## ANALISIS EFISIENSI BOILER ATMOSPHERIC FLUIDIZED BED COMBUSTION TIPE WATER

## TUBE 75 TON/JAM

## ANALYSIS EFFICIENCY BOILER ATMOSPHERIC FLUIDIZED BED COMBUSTION TYPE WATER TUBE 75 TON/HOUR
Irwan Maulana Hardi 1 , Yadi Heryadi 2 & Wawan 3
1,2,3 Program Studi Teknik Mesin, Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana, Purwakarta Corresponding author: 1 xirwanhardy@gmail.com , 2 yafiyafi2014@gmail.com ,
3 wawan.st69@gmail.com
Abstrak. Pembangkit listrik tenaga uap terdapat ketel uap ( boiler). Didalam pembangkit listrik tenaga  panas,  daya  mekanik  yang  dihasilkan  oleh  mesin  panas  yang  mengubah  energi  panas, sering kali dari pembakaran bahan bakar, menjadi energi putar. Sebagian besar pembangkit listrik panas  menghasilkan  uap,  dan  oleh  karenanya  sering  juga  disebut  pembangkit listrik tenaga  uap. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari keefesiensian boiler apakah tekanan uap dan temperatur berpengaruh  terhadap  efesiensi  boiler.  Dari  hasil  Analisa  perhitungan  menggunakan  metode langsung  dan  metode  tidak  langsung,  nilai  efesiensi thermal didapat  nilai  54%,  didapat  nilai efesiensi boiler dengan  metode  langsung  yang  dihasilkan  sebesar  62%  dan  nilai  efesiensi boiler dengan metode tidak langsung yang dihasilkan sebesar 46,08%.
Kata kunci: Boiler, Efesiensi Boiler.
Abstract. Steam  power  plants  have  a  steam  boiler  (boiler).  In  thermal  power  plants, mechanical power is generated by a heat engine that converts thermal energy, often from burning fuel,  into  rotary  energy.  Most  thermal  power  plants  produce  steam,  and  are  therefore  often  also called steam power plants. The purpose of this research is to find out the efficiency of the boiler, whether the steam pressure and temperature affect the efficiency of the boiler. From the results of the  calculation  analysis  using  the  direct  method  and  the  indirect  method,  the  value  of  thermal efficiency  is  54%,  the  boiler  efficiency  value  obtained  by  the  direct  method  is  62%  and  the  boiler efficiency value with the indirect method is 46.08%.
Keywords: Boiler, Boiler Efficiency

## 1 Pendahuluan
Pembangkit  listrik  tenaga  uap  terdapat  ketel  uap (boiler) .  Efisiensi  ketel  uap  adalah perbandingan panas sebenarnya yang digunakan untuk memanaskan air dan pemebentukan uap terhadap  panas  hasil  pembakaran  bahan  bakar.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  nilai  efisiensi boiler antara lain steam flow , tekanan, temperatur uap masuk boiler , serta tekanan dan temperatur uap  keluar boiler .  Dengan  meminimalisir  gangguan  yang  bisa  kapanpun  terjadi  selama menjalankan  produksi dengan  meningkatkan  efisiensi  dari  mesin  yang  menjadi  bagian  hal  utama dalam produksi, yang pada akhirnya keunggulan kompetitif dan produksi perusahan tersebut. Dari  temperatur  uap  dan  tekanan  uap  yang  dihasilkan  dapat  digunakana  memutar  turbin  untuk membangkitkan  energi  listrik  melalui  generator  dan  untuk  produksi  yang lain.  Sistem  pembangkit listrik  tenaga  uap  terdiri  dari  beberapa  peralatan  utama  diataranya boiler ,  kondenser,  turbin,  dan generator.  Uap  pada  katel  uap  sangat  mempengaruhi  pasokan  uap  untuk  turbin  dan  kelancaran proses produksi.
PT.  Indho  Bharat  Rayon  memiliki  3  unit  boiler  yaitu  jenis  Boiler  Atmospheric  Fluidized  Bed Combustion, 75 t/h, 65 kg/cm 2 , 485 o C. Nilai dari efisiensi Boiler Atmospheric Fluidized Bed Combustion memiliki nilai 86,3%, akan tetapi seiring  berjalannya  waktu  suatu  boiler  mengalami  penurunan  efisiensi.  Dengan  turunya  efisiensi boiler  akan  memberi  dampak  terhadap  penurunan  efisiensi  keseluruhan  unit  pembangkit  yang tidak  maksimal.  Bagaimana    penyebab  turunya  efisiensi pressure  dan  temperatur  steam  boiler  di PT. Indo Bharat Rayon..

