  jalur  yang terganggu tidak ada.
Panel distribusi primer pernah mengalami gangguan  berupa  kegagalan  serius  dengan terbakarnya busbar BHA, maka akibat kegagalan tersebut operasi reaktor tidak dapar dilaksanakan karena ketersediaan daya pada busbar BHA tidak ada,  walaupun  ketersedian  daya  pada  busbar BHB dan BHC masih tetap ada.
Busbar atau disebut juga sebagai rel daya BHA, BHB, dan BHC didesain untuk melakukan operasi indepeden dengan beban redundan,  yang artinya  masing-masing  busbar  BHA,  BHB,  dan BHC  memasok  beban  berbeda  yang  tidak  saling berhubungan secara elektrikal. Namun demikian,  pada  kenyataannya    redundansi  dari ketiga  busbar  tersebut,  dipasok  oleh  hanya  satu jalur  sumber  catu  daya  dari  jaringan  distribusi PLN.  Dengan  kata  lain,  bila  sumber  catu  daya PLN  gagal,  maka  keseluruhan  busbar  BHA, BHB,  dan  BHC  semuanya  akan  gagal,  sehingga sifat  redundan  itu  sendiri (two  of  three ) sebenarnya  kurang  maksimal.  Sifat  independen tersebut  hanya  optimal  bilamana  gangguan  yang terjadi  terdapat  hanya  pada  beban-beban  yang memang  terpisah,  dan  atau  gangguan  itu  terjadi pada busbar itu sendiri-sendiri. Dengan demikian melakukan kajian tentang bagaimana
meningkatkan  ketersediaan  daya  pada  panel distribusi  primer  (BHA,  BHB,  dan  BHC) menjadi hal yang menarik.
Salah  satu  cara  sederhana  yang  dapat dilakukan adalah dengan menghubungkan ketiga busbar  BHA,  BHB,  dan  BHC  tersebut  menjadi satu rangkaian.
Dengan penggabungan ketiganya,  independensi  tiap  jalur  tetap  terjaga. Hal  lainnya  yang  menjadi  pertimbangan  adalah, transformator  dapat  dioperasikan  sesuai  dengan besarnya  kebutuhan  daya.    Pada  makalah  ini akan  dilakukan  kajian  tentang  perhitungan  nilai keandalan  jika  dilakukan  penggabungan  busbar- busbar  BHA,  BHB,  dan  BHC.  Perhitungan dilakukan  dengan  mengadopsi  umus-rumus keandalan  dan  menggunakan  parameter  laju kegagalan  peralatan  listrik  yang  mendukung konfigurasi busbar
Diharapkan dengan penggabungan  busbar  akan  meningkatkan  nilai keandalan sistem.

