Terbit online pada laman web jurnal http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jtm

## J URNAL T eknik M esin
Vol. 16 No. 1 (2023) 1 - 8
ISSN Media Elektronik: 2655-5670
Rancang Bangun Pembangkit Listrik Pikohidro Menggunakan Turbin

## Screw Pada Aliran Danau PCR
Jupri Yanda Zaira 1 , Oloan Rinaldi Naibaho 2
1 Program Studi Teknik Mesin, Jurusan Teknologi Industri, Politeknik Caltex Riau
2 Program Studi Teknik Mesin, Jurusan Teknologi Industri, Politeknik Caltex Riau
1 jupri@pcr.ac.id 2 oloanrinaldi27@gmail.com

## Abstract
Picohydro  is  a  power  plant  that  produces  5  kW  of  power  which  consists  of  3  components,  namely  air  flow,  turbine,  and generator to convert maximum energy into electrical energy. Picohydro is an alternative power plant as a substitute for fossil fuel power plants (diesel and gasoline). The PCRlake flow has a flow of 0.019 m 3 /s which can be used as a potential source of energy to generate electricity, where the tools used are screw turbines, V-belt transmission, and DC generators. The results of the design of the screw turbine that are made have a turbine length specification of 1,140.5 mm, an outside diameter of 419.4 mm, an inside diameter of 225 mm, a turbine pitch of 503.2 mm, a number of blade turns 2 pieces, a turbine angle of 26 o , a thread angle of 21 o , and a head of 0.5 m. For the transmission, there are 2 type A -V belts that connect the turbine rotation to the DC generator rotation. The results obtained that the theoretical power available in the PCR lake flow is 95.01 watts. The average rotation produced by the 1,398 rpm generator is able to stably turn on as many as 6 DC lamps with a total load of 60 watts. By testing the DC lamp load, a total load of 60 watts produces a generator power of 29.14 watts, a screw turbine power of 34.08 watts. By testing using a braking system at turbine rotation it produces a maximum torque of 13.12 Nm with a screw turbine power of 46.70 watts and a turbine mechanical efficiency of 49.16%.
Keywords: picohydro, screw turbine, PCR Lake flow

## Abstrak
Pikohidro merupakan pembangkit listrik yang menghasilkan daya maksimum 5 kW yang teridir dari 3 komponen yaitu  aliran  air,  turbin,  dan  generator.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  membuat  pembangkit  listrik pikohidro menggunakan turbin screw dengan memanfaatkan aliran Danau Politeknik Caltex Riau (PCR). Pada penelitian ini dilakukan perancangan dan pembuatan turbin screw yang selanjutnya dilakukan pengujian. Untuk proses perancagan dan pembuatan turbin screw berpatokan kepada besar debit aliran yang dimiliki Danau PCR yaitu sebesar 0,019  m 3 /s  dan  tinggi  head  yang  digunakan  yaitu 0,5 m. Pada  proses pengujian  aliran  air Danau PCR yang masuk ke pengarah diteruskan untuk memutar turbin screw . Putaran turbin selanjutnya ditransmisikan ke  generator  DC  menggunakan  transimisi  sabuk-V,  sehingga  generator  menghasilkan  energi  listrik  yang disalurkan  ke panel lampu  DC  melalui stepdown DC  to  DC. Hasil  perancangan  dari turbin screw didapatkan spesifikasi  panjang  turbin  1.140,5  mm,  diameter  luar  419,4  mm,  diameter  dalam  225  mm, pitch 503,  2  mm, jumlah lilitan blade 2 buah, sudut turbin 26 o , dan sudut ulir 21 o . Untuk transmisi yang digunakan adalah sabuk - V tipe A sebanyak 2 buah dan mengunakan generator 500 W. Hasil pengujian diperoleh putaran rata – rata yang dihasilkan  generator  1398  rpm  mampu  menghidupkan  dengan  stabil  sebanyak  6  buah  lampu  DC  dengan  total load 60 W. Dengan pengujian beban lampu DC total load 60 W menghasilkan daya generator sebesar 29,14 W, daya  turbin screw sebesar  34,08  W.  Dengan  pengujian  menggunakan  system  pengereman  pada  putaran  turbin menghasilkan  torsi  maksimum  sebesar  13,12  Nm  dengan  daya  turbin screw sebesar  46,70  W  dan  effisiensi mekanik turbin sebesar 49,16%.
Kata kunci : pikohidro, turbin screw , aliran danau PCR
Jurnal Teknik Mesin (JTM)  Vol . 16 No. 1 (2023) 1 – 8