## 2 Kajian Pustaka

## 2.1 Steam Power Plant
Didalam  pembangkit  listrik  tenaga  panas,  daya  mekanik  yang  dihasilkan  oleh  mesin  panas  yang mengubah energi panas, sering kali dari pembakaran bahan bakar, menjadi energi putar. Sebagian besar  pembangkit  listrik  panas  menghasilkan  uap,  dan  oleh  karenanya  sering  juga  disebut pembangkit listrik tenaga uap.

## 2.2 Boiler
Boiler atau  ketel  uap  dimana  panas  pembakaran  dialirkan  ke  air  sampai  terbentuk  uap..  Panas yang  diterima  seluruhnya  digunkan  untuk  terjadi  perubahan  fase,  pemanasan  dapat  dilanjutkan dari uap jenuh menjadi uap super panas. Boiler memilik jenis-jenis yaitu:

## 2.2.1 Fire Tube Boiler
Pada  boiler  ini  memiliki  dua  bagian  didalamnya  yaitu  bagian  tube  yang  merupakan  tempat terjadinya  pembakaran  dan  bagin  barrel/tong  yang  berisi  fluida.  Tipe  boiler  pipa  api  ini  memiliki karakteristik  yaitu  menghasilkan  jumlah  steam  yang  rendah  serta  kapasitas  yang  terbatas.Prinsip Kerjanya:  Proses  pengapian  terjadi  didalam  pipa  dan  panas  yang  dihasilkan diantarkan langsung kedalam boiler yang berisi air.
Gambar 2. 1 Ilustrasi Fire Tube Boiler

## 2.2.2 Water Tube Boiler
Memiliki kontruksi yang hampir sama dengan jenis pipa api, jenis ini juga terdiri dari pipa dan barel, yang  menbedakan  hanya  sisi  pipa  yang  diisi  oleh  air  sedangkan  sisi  barrel  merupakan  tempat terjadinya  pembakaran.  Karakteristik  pada  jenis  ini  ialah  menghasilkan  jumlah  steam  yang  relatif banyak. Prinsip Kerja: Proses pengapian terjadi pada sisi luar pipa, sehingga panas akan terserap oleh air yang mengalir di dalam pipa.
Gambar 2. 2 Ilustrasi Water Tube Boiler

## 2.3 Siklus Rankine
Efisiensi boiler atau  kedayagunaan  suatu  mesin  atau  sistem  konveri  energi  adalah  ukuran kuantitas  efektive (effective  quantity )  sistem  yang  merupakan  rasio  kuntitas  keluaran  terhadap kuantitas  masukan.  Dengan  membandingkan  kalor  yang  diterima  air/uap  terhadp  kalor  yang dilepaskan oleh bahan bakar.
Sebagai  standar  untuk  pembangkit  daya  yang  menggunakan  uap (steam). Siklus  rankine  yang digunakan dalam instalasi pembangkit daya jauh lebih rumit dari pada siklus renkine ideal asli yang sederhana.  Siklus  ini  merupakan  siklus  yang  paling  banyak  di  gunakan  untuk  pembangkit  daya
listrik  sekarang  ini.  Oleh  karena  itu  siklus  rankine  merupakan  siklus  uap  cair  maka  paling  baik siklus itu digambarkan dengan digram P-v dan T-s dengan garis yang menunjukkan uap jenuh dan cair jenuh, fluida kerjanya dalah air (H 2 0).
Gambar 2. 3 Siklus Rankine
Gambar 2. 4 Diagram Alir Siklus Rankine
Kadar  uap  dalam  campuran  ini  disebut  faktor  kebasahan  atau  sering  disingkat  dengan  huruf  X, besar faktor kebasahan dapat dihitung dengan menggunakan rumus :
𝑥 = 𝑆4−ℎ𝑓4 𝑠𝑔4−𝑠𝑓4 (1)
X :  Faktor kebasahan (%) menyatakan persentase uap h g(h) :  Entalpi uap pada temperatur fluida tertentu (kj/kg)
h f :  Entalpi cair (kj/kg)
h fg :  Entalpi perubahan dari cair ke gas (kj/kg)
S g(t) :  Entropi uap pada temperatur fluida tertentu (kj/kg.K)
S f :  Entropi cair (kj/kg.K)
S fg :  Entropi perubahan dari cair k gas (kj/kg.K)
Gas non ideal: Kerja Pompa = Wp = v (P 1 – P 2 ) = h 2 – h 1 (2)
Dimana: V = Volume jenis cairan pada tekanan dan temperatur aliran fluida
masuk ke pompa
P 2 = Tekanan  insetropic  aliran  air  saat keluar  pompa  (besarnya  sama dengan  tekanan  aliran  air  saat keluar pompa)
P 1 = Tekanan  air  saat  masuk  ke pompa
Kerja Boiler : Qin = h 3 – h 2 (3) h 3 =  Enthalpy uap air saat keluar dari boiler h 2 =  Enthalpy aliran air saat masuk ke boiler
Kerja turbin; WT = h 3 – h 4 (4) h 3 =  Enthalpy  uap  air  saat  masuk  ke dalam turbin
h 4 =  Enthalpy  aliran  air  saat  keluar  dari turbin Kerja Kondensor: Qout = h 4 – h 1
(5) h 4 =  Enthalpy  uap  air  saat  masuk  ke dalam kondensor
h 1 =  Enthalpy  aliran  air  saat  keluar  dari kondensor
Efisiensi thermal siklus Rankine gas ideal sederhana: Energi masuk = Energi Keluar QBoiler + WPompa = WTurbin + QKondensor
ղ𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 = Wpompa−Wturbin 𝑄𝑏𝑜𝑖𝑙𝑒𝑟 𝑥 100%
(6)

