Abstrak — Air  limbah  domestik  di  Kota  Sidoarjo  belum  dikelola dengan  baik,  dimana greywater dibuang  langsung  ke  drainase tanpa  melalui  pengolahan. Sustainable  Development  Goals (SDGs)  harus  diwujudkan  karena  salah  satu  tujuannya  yaitu pengolahan air limbah domestik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN)  tahun  2015-2019  juga  memiliki target yakni 100: 0 : 100. Lokasi perencanaan adalah Kelurahan Lemahputro  dan  Kelurahan  Sidokare,  Kecamatan  Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. IPAL Kawasan yang dibangun di Indonesia memang  masih  belum  banyak,  dikarenakan  belum  banyak kesadaran  dari  masyarakat  tentang  bahaya  dari  air  limbah domestik.  Sehingga  dibutuhkan  inovasi  yang  bisa  lebih mempengaruhi kesadaran masyarakat. Tujuan dari perencanaan studi  ini  adalah  membuat  design  IPAL  domestik  dengan  model ABR dan Organica Ecotechnology di Kelurahan Lemahputro dan Kelurahan  Sidokare  Kecamatan  Sidoarjo  Kabupaten  Sidoarjo. Tahapan  perencanaan  dimulai  dari  perizinan,  survei  lokasi, pengumpulan data, studi literatur, pengolahan data, pembahasan dan  kesimpulan.  Data  yang  digunakan  dalam  perencanaan adalah  data  primer,  berupa  kualitas  air  limbah  dan  survey kondisi  eksisting  dan  data  sekuder  yang  berupa  HSPK  Kota Surabaya,  data  lokasi.  Data  primer  diambil  dari  pengukuran langsung  dilapangan  dan  pengambilan  sampel  di  kelurahan Lemahputro  dan  kelurahan  Sidokare.    Data  sekunder  diambil dari dinas terkait yaitu PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, Bappeda  Kabupaten  Sidoarjo,  Kelurahan  Lemahputro  dan Kelurahan  Sidokare.  Diameter  pipa  yang  digunakan  dalam perencanaan  pengembangan  SPAL  dan  IPAL  kawasan  ini adalah 100 mm, 150 mm, 200 mm dan 250 mm. ABR kelurahan Lemahputro  diperoleh  luas  197,01  m 2 dengan  3  buah  unit paralel.    ABR  Kelurahan  Sidokare  diperoleh  luas  206,91  m 2 dengan  3  buah  unit  paralel.  Biaya  investasi  total  per  KK  untuk Cluster 1 adalah Rp 7.800.000 dan Cluster 2 adalah Rp 7.200.000. Biaya  retribusi  setiap  kepala  keluarga  yang  harus  dibayar melalui  organisasi  lingkungan  setempat  setiap  bulannya  yaitu sebesar Rp 6.000 Cluster 1 dan Rp 4.000 Cluster 2.
Kata  Kunci — ABR ,  Air  Limbah,  IPAL, Organica  Ecotechnology , Sidoarjo.

## I. PENDAHULUAN
ALAH  satu  masalah  utama  yang  dihadapi  oleh pemukiman  penduduk  terutama  di  daerah  perkotaan adalah  masalah  pencemaran  lingkungan  yang  ditimbulkan oleh  pembuangan  air  limbah  yang  tidak  tertangani  dengan baik.  Sumber  penghasil  limbah  cair  terbesar  di  negara  ini adalah  dari  hasil  aktivitas  rumah  tangga.  Limbah  cair domestik adalah air  yang  telah dipergunakan dan berasal dari rumah  tangga  atau  pemukiman  termasuk  di  dalamnya  adalah yang berasal dari kamar mandi, tempat cuci, WC, serta tempat memasak  [1].  Pencegahan  lingkungan  yang  tercemar  telah diupayakan di beberapa daerah dengan melakukan
pengendalian  pencemaran  melalui  UU  No  32  tahun  2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Sanitasi lingkungan merupakan salah satu program prioritas Sustainable  Development  Goals (SDGs).  SDGs  merupakan sebuah  program  pengganti Millenium  Development  Goals (MDGs) yang berlaku pada tahun 2015 – 2030, dimana salah satu  dari  beberapa  tujuannya  ialah  pengolahan  air  limbah domestik  yang  diolah  sesuai  dengan  standar  nasional.  Sistem pengelolaan  air  limbah  ada  dua  macam  sistem  yaitu  sistem pembuangan  air  limbah  setempat  ( on  site  system )  dan pembuangan terpusat ( off site system ) [2]. Aspek yang penting dalam  pengelolaan  air  limbah  adalah  sistem  penyaluran  air limbah (SPAL) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Kabupaten  Sidoarjo  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang lagi berkembang dalam sanitasi Nasional. Sebagai bagian dari pembangunan  sanitasi  Nasional,  Pemerintah  Kabupaten Sidoarjo  pada  Tahun  2010,  melalui  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) telah mengikuti rangkaian kegiatan  serta  mengambil  langkah-langkah  strategis  dalam Program Nasional Percepatan Pembangaun Sanitasi Permukiman  tersebut.  Upaya  ini  telah  menempatkan Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu dari 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan pada tahun 2011 untuk  melakukan  penyusunan  Buku  Putih  Pembangunan Sanitasi  dan  penyusunan  Strategi  Sanitasi  Kabupaten/Kota (SSK).
SPAL adalah suatu rangkaian bangunan air yang berfungsi untuk  mengurangi  atau  membuang  air  limbah  dari  suatu kawasan/lahan  baik  itu  dari  rumah  tangga  maupun  kawasan industri.  Sistem  penyaluran  biasanya  menggunakan  sistem saluran  tertutup  dengan  menggunakan  pipa  yang  berfungsi menyalurkan air limbah tersebut [3]. Langkah yang sebaiknya dilakukan  untuk  mencapai  sanitasi  yang  lebih  baik  dan lengkap  adalah  dengan  merencanakan  pembangunan  IPAL yang  nantinya  berfungsi  untuk  melayani  penyaluran  air limbah  domestik  di  Kelurahan  Lemahputro  dan  Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
IPAL  yang  digunakan  adalah  dengan  sistem Anaerobic Baffled  Reactor  (ABR) dengan  dikombinasikan Organica Ecotechnology. ABR merupakan pengolahan air limbah secara fisik dan biologis dalam bentuk bak pengendap dengan tujuan untuk meningkatkan effisiensi penyisihan padatan terlarut dan tidak  mengendap  [4].  Sedangkan Organica  Ecotechnology adalah  solusi  inovatif  untuk  perbaikan  dan  daur  ulang  air limbah. Organica  Ecotechnology merupakan  pengolahan biologi, karena metode pengolahan ini menggunakan aktivitas biologi dalam penyisihan bahan-bahan pencemar. Mekanisme ini  berlagsung  secara  alamiah  dalam  badan-badan  air  yang sehat, seperti danau dan sungai sebagai proses purifikasi [5].

## Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik Skala Kawasan di Kota Sidoarjo
Kristianus Octavianus M.P.P.N dan Agus Slamet
Departemen Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) e-mail : suga@its.ac.id
S

## II. METODE PERENCANAAN
Perencanaan  dilakukan  dengan  mengidentifikasi  masalah disekitar  daerah  yang  ingin  dijadikan  objek  perencenaan. Kemudian  dilakukan  penentuan  judul  yang  tepat  dan  sesuai dengan persetujuan dosen pembimbing dan berdasarkan lokasi yang  diinginkan.    Pada  perencanaan  ini  dilakukan  perizinan kepada  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  (Bakesbangpol) Provinsi  Jawa  Timur,  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik (Bakesbangpol)  Kabupaten  Sidoarjo,  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  Kabupaten  Sidoarjo, Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Delta  Tirta Kabupaten  Sidoarjo,  Kelurahan  Lemahputro  dan  Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian  dilakukan  survei  lokasi  dan  pengumpulan  data dengan  tujuan  untuk  proses  analisis  dan  pengolahan  data sehingga dapat memberikan hasil, kesimpulan, dan rekomendasi  yang  tepat  dan  baik  bagi  pihak  permukiman. Teori  yang  akan  digunakan  adalah  teori  dalam  perencanaan baik  pengolahan  dan  unit  IPAL,  teori  penelitian  dari  tiap parameter  air  limbah,  dan  teori  cara  mengevaluasi  hasil  uji sampel .
Perencanaan  ini  dilakukan  ini  dilakukan  dari  bulan  Januari sampai  Juni  tahun  2017.  Selama  perencanaan  berlangsung, dilakukan  uji  parameter  BOD,  COD,  TSS,  Minyak  dan Lemak,  Amoniak,  Total  Coliform  sebanyak  4  sampel. Kemudian  dilakukan  pengolahan  data  dan  analisis,  dengan aspek yang digunakan adalah aspek teknis dan aspek finansial. Metode  yang  digunakan  adalah  metode  pengolahan  secara biologi yaitu ABR dengan kombinasi Organica Ecotechnology. Kemudian  dilakukan  perhitungan  hasil  dan pembahasan  yang  terdiri  dari  beberapa  perhitungan  yaitu: kualitas air limbah IPAL, perhitungan persentase removal unit alternatif,  perencanaan  perhitungan  dimensi  dari  alternatif desain  menggunakan  ABR  dengan  kombinasi Organica Ecotechnology ,  perhitungan  rancangan  angaran  biaya  yang dibutuhkan  dalam  pembangunan  alternatif  desain,  dan pembuatan gambar teknik desain unit.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perencanaan Sistem Penyaluran Air Limbah
Daerah  pelayanan  Sistem  Penyaluran  Air  Limbah  (SPAL) pada perencanaan ini meliputi 2 Kelurahan. Kedua Kelurahan tersebut akan dibagi 2 cluster yang didasarkan pada tata letak perkotaan.  Data  yang  diperoleh  adalah  jumlah  Kepala Keluarga  (KK),  yaitu  untuk  kawasan  Kelurahan  Lemahputro sebanyak 2165 KK dan Kelurahan Sidokare ini sebanyak 3939 KK sehingga jumlah total 6104 KK. Jumlah anggota keluarga dalam 1 KK adalah 5 orang.
Gambar 1. Peta SPAL Cluster 1 (Lemahputro).
Gambar 2. Peta SPAL Cluster 2 (Sidokare).
Perhitungan  debit  air  limbah  diperoleh  setelah  mengetahui rata-rata  penggunaan  air  bersih  yang  diketahui  melalui  data sekunder  PDAM “ Delta  Tirta ” Kabupaten  Sidoarjo.  Metode yang digunakan adalah dengan  melihat data air terjual karena pelanggan  membayar  sesuai  dengan  debit  yang  mereka gunakan kemudian dibagi dengan jumlah pelanggan sehingga diperoleh  data  penggunaan  air  bersih  per  Kepala  Keluarga. Data  penggunaan  air  bersih  akan  tersaji  pada  Tabel  1  berikut ini.
Tabel 1. Produksi Air Bersih PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Tahun Produksi Air Air Terjual Kehilangan Air Jumlah pelanggan m 3 m 3 m 3 KK 2012 35.799.290 25.011.309 10.805.435 - 2013 36.376.915 26.076.690 10.300.225 - 2014 39.213.914 26.907.046 12.306.868 119.055 2015 41.402.490 28.901.878 12.500.612 133.191 2016 42.355.290 30.949.694 11.405.596 133.609 Sumber: PDAM Delta Tirta Kab. Sidoarjo [6]
Dari  data  yang  diperoleh,  diambil  data  yang  paling  besar dan terbaru yaitu tahun 2016 dengan jumlah air terjual sebesar 30.949.694 m 3 dan jumlah pelanggan sebesar 133.609 KK.  Q domestik air bersih 2016 adalah 231.643,7 L/ KK.Tahun. Jika 1 Kepala Keluarga terdapat 5 orang, maka diperoleh debit air bersih per orang adalah 126,92 L/orang.hari
Asumsi presentase air limbah yang mencapai saluran air limbah  berada  pada  kisaran  70 – 80%  dari  penggunaan  air bersih  [7].  Pada  perencanaan  ini  diambil  presentase  sebesar 80%, maka diperoleh hasil sebagai berikut:
 Q ave air limbah  =
6,9 L/ orang.hari x 80% = 102 L/ orang.hari
Diameter pipa yang digunakan pada perencanaan ini adalah 100 mm, 150 mm dan 200 mm untuk Kelurahan Lemahputro. Sedangkan  untuk  Kelurahan  Sidokare  menggunakan diameter pipa  100  mm,  150  mm,  200  mm,  dan  250  mm.  Sedangkan
untuk  perencanaan  ini  ada  4  jenis  manhole  yang  digunakan yaitu Manhole lurus, Manhole belok, Manhole pertigaan, Manhole perempatan
B. Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah
Pada  pembahasan  diambil  contoh  untuk cluster  1. Anaerobic Baffled Reactor (ABR) pada cluster 1 direncanakan dibangun  3  unit  IPAL  ABR  yang  diletakkan  secara  pararel dengan  dimensi  yang  sama,  maka  Q  setiap  unitnya  dapat dihitung:
Q peak = 1.425,24 / 3 unit
= 404,9 m 3 /hari
= 404.900 L/hari
Sedangkan  kualitas  air  limbah  diperoleh  dari  pengujian effluent air limbah pada Kelurahan Lemahputro dan Kelurahan Sidokare.  Sampel  dilakukan  pengujian  di  Laboratorium Teknologi Pengolahan Air Teknik Lingkungan ITS.