## 1. Pendahuluan
Menurut  Direktorat  Jendral  Energi  Baru  Terbarukan dan  Konservasi  Energi  (EBTKE),  tahun  2020 kebutuhan  energi  listrik  nasional  terus  meningkat hingga sebesar 6.9% per tahun, sebaliknya ketersedian energi fosil sebagai sumber energi primer pembangkit tenaga listrik terus menurun, Untuk pemenuhan energi nasional, Pemerintah Indonesia melakukan percepatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dimana target  pemanfaatan  EBT  nasional  pada  tahun  2050 diharapkan  mencapai  31%.  Indonesia  memiliki potensi  energi  hidro  sebesar  75.000  MW  di  1.249 lokasi  di  screening  menjadi 12.894  MW  di  89 lokasi [1].  Data  dari Statistical  Review  Of  World  Energy Tahun  2022  khusus  Indonesia  pada  tahun  2021 menunjukkan  bahwa  total  konsumsi  minyak  sebesar 1.634.000 barrel perhari,  sedangkan  total  produksi minyak pada tahun 2021 hanya sebesar 692.000 barrel perhari [2].
Selain energi fosil ada beberapa energi alternatif yang dikembangkan masyarakat diantaranya yaitu pemanfaatan  tenaga  air  dan  energi  matahari  untuk pembangkit  listrik  [3,4],  pengembangan  bioenergi yang sesuai dengan potensi wilayah seperti bioethanol [5], biodiesel [6], dan syn-gas dari biomassa [7]. Data Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Indonesia  Tahun  2020, jumlah produksi listrik di  Indonesia pada tahun 2019 sebanyak  281,757,99GWh,  dan  konsumsi  listrik  di Indonesia mencapai 1,08MWH/Kapita [8]. Menurut  Iskana,  Indonesia  yang  masih  tertinggal dalam  pemerataan  sumber  energi  listrik.  Hingga  saat ini,  masih  ada  12.659  desa  tertinggal  yang  belum memperoleh  akses  listrik  dari  jaringan  perusahaan listrik negara (PLN), bahkan 2.519 desa di antaranya belum  terlistriki  sama  sekali.  Desa-desa  ini  sebagian besar  tersebar  di  Provinsi  Papua  dan  di  kawasan Indonesia Timur lainnya [9].
Politeknik  Caltex  Riau  (PCR)  mempunyai  3  buah danau,  dimana  aliran  danau  tersebut  mempunyai potensi  untuk  dimanfaatkan  dalam  menciptakan energi  alternatif  yaitu  pembangkit  listrik  skala pikohidro.  Beberapa  penelitian  terdahulu  telah mengembangkan  teknik  pembangkit  listrik  dengan menggunakan  turbin crossflow sebagai  pemutar dinamo dari aliran air. Penelitian yang dilakukan oleh Zaira,  Wijianto,  &  Syahrizal  memanfaatkan  aliran Danau  Politeknik  Caltex  Riau  (PCR)  terbukti menghasilkan daya maksimum pada generator sebesar 143,78 Watt, dan menghasilkan daya maksimum pada turbin sebesar 168,16 Watt [10]. Encu  Saefudin  dkk,  dalam  penelitiannya  yang berjudul  turbin screw untuk  pembangkit  listrik  skala mikrohidro ramah lingkungan, menghasilkan spesifikasi  teknis  turbin  ulir  dengan  daya  hasil rancangan  sebesar  2678,35  watt  pada head 1,05  m. Hasil  perancangan  kemudian  direalisasikan.  Hasil kinerja  turbin  yang  dilakukan  pengujian  di  saluran Irigasi Ciherang Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang
Banjaran  didapat  efisiensi  17.82  %,  Daya  turbin 531.84 watt pada debit 0,277 m 3 /s [11].
Pada  penelitian  ini  adalah  dilakukan  pemanfaatan potensi  aliran  danau  PCR  dengan  membuat pembangkit  listrik  pikohidro  menggunakan  turbin screw, dimana  air  yang  keluar  dari  pengarah  akan diteruskan  ke blade turbin screw ,  sehingga  turbin berputar.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah membuat  pembangkit  listrik  pikohidro  menggunakan turbin screw dengan  memanfaatkan  aliran  Danau PCR.  Putaran  dari  turbin screw akan  diteruskan  ke generator satu  phasa dengan menggunakan  transimisi sabuk-V [12], selanjutnya generator akan menghasilkan  energi  listrik  yang  akan  disalurkan  ke panel  lampu  pijar  melalui power  inverter  DC  to  AC . Pengujian  yang  dilakukan  adalah  berapa  besar  daya generator,  daya  mekanik  turbin,  dan  effisiensi mekanik  turbin  yang  dihasilkan  oleh  pembangkit listrik pikohidro yang telah dibuat.