## 2.4 Efisiensi Boiler
Efisiensi Boiler didefinisikan  sebagai  persen  energi  panas  yang  masuk  yang  digunakan  secara efektif pada uap yang dihasilkan. Terhadap dua metode pengkajian efisiensi boiler yaitu:

## 2.4.1 Metode Langsung
Energi  yang  didapat  dari  air dan  uap  di  bndingkan  debgan  energi  yang  terkandung  dalam  bahan katel uap.
Efisiensi Boiler ( ղ)= panas keluar 𝑝𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝑥 100%
( ղ) = Ws x hmain steam− hFeedwater 𝑊𝑓+𝐺𝐶𝑉 (7)
Dimana:
W s :  Kapasitas steam (kg/h)
h main steam :  Entalpi uap boiler (kcal/kg)
h feedwater :  Entalpi air umpan (kcal/kg)
Wf
:  Komsumsi bahan bakar (kg/h)
GCV
:  Nilai kalor
pembakaran
(kcal/kg)

## 2.4.2 Metode Tidak Langsung
Efisiensi merupakan perbedaan antara kehilangan dan energi yang masuk.
Langkah 1 Menghitung Kebutuhan Udara Teoritis dan Massa Uadara  Aktual yang disediakan:
 Kebutuhan udara teoritis
(8)
 Persen kelebihan udara yang dipasok/ Excess Air (EA) 𝑂2%
(21−02% 𝑥100% (9)
 Masaa udara sebenarnya yang dipasok/kg bahan bakar (ASS) EA
(1 + 𝐸𝐴 100 ) 𝑥 udara teoritis (10)
Langkah 2 Menghitung Persentase Kehilangan Panas:
Persentase kehilangan panas karena gas buang kering (L1) m x Cp x(Tf − Ta) x 100
GCV (11)
Di mana,
M =  massa gas buang kering dalam kg / kg bahan bakar
Cp =  Panas spesifik gas buang (0,23 kCal / kg°C)
Tf =  Suhu gas buang
Ta =  Suhu udara sekitar
GCV  =  GCV bahan bakar
Persentase kehilangan panas karena penguapan air yang terbentuk karena H2 dalam bahan bakar (L2) 9x H2 x(584+Cp x (Tf−Ta))x100
GCV
(12)
Di mana, H2 = kg H2 dalam 1 kg bahan bakar
Cp = Panas spesifik uap super panas (0,45 kCal / kg°C)
Tf = Suhu gas buang
Ta = Suhu udara sekitar
GCV  = GCV bahan bakar
Persentase kehilangan panas karena penguapan yang ada dalam bahan bakar (L3)
M x (584+Cp x (Tf−Ta))x100 GCV (13)
Di mana:
M =  kg uap air dalam 1kg bahan bakar, Cp - Panas spesifik uap super panas (0,45 kCal  /  kg)  °  C  584  adalah  panas  laten  yang  sesuai  dengan  tekanan  parsial uap air.
Tf =  Suhu gas buang
Ta =  Suhu udara sekitar
GCV  =  GCV bahan bakar
Persentase kehilangan panas karena kelembaban ada di udara (L4)
𝐴𝐴𝑆 𝑥 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝐾𝑒𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑥 𝐶𝑝 𝑥 (𝑇𝑓−𝑇𝑎)𝑥 100 𝐺𝐶𝑉 (14) Dimana, AAS =  Pasokan udara aktual Tf =  Suhu gas buang Ta =  Suhu udara sekitar
GCV =  GCV bahan bakar
Persentase kehilangan panas karena radiasi (L5) Langkah 3 hitung efisiensi boiler tidak langsung Efisiensi Boiler ( ղ )= 100 - (L1+ L2 + L3 + L4 + L5 ) (15)

## 3 Metode
Dalam  melakukan  penelitian  skripsi  ini  metode  yang  digunakan  ada  beberapa  metode pengumpulan data untuk memperoleh data yang lengkap dan  objektif. Dalam penelitian ini dimulai dari beberapa tahapan-tahapan diantaranya sebagai berikut:
Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian
1.  Mengawali mulai penelitian dengan perencana-perencanaa dimulai dari jadwal penelitian.
2.  Mencari  data-data  yang  berkaitan  dengan  boiler.  metode  ini  digunakan  untuk  memperoleh landasan teoritis dari beberapah referensi perusahaan dilengkapi dengan referensi lainnya yang sangat berhubungan dengan penelitian ini.
3.  Meninjau secara langsung ke lapangan melihat objek yang diteliti secara langsung .
4.  Melakukan  diskusi  atau  tanya  jawab  secara  langsung  dengan  pembimbing  di  perusahaan maupun tenaga kerja yang sedang bertugas.
5.  Pengambilan data actual.
6.  Selesai, yaitu merupakan tahapan akhir dari pengumpulan data-data serta menyusun laporan.
4 Hasil dan Pembahasan
4.1 Actual Data
Actual data yang diambil dalam peneletian ini adalah data pada control room di power plant
Tabel 4. 1 Actual Data Data Unit Nilai Load MW 7,91 Main Steam Pressure Kg/cm 2 62,9
Main Steam Temperatur oC 484 Total Main Steam Flow t/h 55,9 5 Steam Blowdown t/h 5 Feed Water temperatur Before Eco oC 93,2 8 Feed Water Press At HPH Kg/cm 2 196, 12 Coal Analysis Total Coal Consumption t/h 6,77 Proximate Analysis Coal Fix Carbon % 33,7 9 Coal Volatile Matter % 35,3 7 Coal Total Moisture % 24,5 3 Coal Ash % 6,26 GCV Kcal/kg 4928 Ultimate Analysis Nitrogen % 0,94 Moisture % 26,9 8 Sulphur % 0,3 Ash % 5,28 Oxygen % 6,75 Carbon % 56,2 1 Nitrogen % 0,94 Hydrogen % 3,54 Flue Gas Temperature oC 134, 04 Ambein Temperatur oC 30 Excess Oxygen % 7,36 STG1 COND Vaccum mmwc 680 STG#1 main stean to turbin flow t/h 65

## 4.2 Perhitungan
4.2.1 Efisiensi Thermal
ղtermal = 𝑊𝑝𝑜𝑚𝑝𝑎−𝑊𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 𝑄𝑏𝑜𝑖𝑙𝑒𝑟 𝑥 100%
ղtermal = 883,491𝑘𝑤 −61,307𝑘𝑤 2831,89𝑘𝑤 𝑥 100%
ղtermal = 0,29 kw = 29%
dari  hasil  perhitungan  didapat  nilai  29  %  dari  daya  yang  di  berikan  ke  dalam  boiler  yang  dapat diubah menjadi energi mekanis.
4.2.2 Metode Langsung
Properties:
W s =  55950 kg/h
hmain
steam =  664,5 kcal/kg hfeedwater =  293,5 kcal/kg Wf =  6770 kg/h GCV =  4928 kcal/kg
Efisiensi Boiler ( ղ) 𝐴 = 5595 𝑥 (664,5−293,5) 6670 𝑥 4928 𝑥 100% = 62%

## 4.2.3 Metode Tidak Langsung
Data  aktual  yang  diperoleh,  untuk  minghitung  kehilangan  panas  yang  terjadi  berikut  tahapan perhitungannya :
Langkah 1 Menghitung Kebutuhan Udara Teoritis dan Massa Uadara Aktual yang disediakan :
 Menghitung kebutuhan udara teoritis
[(11,6 × 𝐶)+ {34,8 × (𝐻2 – 𝑂2 8 )}+ (4,35 × 𝑆)]
100 𝑘𝑔 𝑘𝑔 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟 = [(11,6 × 56,21)+ {34,8 × (3,54 – 6,75 8 )}+ (4,35 × 0,3)]
100 𝑘𝑔 𝑘𝑔 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟 = 652,036 + 93,8295 +1,305 100 𝑘𝑔 𝑘𝑔 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟 =  7,47  kg/kg bahan bakar
 Menghitung persen kelebihan udara yang di pasok (EA)
𝑂2% 𝑥 100 (21 − 𝑂2%) = 7,36% 𝑥 100
(21 − 7,36%) = 53,95%
 Masaa udara sebenarnya yang dipasok/kg bahan bakar (ASS)
= (1 + 𝐸𝐴 100 ) x udara teoritis = (1 + 53,95 100 ) x 7,47 = 11,7 kg
Langkah 2 Menghitung Persentase Kehilangan Panas : Persentase kehilangan panas karena gas buang kering (L1)
= 𝑚 𝑥 𝐶𝑝 𝑥(𝑇𝑓 – 𝑇𝑎) 𝐺𝐶𝑉 x 100 𝑚 = 11,7 + 6,75 m = 18,45
= 18,45 𝑥 0,23 𝑥 (134,04−30) 4928 x 100 = 8,9%
Persentase kehilangan panas karena penguapan air yang terbentuk karena H2 dalam bahan bakar (L2)
= 9 𝑥 𝐻2 𝑥 ( 584+𝐶𝑝 𝑥 (𝑇𝑓−𝑇𝑎)) 𝐺𝐶𝑉 x 100
= 9 𝑥 𝐻2 𝑥 ( 584+0,45 𝑥 (134,04−30)) 4928 x 100 = 41%
Persentase kehilangan panas karena penguapan yang ada dalam bahan bakar (L3)
= 𝑀 𝑥 ( 584+𝐶𝑝 𝑥 (𝑇𝑓−𝑇𝑎))
𝐺𝐶𝑉 x 100
= 0,2698 ( 584+0,45 𝑥 (134,04−30)
4928 x 100
= 3,4%
Persentase kehilangan panas karena kelembaban ada di udara (L4)
= 𝐴𝑆𝑆+𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑏𝑎𝑛+𝐶𝑝 𝑥 (𝑇𝑓−𝑇𝑎)) 𝐺𝐶𝑉
x 100 = 11,50 𝑥 0,02 𝑥 0,45 𝑥 (134,04−30) 𝐺𝐶𝑉
x 100 = 0,22%
Persentase kehilangan panas karena radiasi (L5) 0,4%
Faktor Kehilangan Panas % Kehilangan Panas Persentase kehilangan panas karena gas buang kering (L1) 8,9 Persentase  kehilangan  panas  karena  penguapan  air  yang terbentuk karena H2 dalam bahan bakar (L2) 41 Persentase  kehilangan  panas  karena  penguapan  yang  ada dalam bahan bakar (L3) 3,4 Persentase  kehilangan  panas  karena  kelembaban  ada  di udara (L4) 0,22 Persentase kehilangan panas karena radiasi (L5) 0,4 Total Kehilangan Panas 53.92 Langkah 3 Menghitung Efisiensi Boiler Tidak Langsung
Efisiensi Boiler ( ղ)= 100 - (L1+ L2 + L3 + L4 + L5 ) = 100 – 53.92 = 46,08%