Tabel 2. Kualitas Air limbah Parameter Satuan Konsentrasi Awal Baku Mutu pH - 6,95 6 – 9 TSS mg/L 210 30 COD mg/L 268 100 BOD mg/L 162 30 Rasio BOD/COD - 0,6 - Minyak & lemak mg/L 20 5 Amonia mg/L 48,57 10 Total Coliform MPN/100 mL 22 x 10 8 3000
Sumber: Hasil Analisis Laboratorium Teknologi Pengolahan Air
Waktu  detensi  untuk  zona  pengendapan ABR yaitu  3  jam sehingga diperoleh effisensi removal TSS = 64%, BOD = 38% dan COD = 38%. ABR terdiri dari ruang settling, digesting dan ruang ABR sebanyak  4  kompartemen.  Dimensi  ruang settling dan digesting yaitu panjang 7,3 m, lebar 3,3 m dan tinggi 3,4 m.  Dimensi  ruang  ABR  yaitu  panjang  total  12,6  m,  lebar  3,3 m dan tinggi 3,4 m dengan memiliki total 4 kompartemen.
Gambar 3. Denah ABR Hasil Perencanaan Cluster 1
Gambar 4. Potongan A-A ABR Cluster 1.
Effluent  ABR masih  perlu  ditingkatkan  kualitasnya, Organica direncanakan  untuk  meningkatkan  kualitas effluent ABR khususnya  membantu  mengurangi  amoniak  dan  bakteri coliform .  Direncanakan  1  buah  unit  untuk  setiap clusternya dengan dimensi panjang 10 m, lebar 10 m, dan tinggi 3 m.
Bakteri coliform atau  pathogen  adalah  bakteri  yang  hidup pada  kondisi  anaerob  sehingga  ketika  diberikan  oksigen dengan  bantuan diffuser atau  pada  kondisi  aerob  maka coliform akan  mati.  Bakteri coliform tidak  bisa  hidup  ketika diberikan  sinar  UV  atau  sinar  matahari.  Penyisihan  bakteri coliform menggunakan  pendekatan coliform (Kb)  dengan waktu  detensi  dan  suhu.  Suhu  (T)  organica  yaitu  25 ’ dengan waktu detensi 5 jam.
Hasil  akhir effluent yang  diolah  dengan  Unit  IPAL  ABR dan Organica untuk Cluster 1 dan 2 disajikan pada tabel 3.
Tabel 3. Effluent Air Limbah Domestik Cluster 1 dan 2 Parameter Satuan Effluent ABR Effluent Organica Baku Mutu TSS mg/L 30 7,1 30 COD mg/L 59,8 32,2 100 BOD mg/L 29 14,9 30 Minyak & lemak mg/L 1 - 5 Amonia mg/L 48,57 0,7 10 Total Coliform MPN/ 100 mL 22 x 10 8 - 3000
Gambar 5. Denah Organica.
Gambar 6. Potongan Organica.
Unit  proses  pengolahan  air  limbah Anaerobic  Baffled Reactor dengan  kombinasi Organica  Ecotechnology yang dipilih  karena  murah  dalam  operasional  dan  perawatannya serta memiliki efisiensi yang cukup tinggi. Sistem IPAL yang digunakan dari segi kualitas pengolahan mampu menghasilkan effluent dibawah  baku  mutu  PERMEN  LHK  68  Tahun  2016 untuk  TSS,  BOD,  COD,  Minyak  dan  Lemak,  Amonia  dan Total Coliform.

## C. Bill Of Quantity (BOQ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
BOQ  adalah  perincian  jumlah  dari  seluruh  peralatan  dan perkerjaan  yang  dibutuhkan  di  dalam  perencanaan.  RAB adalah biaya  yang  diperlukan dalam pengadaan peralatan dan biaya pembayaran tenaga kerja. Perhitungan rencana anggaran biaya  pada  perencanaan  ini  menggunakan  HSPK  Kota Surabaya Tahun 2016.
Tabel 4. Total RAB SPAL dan IPAL per Kepala Keluarga Cluster SPAL IPAL Total investasi per KK Rp Rp Rp 1 2.740.577.424 441.469.946 16.846.319.455 7.781.209,91 2 3.038.545.464 484.389.295 28.098.885.497 7.133.507,36 Total 5.779.122.889 925.859.241 44.945.204.952   7.363.238,03

## D. Operasi dan Pemeliharaan
Dalam pengoperasian dan pemeliharaan tentunya dibutuhkan biaya, maka pengguna yaitu masyarakat diwajibkan berpartisipasi  melalui  biaya  retribusi  yang  dikelola  oleh organisasi  lingkungan  yang  telah  didirikan.  Masyarakat merupakan  subjek  utama  sehingga  dibebani  biaya  retribusi, disisi  lain  biaya  retribusi  bertujuan  agar  masyarakat mempunyai  rasa  memiliki  sehingga  timbul  kesadaran  dan kepedulian,  tentunya  dengan  kemampuan  ekonomi  dari masyarakat pengguna.
Hasil  perhitungan  pengeluran  dana  operasi  dan pemeliharaan  jaringan  SPAL  dan  IPAL  akan  menjadi  iuran warga per KK yang akan tersaji pada Tabel 5.
Tabel 5. Biaya Retribusi per Kepala Keluarga Cluster Kelurahan Jumlah KK Biaya Retribusi Iuran Warga (KK) 1 Lemahputro 2165 12.149.167 5.611,62 2 Sidokare 3939 12.149.167 3.084,33

## IV. KESIMPULAN
Kesimpulan hasil perencanaan: 1.    Perencanaan SPAL dan IPAL
a. Sistem  SPAL  untuk  Kelurahan  Lemahputro  sepanjang 8.632 m dengan diameter 100 mm, 150 mm dan 200 mm. Sedangkan  sistem  SPAL  untuk  Kelurahan  Sidokare sepanjang 13.241 m dengan diameter pipa yaitu 100 mm, 150 mm, 200 mm, dan 250 mm.
b. IPAL  untuk  semua  lokasi  direncanakan  3  unit  ABR dipasang  secara  paralel,  dengan  luas  lahan  kelurahan Lemahputro  =  197,01  m 2 dan  Kelurahan  Sidokare  = 206,91 m 2 .
c. Efluen  hasil  perencanaan  IPAL  dirancang  memenuhi baku mutu Permen KLHK No. 68 Tahun 2016.
2.   Rencana Anggaran Biaya SPAL dan IPAL
a. Anggaran Biaya total yang dibutuhkan sebesar:
- Cluster I  = Rp 16.846.319.455
- Cluster II  = Rp 28.098.885.497
b. Biaya  retribusi  setiap  kepala  keluarga  (KK)  yang harus dibayar melalui organisasi lingkungan setempat setiap bulannya yaitu sebesar Rp 6.000 Cluster 1 dan Rp 4.000 Cluster 2.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada  Bakesbangpol Jawa  Timur  dan  Kabupaten  Sidoarjo,  BAPPEDA  Kabupaten Sidoarjo, PDAM Delta Tirta Sidoarjo, Kelurahan Lemahputro dan  Kelurahan  Sidokare  yang  telah  membantu  memberi  data dan informasi.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Sugiharto, Dasar-Dasar  Pengolahan  Air  Limbah .  Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008.
[2] R.  J.  Kodoaatie  and  R.  Sjarief, Pengelolaan  Sumber  Daya  Air Terpadu . Yogyakarta: Andi, 2008.
[3] M. Dewiandratika, Sistem Penyaluran Air Limbah . Jakarta: Mutiara,
2002.
[4] A.  Morel  and  S.  Dıener,  “ Greywater  Management  in  Low  and Middle-Income  Countries,  Review  of  Different  Treatment  Systems for Households or Neighbourhoods, ” Duebendorf, 2006.
[5] B. Chandra, Pengantar Kesehatan Lingkungan . Jakarta: EGC, 2006.
[6] Perusahaan  Daerah  Air  Minum  Kabupaten  Sidoarjo, “ Produksi  Air Bersih  PDAM  Delta  Tirta  Kabupaten  Sidoarjo  Tahun  2017, ” Sidoarjo, 2017.
[7] Setiyono, “ Desain  Perencanaan  Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah (IPAL) dan Re-use Air di  Lingkungan Perhotelan, ” JAI , vol. 5, no. 2, 2009.