## TEORI
Sistem
elektrik yang merupakan perwujudan  dari  suatu  konfigurasi  beberapa peralatan  listrik  yang  terhubung  seri  maupun paralel  merupakan  rangkaian  terintergrasi  yang dirancang sedemikian, sehingga mampu memberikan  pasokan  daya  pada  beban  sesuai dengan  keperluannya.  Sistem  elektrik  dikatakan baik  apabila  dapat  menyalurkan  layanan  daya secara  terus  menerus  dan  dalam  keadaan  aman dengan seminimal mungkin mengalami gangguan  pemutusan  daya.  Untuk  menentukan apakah suatu sistem cukup andal atau tidak perlu diadakan  perhitungan  keandalannya  dengan  cara membagi-bagi sistem menjadi beberapa konfigurasi  hubungan  peralatan.  Tiap  bagian dapat  dihitung  keandalannya  berdasarkan  teori probabilitas  dan  hasil  akhir  dapat  diperoleh dengan  memasukkan  harga  laju  kegagalan ( failure  rate )  dari  setiap  peralatan  yang membangun konfigurasi.
 Peralatan listrik yang membentuk konfigurasi rangkaian terdiri atas:
 Pemutus daya ( circuit breaker , CB );
 Sakelar Pemisah ( disconnecting switch , D );
 Transformator Daya (
power
transformer , T ); dan
 Rel Daya ( busbar, BB )
Laju kegagalan dari masing-masing peralatan tersebut di atas berbeda satu sama lain, tergantung kepada rating tegangan, arus, frekuensi,  dan  pabrik  pembuatnya.  Namum secara  umum  pengujian  yang  dilakukan  untuk menentukan  laju  kegagalan  dari  setiap  peralatan ditetapkan  berdasarkan  jam  operasi  tahunan, yaitu  8700  jam.  Hasil  pengujian  tersebut kemudian  disusun  dalam  suatu  tabel  (lihat lampiran).  Dengan  mengacu  pada    tabel dimaksud,  kita  dapat  menghitung  keandalan sistem berdasarkan konfigurasi rangkaiannya.
Kendalan Rangkaian
Peralatan listrik terhubung seri.
Pada  sistem  seri  yang  terdiri  dari  n peralatan  seperti  pada  Gambar  1a,  masing- masing  dengan  laju  kegagalan  (λ)  maka keandalan  sistem  seri, R(t)s diberikan  oleh persamaan [1] .
R t S t ( )  =  e - i i-1 n   .................................(1)
Peralatan listrik terhubung paralel
Hubungan paralel peralatan listrik dimaksudkan  untuk  menaikkan  nilai  keandalan sistem,  dimana  diharapkan  sistem  tetap  dapat bekerja  walau  salah  satu  peralatannya  gagal, seperti  Gambar  1.b.  Keandalan  sistem  paralel, R(t) P diberikan oleh persamaan [1] .
R(t) p =  1- {1- R(t) 1 }1- (t) 2 }    ....................... (2)
dimana :
R(t)1 = keandalan peralatan 1
R(t)2 = keandalan peralatan 2
Untuk sistem yang diparalel lebih dari dua, maka keandalannya dapat dihitung dua-dua.
a. Hubung seri
b. Hubung paralel
Gambar1. Hubungan Peralatan Listrik

## Konfigurasi rel daya.
Konfigurasi  rel  daya,  pada  umumnya direncanakan sesuai dengan keperluan penyaluran  daya  dan  oleh  jenis  saluran  masuk, saluran  keluar,  maupun  rangkaian  transformator yang akan digunakan.
Untuk  perhitungan  keandalan,  maka rangkaian rel daya diasumsikan sebagai satu unit peralatan  litrik  dengan  harga  keandalan  sebagai berikut.
t BB t R B - e = ) (  .................................(3)
dimana :
R(t) BB =   keandalan rangkaian busbar, λ BB =   laju kegagalan busbar.

## Rangkaian transformator
Transformator  yang  dimaksud  dalam tulisan  ini  adalah  transformator  daya  dengan peralatan  lainnya yang mendukung  kerja rangkaian transformator. Rangkaian transformator  diasumsikan  sebagai  satu  unit peralatan listrik dengan keandalan R(t) T . Berdasarkan  pertimbangan  teknis  dan  ekonomi rangkaian transformator dapat dibedakan berdasarkan  jumlah  pemakaian  CB,  saklar pemisah (D) dan sistem rangkaiannya. Perbedaan ini  akan  membedakan  keandalan  dan  biaya  dari rangkaian  transformator.  Keandalan  rangkaian transformator dihitung  sebagai berikut:
R(t)T  =  e -λ T t .......................................(4)
dimana:
λ T = laju kegagalan rangkaian transformator

## METODOLOGI

## Ruang Lingkup
Jaringan  distribusi  beban  sistem  listrik reaktor,  dikelompokkan  menjadi  seperti  berikut, yaitu:  konfigurasi  panel  distribusi  primer terpasang,  konfigurasi  panel  distribusi  primer modifikasi,  peralatan  listrik  yang  membangun konfigurasi, laju kegagalan peralatan listrik yang digunakan,  rangkaian  saluran  keluar,  rangkaian busbar, dan rangkaian saluran masuk.

## Rancangan dan Metode
Konfigurasi Panel Distribusi Primer Terpasang
Hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  pada konfigurasi  bagian  ini  adalah [3] :  1.  terdiri  atas  3 jalur  distribusi  independen  yang  bekerja  sendiri- sendiri,  2.  kegagalan  pada  salah  satu  jalur  tidak berpengaruh pada jalur lainnya, 3. tiap satu jalur meyuplai  satu  set  beban  redundan.  Peralatan yang  terhubung  pada  masing-masing  busbar adalah  identik,  sehingga  diasumsikan  bahwa keandalan  busbar  BHA  sama  besarnya  dengan
busbar  BHB,  dan  BHC.  Dengan  demikian perhitungan  keandalan  dari  panel  distribusi primer dapat diwakili oleh perhitungan keandalan  busbar  BHA.  Dari  Gambar  2  dapat dilihat  bahwa  setiap  jalur  dibangun  dari  satu saluran  masuk,  satu  rel  daya,    dan  satu  saluran keluar.  Peralatan  listrik  yang  mendukung  busbar terdiri atas: Satu set rel daya (BB), satu unit trafo (Tr 1 ),  dua  unit  pemutus  daya  yaitu  CB 11 dan CB 12 , empat unit sakelar pemisah yaitu D 11 , D 12 , D 13 , dan D 14 . Konfigurasi Panel Distribusi Primer Modifikasi
Pada  modifikasi  panel  distribusi  primer, terdapat  beberapa  hal  yg  diperhitungkan,  yaitu: terdiri  atas  3  set  jalur  distribusi  yang  bekerja saling  melengkapi;  rel  daya  BHA,  BHB,  dan BHC  menjadi  satu  unit  busbar;  kegagalan  pada salah  satu  jalur  tidak  mempengaruhi  jalur lainnya;  dan  tiap  satu  jalur  meyuplai  satu  set beban  redundan.  Keandalan  busbar  BHA  sama besarnya  dengan  keandalan  busbar  BHB,  dan BHC. Konfigurasi panel distribusi dibangun dari tiga  saluran  masuk,  satu  set  rel  daya,  dan  tiga saluran keluar. Peralatan listrik yang mendukung busbar  terdiri  atas:  Satu  set  rel  daya  (BB);  tiga unit  trafo  yang  bekerja  paralel  (  Tr 1 ,  Tr 2 ,  dan Tr 3 ); enam unit pemutus daya (CB 11 , CB 12 , CB 21 , CB 22 ,  CB 31 ,  dan  CB 32 .);  dua  belas  unit  sakelar pemisah  (D 11 ,  D 12 ,  D 13 ,  D 14 ,  D 21 ,  D 22 ,  D 23 ,  D 24 , D 31 ,  D 32 ,  D 33 ,  dan  D 34 ).  Modifikasi  konfigurasi panel  distribusi  tersebut  di  atas  dapat  di  lihat seperti  pada  Gambar  3.  Keandalan  modifikasi panel  distribusi  primer  diperoleh  dari  hasil perhitungan keandalan  ketiga jalur yang bekerja secara paralel.
Gambar  2.  Konfigurasi  Rangkaian  Dasar  Panel Distribusi Primer
Gambar  3.  Modifikasi  Konfigurasi  Rangkaian
Dasar Panel Distribusi Primer

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Laju Kegagalan
Dari  Gambar  2  dan  Gambar  3  di  atas, dapat  dilihat  bahwa  peralatan  listrik  yang membangun  konfigurasi  panel  distribusi,  terdiri atas  transformator  (Tr),  pemutus  daya  (CB), sakelar  pemisah  (D),  dan  busbar  (BB).  Untuk keperluan  perhitungan  keandalan,  maka  harus diketahui  laju  kegagalan  dari  tiap  unit  peralatan yang  digunakan.  Laju  kegagalan  peralatan  yang digunakan  dapat  dilihat  seperti  pada  Tabel  1, dikutip dari    IEEE  Transaction  on  industry applications, march/April 1974 .)
Tabel 1. Laju kegagalan/tahun peralatan listrik pada industri [lampiran 1] .
No. Peralatan Listrik Simbol Spesifikasi Laju kegagalan/tahun 1 Transformator Tr 20.000/400 V, 50 Hz, 1600 KVA λ Tr 0.01300 2 Pemutus Daya CB Ruang tertutup λ CB 0.00270 3 Sakelar Pemisah D Ruang tertutup λ D 0.00290 4 Busbar BB Dalam ruang tertutup λ B 0.00034

## Saluran masuk
Saluran masuk pada sistem panel distribusi  RSG-GAS  terdiri  atas  rangkaian  seri dari  satu  transformator  (Tr),  satu  pemutus  daya (CB)  dan  satu  sakelar  pemisah  (D),  seperti Gambar 4.a.
Gambar 4. Konfigurasi Rangkaian
Selanjutnya  saluran  tersebut  di  atas  diasumsikan sebagai  satu  unit  peralatan  listrik,  dengan keandalan    R sm dihitung  dengan  menggunakan persamaan (1) berikut [2] : R t S t ( )  =  e - i i-1 n   Rsm(t) = e - ( λ Tr t + λ
CB t + λ D t ) .......................(5)
dimana:
R sm (t)   =  keandalan saluran masuk , dan
λTr =  laju kegagalan transformator/tahun
λCB =   laju kegagalan pemutus daya/tahun
λD =  laju kegagalan sakelar pemisah/tahun
t =  1 (waktu pengamatan satu tahun)
Sehingga  dengan  mansubtitusikan  nilai  laju kegagalan  dari  peralatan  listrik  yang  digunakan ke dalam persamaan 5), diperoleh:
R sm (t)     = e – ( 0.0130 + 0.0027 + 0.0029 ) t
R sm (1)    = e – ( 0.0186 )
=  0.981571912

## Saluran Keluar
Saluran keluar pada sistem panel distribusi  terdiri  atas  rangkaian  seri  dari  satu pemutus daya (CB), dan dua sakelar pemisah (D) seperti pada Gambar 4.b.
Saluran keluar seperti di atas diasumsikan sebagai  satu  unit  peralatan  listrik  dengan keandalan  R sk ,  dihitung  dengan  menggunakan persamaan (1) seperti berikut [2] :
R t S t ( )  =  e - i i-1 n   R sk (t) = e - ( λ CB 12 t + λ
D13 t + λ D14 t ) ................ (6)
dimana:
Rsk(t) = keandalan saluran keluar,
λ CB
= laju kegagalan pemutus daya,
λ D = laju kegagalan sakelar pemisah/tahun,
t = 1 (jangka waktu pengamatan satu tahun).
Sehingga  dengan  mensubtitusikan  nilai  laju kegagalan  yang  digunakan  ke  dalam  persamaan 6), diperoleh:
R sk (t) = e – (0.0027 + 0.0029 +0.0029) t
R sk (1) = e – ( 0.0085 ) R sk =  0.991536022 a. Saluran masuk
b. Saluran keluar

## Busbar
Busbar  merupakan  satu  unit  peralatan listrik  yang  keandalannya  ditentukan  oleh  laju kegagalannya, dapat dihitung berdasarkan rumus yang  terdapat  pada  persamaan  (3).  Dengan mensubtitusikan  nilai  laju  kegagalan  busbar  ke dalam persamaan 3), diperoleh:
R BB (1)   = e - 0.00034 .................................(7)
R BB = 0.9996600577,
dimana:
R BB = keandalan busbar,
λ B = laju kegagalan busbar/tahun,
t = 1 (waktu pengamatan satu tahun).

## Konfigurasi Panel Distribusi Primer
Dengan  keandalan  dari  unit  peralatan listrik  yang  diperoleh  sebelumnya,  maka  dapat digambarkan  konfigurasi  panel  terpasang  dan modifikasi  disertai  dengan  keandalan  dari  tiap unit  peralatan  dimaksud,  masing-masing  seperti pada Gambar 5.
Gambar 5. Rangkaian Ekivalen Panel Distribusi
Primer

## Perhitungan Keandalan
 Keandalan Panel Distribusi Terpasang
Berdasarkan  Gambar  5  ,  dapat  dilihat bahwa keandalan panel distribusi primer terpasang    R PDT merupakan  keandalan  dari  tiga unit  peralatan  listrik  yang  terhubung  seri, sehingga  perhitungannya  dilakukan  sebagai berikut:
R PDT = R sm x R BB x R sk ............................(8)
= 0.981571912 x 0.991536022 x 0.999660067
= 0.9728807076
 Keandalan Panel Distribusi Modifikasi Berdasarkan  Gambar  5  ,  dapat  dilihat bahwa keandalan panel distribusi primer modifikasi    RPDM    merupakan  keandalan  dari tiga  saluran  paralel,  satu  rangkaian  busbar,  dan tiga saluran keluar paralel. Perhitungan keandalannya dilakukan sebagai berikut: a. Konfigurasi Terpasang
Satu  saluran masuk dan satu saluran keluar
b. Konfigurasi Modifikasi Tiga saluran masuk dan tiga saluran keluar
Saluran masuk:
R sm jalur1  paralel  dengan  R sm jalur2,  sehingga ekivalen keandalannya adalah:
R e1 = 1- {1- R sm1 }{1- R sm2 } = 1- {1-R sm2 – R sm1 + R sm1 x R sm2 };
karena :    R sm1 = R sm2 = R sm
maka:        R e1 = 2R sm - R 2 sm
Selanjutnya,  R e1 paralel  dengan  R sm jalur3, sehingga keandalan ekivalennya menjadi:
R e =  1 - { 1- R e1 }{1- R sm3 }
karena   R sm = R sm , maka:
R e =  1 – {1-(2R sm - R 2 sm )}{1 - R sm }
=  1 – [{1- 2R sm +  R 2 sm }{1 - R sm }] = 1- (1- R sm -2R sm + 2R 2 sm + R 2 sm - R 3 sm ) = 1- (1 - 3R sm + 3R 2 sm - R 3 sm ) = 1-1 + 3 R sm - 3R 2 sm + R 3 sm
R sme = 3 (R sm - R 2 sm + 1/3 R 3 sm )
Dengan  mensubtitusi  R sm =  0.981571912  ke dalam persamaan di atas, diperoleh:
R sme =  3 {0.981571912 – (0.981571912) 2 + 1/3 x (0.981571912) 3 }
R sme = 0.99999374239

## Saluran Keluar
R sk jalur 1 paralel dengan R sk jalur 2, dan paralel  dengan  R sk jalur  3,  sehingga  ekivalen keandalannya  dapat  dihitung  seperti  perhitungan keandalan saluran masuk, yaitu:
R ske = 3 (R sk - R 2 sk + 1/3 R 3 sk ).........................(9)
Dengan mensubtitusi R sk ke dalam persamaan di atas, diperoleh:
R sk =  3  {0.991536022  –  (0.991536022) 2 +  1/3 (0.991536022) 3 }
R ske = 0.9999999776

## Rangkaian Rel Daya
R BB =  0.999660057
Keandalan panel distribusi primer modifikasi,  diperoleh  dari  perhitungan  tiga  unit rangkaian  ekivalen  seperti  Gambar  5.b.  di  atas yang  terhubung  seri,  yaitu  R sme ,  R BB dan  R ske , maka keandalannya diperoleh seperti berikut:
R PDPM = R sme x R BB x R ske ...........................(10)
=  0.99999374239  x  0.999660057  x 0.9999999776
R PDPM = 0.9996537791

## Persentase peningkatan keandalan
Peningkatan persentase keandalan
% 100 x R R R PDPT PDPT PDPM   % 100 9728807076 . 0 9728807076 . 0 9996537791 . 0 x  
=  2.75 %

## KESIMPULAN
Untuk mendapatkan keandalan yang lebih baik, dapat dilakukan modifikasi panel distribusi primer RSG-GAS.  Modifikasi dilakukan dengan cara menghubungkan busbar BHA dengan BHB, dan  BHC  menggunakan  kabel  daya.  Dari  hasil perhitungan keandalan diperoleh bahwa keandalan  panel  distribusi  bila  dimodifikasi seperti  di  atas  akan  memberikan  nilai  keandalan sebesar  0.9996537791.  Dibandingkan  terhadap keandalan  panel  distribusi  primer  terpasang, maka  dengan  modifikasi  akan  meningkatkan keandalan sebesar  2.75 %.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Billinton  Roy;  “Power  System  Reliability Evaluation”,  Gordon  and  Breach,  Science Publishers, New York 1976.
2. Davenport,  F.  W,  Magison,  E.  M.  Yakub. Yu.  A  ;  “Substation  Bus  Switching Arrangement  Their  Essential  Requirements and Realiability”, Electra, Oct. 1969.
3. Yan  Bony  Marsahala,  “Implementasi  Laju
Kegagalan Komponen Pada Instalasi Listrik Reaktor”, Laporan Teknis, TRR.SR.32.01.51.05 4. Yan Bony Marsahala, “Keandalan
Configurasi  Circuit  Breaker  Pada  Busbar”, Laporan Teknis, TRR/BSR/016/2000.
5. Yan  Bony  Marsahala,  Yayan  Andriyanto, “Kondisi  Terkini  Sistem  Listrik  RSG- GAS”, TRR.SR.25.01.51.05.