## 4.3 Pembahasan dan Analisa
Diatas  efisiensi  dengan  menggunakan  metode  langsung  didpat  nilai  efisiensi  62%. Bedasarkan  metode  tidak  langsung  didapat  nilai  efisiensi  46,08%  dan  faktor  kehilangan  panas bernilai  53,92    Kemudian    efisiensi thermal didapat  nilai  29%.  Pada  dasarnya  efisiensi boiler merpakan  parameter  performa  kerja boiler ,  setiap  pembangkit  listrik  tenaga  uap  banyak  yang mempengerahui  efisiensi boiler. Gambar  4.1  didapat  nilai  grafik  efisiensi boiler dengan  data efisiensi boiler sesuai  spesifikasi  86.30%  darimetode  lagsung  62%  dan  metode  tidak  langsung 46,08%.
Gambar 4. 2 Grafik Faktor Kehilangan Panas
Gambar 4. 3 Grafik Penurunan Efisiensi
Di  Gambar  4.3 penurunan  efisiensi  karena  kehilangan  panas  didapat  dari  metode langsung 62% dan total kehilangan panas sebanyak 53,92%.
Hasil  Analisa  efisiensi boiler jenis Boiler  Atmospheric  Fluidized  Bed  Combustion dipengaruhi factor. Factor fouling yaitu terjadinya kerak pada dinding-dinding ruang pembakaran. Factor burner, fungsi burner adalah  untuk  mencampur  bahan  bakar  dan  udara  dengan  proposi yang  sesuai  untuk  terjadinya  penyalaan  api  dan  untuk  menjaga  kondisi  pembakaran  yang  terus menerus  berjalan  dengan  baik, burner yang  tidak  di  setting  dengan  baik  akan  mengakibatkan pencampuran  udara  dan  bahan  bakar  tidak  sesuai  dan  pada  setip  laju  pembebanan  akan meningkatkan  kebutuhan  udara  berlebih  dan  memboroskan  bahan  bakar,  penggunaan  bahan bakar  yang  komposisi  bahan  bakar,  penggunaan  bahan  bakar  yang  komposisi  yang  tidak  sesuai spesifikasi  standar  menyebabkan  pembakaran  tidak  maksimal,  setiap  komposisi  bahan  bakar harus  100%  komposisinya  meliputi coal  fix  carbon,  coal  volatile  metter,  coal  total  moisture,  coal ash.

## 5 Kesimpulan
Bedasarkan  analisis  diatas  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan  beberapah  hal,  antara lain :
 Bedasarkan  hasil  perhitungan  efisiensi  dengan  menggunakan  metode  langsung  didapat nilai efisiensi 62%.
 Bedasarkan perhitungan metode tidak langsung ( indirect method) atau ( heat loss method) nilai efisiensi 46,08% .
 Dari  perhitungan  efisiensi thermal didapat  nilai  29%  dari  daya  yang  diberikan  kedalam boiler yang dapat diubah menjadi energi mekanis , sisanya hilang atau di buang ke udara melalui kondensor dan ada sebagian yang digunakan untuk menggerakan pompa
 Faktor  yang  mempengaruhi  efisiensi boiler jenis Boiler  Atmospheric  Fluidized  Bed Combustion diantaranya adalah :
o Faktor burner o Faktor komposisi bahan bakar
o Faktor Fouling

## Referensi
Richo  Erwansyah.  (2018).  Analisa  Penurunan  Efisiensi Boiler Akibat  Kehilangan  Panas.  STT Wastukancana Purwakarta. Program Studi Teknik Mesin.
Yolanda Pravitasari, Mariana B. Malinoa, dan Muhlasah Novitasari Marab. (2017). Analisa Efisiensi Boiler Menggunakan  Metode  Langsung.  Universitas  Tanjungpura.  Jurusan  fisika, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam.
Heni  Hendaryati.  (2012).  Analisis  Efisiensi  Termal  Pada  Ketel  Uap  di  Pabrik  Gula  Kebonnagung Malang. Universitas Muhamdadiyah. Falkutas Teknik Jurusan Teknik Mesin.
Singgih  Hidayanto.  (2016). Analisa  Performa  Water  Tube Boiler Kapasitas  115  Ton/Jam  Di  PT. Pertamina  Refinery  Unit  Balongan  Indramayu.  Universitas  Negeri  Semarang.  Falkutas Teknik Jurusan Teknik Mesin.
Ir. M.J Djokosetyardjo. (1993). Ketel Uap. Jakarta : PT. Pradnya Paramita. Michel A. Saad. (2000). Thermodinamika. Jakarta : PT. Prenhallindo. Dr.  Ir.  Chandrasa  Soekardi.  (2015).  Thermodinamika  Dasar  Mesin  Konversi  Energi.  Yogyakarta: Andi.
Werlin.s.Nainggolan. (1987) Teori Soal Penyelesaian Thermodinamika, Bandung: CV. Armico Pesulima  Batubara.  (2014).  Analisis  Efisiensi  Water  Tube Boiler Berbahan  bakar  Fiber  dan Cangkang  di  Palm  Oil  Mill  Deangan  Kapasitas  45  Ton/Jam.  Universitas  Sumatera  Utara Medan. Falkutas Teknik Jurusan Teknik Mesin.