## 2. Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  dimulai  dengan  melakukan perancangan  desain  dengan  melakukan  perhitungan untuk mendapatkan spesifikasi teknik dari pembangkit  listrik  pikohidro  menggunakan  turbin screw,  dan  selanjutnya  mendisain  gambar  teknik menggunakan  software  solidworks.  Selanjutnya dilakukan  pembuatan  mekanik,  dan  melakukan pemasangan di aliran danau Politeknik Caltex Riau.
2.1. Rancangan Skema Penelitian
Gambar 1. Rancangan Skema Penelitian
Jurnal Teknik Mesin (JTM)  Vol . 16 No. 1 (2023) 1 – 8
Rancangan  skema  penelitian  dapat  dilihat  pada Gambar  1,  pada  rancangan  dimana  air  danau  PCR dialirkan  ke  pada  pengarah  air,  selanjutnya  turbin screw berputar  akibat  tumbukan  air,  putaran  turbin ditransimisikan  ke  generator  DC  menggunakan transmisi  sabuk-V,  arus  listrik  yang  dihasilkan generator dialirkan ke beban listrik berupa lampu pijar DC.
2.2. Peracangan Alat
Dalam  perancangan  pembangkit  listrik  pikohidro  ini, terlebih  dahulu  melakukan  perhitungan  untuk mendapatkan spesifikasi teknis dari turbin screw yang akan  digambar,  dan  selanjutnya  dibuat  dan diaplikasikan langsung ke aliran danau PCR.
1. Perancangan Rangka Turbin Screw
Rangka  turbin screw digunakan  untuk  penopang turbin  agar  berada  pada  sudut  dan head yang diinginkan  rangka  turbin  terbuat  dari  besi  CNP (75x45x15x2.3) mm,  dan  bagian untuk  membendung air  digunakan  plat  besi  dengan  ketebalan  2mm. Dimensi dari rangka turbin screw adalah (1.475 x 580 x  861)  mm.  Rancangan  rangka  turbin screw dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Perancangan Rangka Turbin Screw

## 2. Perhitungan Debit Aliran Danau PCR
Gambar 3. Proses Pembilan Data untuk Mencari Debit Air pada Aliran Danau PCR.
Tahap awal penelitian ini dilakukan pengukuran debit aliran  danau  PCR  dengan  menggunakan  ember kapasitas  100  liter.  dengan  menggunakan  saluran aliran danau berupa pipa PVC diameter 6 Inchi. Dari 5  kali  percobaan  rata-rata  waktu  yang  dibutuhkan untuk  mengisi  air  ke  ember  adalah  6,4  detik.  Data lainnya  adalah  Head  sebesar  0,5  m,  massa  jenis  air sebesar  995  Kg/m 3 .  Proses  Pengambilan  data  debit aliran danau dapat dilihat pada Gambar 3.
Dari data diatas maka debit  aliran (Q)  bisa  diperoleh dengan menggunakan persamaan 1 [13]:
(1)
3. Perhitungan  Daya  Hydrolisis/Potensi  Daya  Air Danau PCR (p hydrolisys )
Untuk  menghitung  daya  hydrolisys  terlebih  dahulu direncanakan data sebagai berikut.
 Delivery factor (q) = 0,0046 [14]
 Optimal radius ratio(ρ*) = 0,5369 [15]
 Optimal  volume  per  turn  ratio  ( )  =0,0512 [15]
 Putaran turbin screw(n) = 57 rpm
 Sudut Ulir (α) = 21 o
 Sudut turbin screw (θ) = 26 o
 Head (H) = 0,5 m daya teoritis yang tersedia (Pa) pada aliran danau PCR tersebut  dapat  diperoleh  dengan  menggunakan persamaan 2 [13].
(2) 4. Diameter Luar Turbin Screw (D) dan Radius Luar (R o ) Untuk  mendapatkan  diameter  turbin  digunakan persamaan 3 [15].
(3)
5. Radius Dalam Turbin Screw (R i )
Untuk  mendapatkan  radius  dalam  turbin screw digunakan persamaan 4 [15].
(4)
Jurnal Teknik Mesin (JTM)  Vol . 16 No. 1 (2023) 1 – 8
6. Panjang turbin ( L )
Untuk  mendapatkan  panjang  turbin screw digunakan persamaan 5 berikut [15]
(5)
7. Pitch Turbin Screw ( ) Untuk  mendapatkan pitch turbin screw digunakan persamaan 6 [15].
(6)
8. Celah turbin Screw
Untuk  mendapatkan  celah  turbin screw digunakan persamaan 7 [15].
(7)
9. Pitch Ratio ( ) Untuk  mendapatkan  p itch  ratio turbin screw digunakan persamaan 8 [15].
(8)
10. Jumlah  Volume  Air  Dalam  Satu  Putaran Screw
( )
Untuk  mendapatkan  jumlah  volume  air  dalam  satu putaran screw digunakan persamaan 9 [15].
(9)
11. Volume ratio ( ) Untuk  mendapatkan volume  ratio turbin screw digunakan persamaan 10 [15].
(10)
12. Jumlah Ulir (N) Untuk  mendapatkan  jumlah  ulir  turbin screw digunakan persamaan 11 [15].
(11)
13. Debit air effective Untuk  mendapatkan  debit  air effective pada  turbin screw digunakan persamaan 12 berikut [15]
(12)
14. Desain Mekanik Pembangkit Listrik Pikohidro
Desain  rancangan  pembangkit  listrik  pikohidro menggunakan  turbin screw dengan  menggunakan aliran air danau PCR dapat dilihat pada Gambar 4.

## Gambar 4. Desain Mekanik
Untuk  instalasi  turbin screw akan  ditempatkan  pada aliran danau politeknik Caltex Riau dan posisi turbin screw memanjang  mengikuti  aliran  air  kemudian aliran  air  akan  dibendung  menggunkan  plat  besi setinggi 0,778 m untuk lebih jelas lihat Gambar 5.
Gambar 5. Desain Instalasi pada Aliran Danau PCR.
15. Hasil  Pembuatan  Mekanik  Pembangkit  Listrik Pikohidro
Pembuatan  Mekanik  pembangkit  listrik  pikohidro menggunakan  turbin screw dengan  menggunakan aliran air danau PCR dapat dilihat pada Gambar 6.
Jurnal Teknik Mesin (JTM)  Vol . 16 No. 1 (2023) 1 – 8

## Gambar 6 . Pembuatan Mekanik
Untuk  instalasi  turbin screw yang  dipasang  pada aliran danau politeknik Caltex Riau dapat dilihat pada Gambar 7.
Gambar 7.  Instalasi pada Aliran Danau PCR.

## 3.   Hasil dan Pembahasan
Pada  penelitian  ini  menghasilkan  beberapa  data  dan analisa
3.1. Data Hasil Pengujian Dengan Beban Lampu LED
Pengujian dilakukan Pada generator DC, dimana dari generator ke beban lampu DC dipasang stepdown DC to DC supaya arus yang mengalir menjadi lebih stabil. Hasil  arus  dan  tegangan  diukur  menggunakan multimeter,  sedangkan  untuk  mengukur  putaran generator dan turbin screw menggunakan tachometer. Proses  pengujian  dilakukan  dengan  memvariasikan beban  generator  berupa  jumlah  bola  lampu  LED  DC ( Range 10  watt)  dimana  dilakukan  sebanyak  5  kali Pengujian  data  yaitu  dilakukan  dengan  tanpa  beban, dengan  beban 1 lampu (10 watt), beban 2 lampu (20 watt),  beban  3  lampu  (  30  watt),  beban  4  lampu  (40 watt), ), beban 5 lampu ( 50 watt), dan beban 6 lampu (60 watt), dan beban 7 lampu (70 watt). Untuk setiap pengujian  data  dilakukan  dengan  range  waktu  4 sebanyak 15 kali.
Pengujian  lampu  dilakukan  satu  persatu  dengan pengujian  lampu  pertama  yaitu  sebesar  10  watt  lalu diukur tegangan, arus, dan putaran dari turbin yang di dapat,  setelah  lampu  pertama  berhasil  dilakukan  dan kondisi lampu hidup lalu tambah lampu kedua sebesar 10 watt jadi total yang akan diuji sebesar 20 watt, dan seterusnya  diukur  kembali  tegangan  dan  arus  sampai
menggunakan  7  lampu  dengan  total  daya  sebesar  70 watt  dimana  total  beban  disesuaikan  dengan kestabilan hidupnya lampu LED DC.
Pada  Gambar  8  terlihat  bahwa  dengan  percobaan menggunakan  beban  6  buah  lampu  pijar  LED  DC dengan  total  beban  60  watt  kondisi  hidup  lampu masih  dalam  keadaan  stabil,  namun  pada  saat penggunaan  beban  7  buah  lampu,  kondisi  hidup lampu tidak stabil atau berkedip – kedip. Adapun data pengujian  dapatkan  rata  –  rata  tegangan,  rata  –  rata arus,  dan  rata  –  rata  putaran  generator  dapat  dilihat pada Tabel 1.
Gambar 8. Pengujian dengan Menggunakan Lampu LED DC
Tabel 1. