e-ISSN : 2715-5064

## SISTEM PROTEKSI SAMBARAN PETIR PADA BASE TRANSCEIVER STATION TELKOMSEL KARAWANG
Fajar Gemilang 1 , Reni Rahmadewi 2 , Rahmat Hidayat 3
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang Jln..Ronggo Waluyo, Telukjambe Timur, Karawang  41361, Indonesia email: fajar.gemilang17049@student.unsika.ac.id
Abstract  −  Lightning  strikes  are  disasters  that  are  feared  by everyone, the consequences of these strikes can cause material and even life losses. Lightning usually often strikes a place or object that has a fairly high altitude. Lightning protection is needed to protect important buildings in order to avoid damage. One of the important buildings with a very high height is a telecommunications  tower  owned  by  PT.  Telkomsel,  the  tallest tower can reach 72 meters. The telecommunication tower or Base Transceiver Station (BTS) functions as a sender and receiver of signals or data to devices such as cellphones, landlines and similar gadgets. To protect BTS there are 2 kinds of protection, the first is  external  protection  which  includes  air  terminals,  down conductors  and  earth  terminations.  the  second  is  internal protection  including  equipotential  bonding,  shielding  and arresters as protection from overvoltage in the  BTS  module. In the  Karawang  area,  the  calculation  of  the  level  of  need  for lightning strike protection at BTS and has a level of requirement ratio (15) where R>14 is the level that really needs lightning strike protection.
Keywords - Base Transceiver Station, Arrester, lightning strike.
Abstrak - Sambaran petir merupakan bencana yang ditakuti oleh setiap orang, akibat dari sambaran tersebut dapat menimbulkan kerugian materil bahkan jiwa. Petir biasanya sering menyambar ke  tempat  atau  objek  yang  memiliki  ketinggian  yang  cukup tinggi.    Proteksi  petir  dibutuhkan  untuk  melindungi  bangunan penting  guna  untuk  menghindari  kerusakan.  Salah  satu bangunan penting dengan  ketinggian yang sangat tinggi adalah menara  telekomunikasi  milik  PT.  Telkomsel,  tinggi  menara tersebut  paling  tinggi  bisa  mencapai  72  meter.  Menara telekomunikasi  atau  Base  Transceiver  Station  (BTS)  berfungsi sebagai  pengirim  dan  penerima  sinyal  atau  data  ke  perangkat seperti HP, Telepon rumah dan gadget sejenis. Untuk melindungi BTS  ada  2  macam  proteksi,  yang  pertama  adalah  proteksi eksternal  yang  terdiri  dari  air  terminal,  down  konduktor  dan terminasi  bumi.  yang  kedua  adalah  proteksi  internal  meliputi ekuipotensial  bonding,  shielding  dan  arrester  sebagai  proteksi dari  tegangan  lebih  pada  modul  BTS.  Pada  daerah  Karawang dilakukan  perhitungan  tingkat  kebutuhan  proteksi  sambaran petir pada BTS dan memiliki tingkat kebutuhan rasio (15) yang dimana  R>14  merupakan  tingkat  yang  sangat  membutuhkan proteksi sambaran petir
Kata kunci - Base Transceiver Station, Arrester, sambaran petir.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  memiliki  iklim  tropis  dan memiliki dua musim  yaitu panas dan hujan. Berbagai macam bencana  alam  sering  terjadi  salah  satunya  adalah  sambaran petir.  Sambaran  petir  biasanya  lebih  menargetkan  ke  objek
yang  memiliki  ketinggian  yang  sangat  tinggi.  Akibat  dari sambaran tersebut kerusakan  materi  bahkan korban  jiwa  bisa terjadi. Salah satu bangunan tinggi yang perlu dilindungi dari sambaran petir adalah menara telekomunikasi atau BTS ( Base Transceiver Station) hal ini dikarenakan BTS memiliki tinggi yang  bisa  mencapai  72m  dan  dibangun  didekat  pemukiman warga.
Karawang  memiliki  kebutuhan  akan  telekomunikasi  yang sangat  tinggi  mengingat  Karawang  merupakan  kota  industri yang  besar di Indonesia  . BTS  memiliki peran penting untuk melancarkan  segala  aktifitas  yang  berhubungan  dengan telekomunikasi  dikota  karawang.  Kerusakan  komponen  pada BTS  dapat  menyebabkan  terhambatnya  aktifitas  tersebut  dan salah  satu  penyebab  kerusakan  pada  BTS  adalah  sambaran petir.  Maka  untuk  menghindari  kerusakan  komponen  BTS diperlukan  sistem  proteksi  sambaran  petir  baik  eksternal maupun internal.
II.PENELITIAN TERKAIT
BTS merupakan infrastruktur telekomunikasi yang mendukung  komunikasi antara perangkat komunikasi dengan jaringan  operator.  BTS  memiliki  tugas  utama  yang  sangat penting  dalam  keberlangsungan  telekomunikasi,  yaitu  untuk mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat seperti telepon genggam maupun telepon rumah[1]. Selanjutnya data sinyal  yang  diterima  tersebut  akan  dikirimkan  ke  terminal lainya yang dimana proses pengirimannya sinyal radio diubah dahulu menjadi sinyal digital dan nantinya akan diterima oleh alamat yang dituju baik berupa pesan ataupun data.
Komponen  yang  digunakan  BTS  pada  umumnya  sama  akan tetapi pada suatu site tertentu ada BTS yang outdoor maupun indoor. Keduanya  menggunakan  komponen  tambahan  yang berbeda.  Contohnya  untuk  yang  indoor  biasanya  dilengkapi AC  ( Air  Conditioner )  dan  jumlah  AC  yang  digunakan tergantung kebutuhuan BTS  di suatu site tersebut, karena jika berbeda site maka  berbeda  juga  suhunya.  Berikut  komponen pada  BTS  secara  umum  : shelter, Antena  Sektoral,  Antena Microwave, Penangkal  petir,  Lampu,  TRU  ( Transmitter Receiver  Unit ),  Transmisi, Rectifier ,  AC,  PDB  ( Power Distribution  Box) , Grounding [1].
Sistem  Proteksi  petir  sangat  dibutuhkan  untuk  melindungi komponen  penting  pada  BTS  dari  bahaya  sambaran  petir maupun  tegangan  lebih.  Proteksi  sambaran  petir  merupakan proteksi  yang  lebih  bersifat  untuk  mencegah  sambaran  yang terjadi  mengenai  objek  yang  dilindungi  sedangkan  untuk proteksi  tegangan  lebih  bersifat  mengurangi  efek  dari
sambaran  petir,  hal  ini  apabila  proteksi  yang  pertama  gagal melakukan tugasnya dengan baik[1].
Sistem  proteksi  petir  memiliki  dua  cara  kerja  yaitu  sistem penangkal petir dan sistem disipasi Pada  sistem  penangkal  petir  ada  tiga  hal  yang  harus diperhatikan :
 Menyediakan  titik  pada  ujung  bangunan  hal  ini diharapkan agar petir menyambar pada titik itu dan tidak menyambar daerah yang belum disediakan proteksi petir.
 Menyediakan saluran agar arus petir yang diterima dapat disalurkan ke pembumian.
 Menyediakan sistem pembumian agar arus yang diterima dapat  di  distribusikan  ketanah  secara  merata  dan  tidak membahayakan daerah disekitarnya.
Pada  prinsipnya  sistem  disipasi  tidak  digunakan  untuk mengundang  seperti  penangkal  petir  akan  tetapi  untuk membuyarkan  arus  petir  yang  diterima  agar  tidak  mengenai objek yang dilindungi[3].
Sistem  proteksi  petir  memiliki  dua  tempat  untuk  dilindungi yaitu:
1. Proteksi Eksternal Proteksi  eksternal  merupakan  struktur  yang  dibuat  untuk menangkap  arus  petir  kemudian  disalurkan  ke  pembumian agar  arus  tersebut  tidak  membahayakan  objek  yang dilindungi.  Hal  hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  proteksi eksternal pada suatu bangunan diantaranya bentuk bangunan, bahan  bangunan  denah  bangunan  ketinggian  bangunan  dan harus  menyediakan  terminasi  udara  pada  ujung  bangunan, konduktor penyalur dan pembumian. 2. Proteksi Internal Proteksi  Internal  merupakan  cara  untuk  melindungi komponen penting yang berada pada sebuah bangunan akibat tegangan  lebih  oleh  sambaran  petir  secara  tak  langsung. Proteksi  internal  diperlukan  karena  bangunan  tersebut walapun  sudah  terlindungi  masih  sering  terjadi  masuknya imbas  petir  yang  terjadi  saat  sambaran  langsung,  melalui kabel listrik ke komponen elektronika pada BTS. Beberapa  alat  proteksi  internal  pada  setiap  BTS  tidak semuanya  sama.  Desain  proteksi  internal  harus  diperhatikan pada awal perencanaan instalasi listrik. Adapun alat proteksi internal  adalah  Arrester  sebagai  pemotong  pulsa  listrik  agar arus besar yang diterima tidak mengalir ke komponen penting. Perisai  atau shielding sebagai  kontruksi  pada  dinding  dan lantai yang dibuat secara khusus, berguna untuk menghilangkan induksi magnetic.
III. METODE PENELITIAN Penelitian  ini  terdiri  dari  beberapa  tahapan,  yaitu  sebagai berikut:
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  beberapa  site  di  Karawang yang  merupakan  wilayah  kerja  Dari  PT.  Telkomsel  NS Karawang  sebagai  tempat  pendataan.  Dilakukan  selama satu bulan pada bulan Januari - Februari 2020.
B. Sumber Data
Data  yang  diperoleh  pada  penelitian  ini  dengan  cara pengambilan  data  berupa  alur  kelistrikan  dan  kerusakan atau error pada beberapa site di Karawang.
C. Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  secara  langsung  dilokasi penelitian. Data diperoleh dengan cara wawancara kepada teknisi  divisi Network  Service dan  pengamatan  secara langsung.
D. Metode Lituratur
Metode  lituratur  digunakan  untuk  mengumpulkan  dan mengkaji data dari berbagai sumber.
E. Metode Analisis
Data-data  yang  didapatkan  berupa  tabel  akan  dianalis dengan metode kuantitatif. Analisis dilakukan menggunakan rumusan terkait.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Struktur bangunan menara BTS milik telkomsel.
Tower  telekomunikasi  atau  BTS  memiliki  berbagai  macam jenis  mulai  dari  jumlah  kaki  towernya,  ada  yang  kaki  satu, kaki  tiga  dan  kaki  empat.  Kemudian  ketinggian  tower  dan strukturnya  dapat  berbeda-beda  tergantung  kebutuhan. Berikut struktur bangunan menara BTS dengan ketinggian 72 meter dan memiliki empat kaki[4].
Gambar. 1 Struktur bangunan BTS Tellkomsel tampak depan
Gambar. 2 Struktur bangunan BTS Telkomsel tampak sisi kanan
Gambar. 3 Struktur bangunan BTS Telkomsel tampak atas.
2. Kebutuhan proteksi
Terdapat  dua  macam  proteksi  yang  diperlukan  untuk melindungi sebuah BTS yaitu proteksi eksternal dan internal. Proteksi  Eksternal  bermaksud  untuk  melindungi  area  atau kawasan  sekitar  tidak  terkena  dampak  sambaran  petir. Sedangkan  Proteksi  Internal  bertujuan  untuk  melindungi komponen  penting  pada  BTS  dari  kerusakan  akibat  imbas petir. Proteksi Eksternal meliputi terminasi udara, konduktor penyalur  dan pembumian, sedangkan untuk  proteksi  internal EB( Equipotensial Bonding ), shielding dan arrester.
3. Proteksi eksternal pada BTS
Proteksi  eksternal  merupakan  sebuah  struktur  yang  dibuat untuk  melakukan  perlindungan  dari  sambaran  petir,  dimulai dari  penangkapan  muatan  arus  petir  pada  ujung  bangunan,
kemudian  disalurkan  ke  pembumian.  Berikut  tiga  tahapan proses proteksi eksternal:
A. Air Termination (terminasi udara) Terminasi  udara merupakan langkah  awal  dalam penangkapan  arus  petir  agar  tidak  mengenai  bangunan disekitarnya.  Terminasi  udara  dipasang  pada  ujung bangunan  paling  tinggi  dan  berbentuk  logam  elektroda tegak.  Terdapat  tiga  macam  metode  untuk  menentukan terminasi  udara  yang  akan  digunakan  yaitu  metode  jala, metode sudut proteksi dan metode bola bergulir. Metode jala memproteksi  daerah  yang  didalam  jalanya,  metode  sudut proteksi  memproteksi  daerah  yang  berbentuk  krucut  dan metode  bola  bergulir  memproteksi  bentuk bangunan  yang rumit seperti menara BTS.
Gambar. 4 Metode bola bergulir  sebagai terminasi udara pada BTS.
Titik yang dapat disambar petir merupakan titik sentuh bola bergulir  pada  struktur  menara  seperti  pada  gambar  diatas. Titik tersebut harus diproteksi dengan konduktor terminasi udara.  Petir  yang  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk menyambar  adalah  petir  yang  berjarak  R  dari  titik penangkap  petir.  Besar  R  tersebut  berkesinambungan dengan  besar  arus  petir  dan  dapat  dinyatakan  sebagai berikut:
R= 𝐼 0,75 (1) Jika  arus  petir  yang  tidak  lebih  dari I mengenai  bangunan tersebut  maka  masih  bisa  bertahan,  dan  apabila  melebihi melebihi I maka sistem proteksi eksternal akan bekerja[3]. Dapat dilihat pada Gambar. 3 terminasi udara pada menara BTS  terdapat  pada  puncaknya.  Berdasarkan  hal  itu  maka sebaiknya untuk bangunan disekitarnya seperti shelter yang berisi  komponen-komponen  telekomunikasi  juga  diberi terminasi udara.
B. Konduktor Penyalur
Konduktor penyalur berfungsi untuk menyalurkan arus petir yang  diterima  oleh  terminasi  udara  ke  sistem  pembumian. Dikarenakan  arus  dari  sambaran  petir  itu  sangatlah  besar maka disarankan untuk menggunakan konduktor penyalurnya  lebih  dari  satu  sehingga  arus  yang  besar tersebut dapat terbagi-bagi.
Ketika  sambaran  terjadi  maka  akan  menyebabkan  induksi elektromagnetik dan untuk menguranginya, sebaiknya jarak yang  digunakan  antara  konduktor  dengan  tiang  adalah  0,1
meter.  Konduktor  penyalur  juga  perlu  disanggah  oleh sebuah braket yang menempel pada dinding atau tiang.
Gambar. 5 Braket penyangga/ konduktor penyalur
Untuk  bahan  konduktornya  menggunakan  bahan  tembaga hal ini dikarenakan tembaga dapat tahan dari korosi. Untuk luas  penampangnya  disarankan  menyesuaikan  dengan terminasi buminya atau grounding system. C. Grounding System
Terminasi bumi memiliki fungsi sebagai berikut:
 Mengkontrol potensial daerah sekitar yang dilindungi.
 Menyalurkan  arus  yang  diterima  dari  konduktor penyalur ke tanah.
 Menjadi ikatan penyama potensial pada konduktor
 Arus petir akan dicegah menyambar permukaan bumi.
Sistem  paralel  digunakan  untuk  pembumian  pada  menara telekomunikasi  Telkomsel,  semua  peralatan  yang  ingin dibumikan  akan  dihubungkan  menggunakan  kabel  secara paralel.  Dengan  cara  seperti  ini  maka  arus  besar  seperti petirpun yang melewati elektroda pembumian akan menjadi lebih kecil.
4. Proteksi internal pada BTS
Proteksi  internal  pada  setiap  bangunan  itu  berbeda-beda tergantung dari instalasi perancangan awal sebuah bangunan tersebut. Adapun peralatan yang umum digunakan pada BTS ada 3 macam yaitu
 Equipotensial Bonding sebagai alat untuk menghilangkan atau mengurangi beda potensial.
 Perisai  sebagai  alat  yang  menggunakan  medium  udara untuk  pencegah  induksi  atau  radiasi  keperalatan  yang ingin dilindungi.
 Arrester  sebagai  alat  untuk  mencegah  tegangan  lebih masuk mengalir ke komponen utama BTS dan langsung memngirimkan arus yang besar tersebut kepembumian.

## Gambar. 6 Panel SDP outdoor BTS telkomsel

## Gambar. 7 Cara kerja Arrester
Cara kerja arrester mudahnya seperti penghalang yang dapat mengubah  arah  arus  yang  melewatinya.  Ketika  pada keadaan  normal  maka  arrester  akan  berfungsi  sebagai isolator yang mengalirkan arus sesuai dengan intsalasi yang dibuat[5].  Ketika  petir  sedang  menyambar  jaringan  listrik pada BTS maka akan terjadi lonjakan tegangan yang besar. Hal ini memicu kedua logam pada arrester yang sebelumnya terpisah menjadi terhubung. Konduktor tersebut tidak akan mengalirkan arus yang diterima ke perangkat telekomunikasi pada BTS dikarenakan salah satu kutubnya mengalirkannya ke pembumian. Tempat pembumian harus dibuat dengan tanahan yang kecil agar arrester dapat bekerja secara maksimal. Untuk instalasi arrester dapat dilihat pada gambar berikut:

## Gambar, 9 Alur kelistrikan pada BTS telkomsel
Dapat kita lihat pada gambar diatas instalasi arrester dipasang sebelum perangkat atau komponen yang ingin dilindungi. Hal ini agar mencegah ketika terjadi tegangan berlebih disalurkan ke  grounding  dan  tidak  mengenai  komponen  penting  BTS. Perlu diingat pemakaian arrester ini tidak seperti MCB ketika ngetrip yang bisa dihidupkan kembali. Arrester ini hanya bisa digunakan satu kali (tidak bisa berulang/langsung rusak) maka dari  itu  ketika  terjadi  sambaran  petir  yang  mengakibatkan arresternya  bekerja,  harus  segera  diperbaiki  agar  komponen penting  BTS  tetap  terlindungi  ketika  terjadi  sambaran  petir lagi.

## 5. Penentuan kebutuhan proteksi berdasarkan PUIPP
Untuk  menentukan  kebutuhan  bangunan  akan  proteksi  petir menurut Penentuan Umum Instalasi Penangkal Petir (PUIPP) data  hari  guruh  dan  lokasinya  sangat  berpengaruh.  Berikut data  tabel  yang  diperlukan  untuk  menentukan  tingkat kebutuhan proteksi.
Tabel I

## INDEKS A : JENIS BANGUNAN
Fungsi dan Isi bangunan Indeks A Bangunan yang tidak memerlukan perlindungan -10 Jarang digunakan 0 Berisi peralatan sehari-hari 1 Bangunan atau isinya yang cukup penting yang dimana apabila terjadi kerusakan dapat menganggu aktifitas orang banyak. 2 Berisi banyak orang seperti mall, hotel dan tempat sejenisnya 3 Rumah sakit, instalasi gas, minyak dan bensin. 5 Instalasi nuklir yang dapat menyebabkan ledakan besar dan bangunan sejenisnya 15 Tabel II

## INDEKS B : KONTRUKSI BANGUNAN
Kontruksi Bangunan Indeks B Mudah menyalurkan listrik dengan bahan kontruksi logam 0 Memiliki atap dari logam dengan rangka besi 1 Tidak memiliki atap dari logam dengan rangka besi 2
Atap bukan logam dan berbahan kayu 3 Tabel III INDEKS C : TINGGI BANGUNAN Tinggi Bangunan … (m) Indeks C 6 0 12 2 17 3 25 4 35 5 50 6 70 7 100 8 140 9 Tabel IV

## INDEKS D : SITUASI BANGUNAN
Situasi Bangunan Indeks D Berada pada tanah yang datar baik pada ketinggian rendah sedang maupun tinggi 0 Berada pada kaki bukit yang memiliki ketinggian dibawah 1000mdpl 1 Pegunungan yang memiliki ketinggian mencapai lebih dari 1000mdpl 2 Tabel V INDEKS E : HARI GURUH Hari Guruh Pertahun Indeks E 2 0 4 1 8 2 16 3 32 4 64 5 128 6 256 7

## Tabel VI
PERKIRAAN BAHAYA SAMBARAN PETIR MENURUT PUIPP Rasio Perkiraan Bahaya Pengamanan < 11 Diabaikan Tidak perlu = 11 Kecil Tidak perlu = 12 Sedang Disarankan = 13 Agak besar Disarankan = 14 Besar Sangat disarankan > 14 Sangat besar Diharuskan
Dari  tabel  diatas  maka  untuk  menara  BTS  Telkomsel    data yang didapat sebagai berikut :

## Tabel VII
DATA INDEKS UNTUK MENARA BTS TELKOMSEL Indeks Angka Yang Didapat A 2 B 0
C 7 D 0
E 6 Untuk menentukan indeks yang didapat penulis menyesuaikan  poin-poin  yang  ada  pada  tiap  indeks  dengan kondisi  asli  bangunan  menara BTS Telkomsel di  Karawang. Untuk Indeks A mendapat nilai 2 dikarenakan BTS ini sangat penting  karena  jika  terjadi  kerusakan  akan  menyebabkan kerugian yang cukup besar dan tentunya menghambat aktifitas masyarakat yang mengunakannya. Indeks B mendapat nilai 0 karena  bangunan  menara  BTS  telkomsel  ini  semuanya berbahan logam. Indeks C mendapatkan nilai 7 karena menara yang dijadikan penelitian ini memiliki tinggi mencapai 72m. Indeks D mendapatkan nilai 0 dikarenakan di kota Karawang datarannya  cenderung  rata  dan  hanya  sebagian  tempat  saja yang  memiliki  dataran  dengan  ketinggian  yang  berbeda. Sedangkan  untuk  Indeks  E  menggunakan  data  hari  guruh, saya  menggunakan  data  hari  guruh  Indonesia  sebagai  acuan karena  saya  tidak  dapat  menemukan  data  untuk  karawang. Untuk hari guruh di Indonesia sendiri cukup tinggi yaitu pada kisaran 100-200.
Dari  data  yang  sudah  terkumpul  diatas  maka  kita  dapat mengetahui  seberapa  perlunya  BTS  Telkomsel  ini  untuk dilindungi.  Maka  didapatkan  indeks  perkiraan  bahaya sambaran petir (R) adalah :
R= Jumlah semua Indeks A s/d E hasil yang didapatkan adalah 15. Selanjutnya bandingkan hasil penjumlahan dengan Tabel VI Karena hasil  yang didapat adalah 15 dan  masuk kategori R > 14, itu berarti BTS telkomsel sangat memerlukan proteksi petir.

## V.KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan:
1. BTS  sangat  memerlukan  proteksi  sambaran  petir  baik eksternal  maupun  internal.  Untuk  daerah  Karawang proteksi sambaran petir sudah cukup baik, hal ini dilihat ketika  saya  kunjungan  ke  site  di  beberapa  wilayah Karawang  tidak  ditemukannya  perangkat  yang  rusak akibat sambaran petir.
2. Arrester adalah perangkat proteksi petir yang cukup vital dalam  melindungi  perangkat  internal,  akan  tetapi pemakaian arrester tidak dapat digunakan secara berkala.
3. Terminasi  udara  pada  BTS  menggunakan  metode  bola gulir.
4. Untuk menghindari korosi  maka  bahan  yang digunakan untuk  terminasi  udara,  konduktor  penyalur  dan pembumian adalah tembaga.
B. Saran:
Penambahan  tim Technical  Support sangat  diperlukan dikarenakan  cakupan  Telkomsel  NS (Network  Service) Karawang  ini  sangat  luas,  bukan  hanya  di  Karawang  saja melainkan  sudah  mencakup  sebagian  wilayah  Cikarang  dan Purwakarta.  Tentunya  dengan  penambahan  ini  akan  sangat mempercepat  proses  perbaikan  jika  terjadi  kerusakan  pada BTS.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Dalam  kesempatan  ini,  saya  mengucapkan  terimakasih  pada pihak-pihak  yang  terkait  yang  telah  membantu  serta membimbing saya selama melakukan penelitian.
Ucapan  terimakasih  yang  sebesar-besarnya  saya  tujukan kepada:
1. Bapak  Ricko  Caesar  Putra  selaku  Operation  Staff  NS Telkomsel  Karawang  dan  juga  pembimbing  lapangan yang sudah membimbing penulis.
2. Bapak Ryan Irawan selaku Operation Staff NS Telkomsel Karawang yang sudah memberikan banyak sharing dalam hal  bidang  telekomunikasi  dan  membantu  menjawab berbagai macam pertanyaan penulis.
3. Para  Staff  Technical  Support  NS  Telkomsel  Karawang yang  sudah  mengajarkan  dan  menjelaskan  secara langsung dilokasi hal-hal yang tidak diketahui penulis.
4. Ibu Reni Rahmadewi, S.T., M.T. yang telah memberikan saran-saran dan juga bimbingan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]
Bakti Kominfo. (2019). “Pengertian, macam dan komponen pada tower  bts  yang  sebaiknya  anda  tahu.”  [Online]  available: http://www.baktikominfo.id [Accesed : 07-Apr-2020]
[2] Hasse, P. (1988). Over Voltage Protection of Low Voltage System.
England: Short Run Press Ltd
[3]
Hutagaol,  S. A.  “Studi  Tentang  Proteksi  Sambaran  Petir”. Aceh:
Universitas Sumatra Utara. 2009.
[4]
PT Telekomunikasi Selular. (2020). “Sejarah Telkomsel.” [Online] available: http://www.telkomsel.com/about-us [Accesed : 17-Mar-2020]
[5] PT. Solusi Total DCT. (2016). “Fungsi dan Prinsip Kerja Arrester Untuk pengamanan Sistem Kelistrikan.” [Online] available:
http://www.dct.co.id [Accesed : 7-Apr-2020] [6] Tobing, B. L. “Peralatan Tegangan Tinggi.” Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama. 2003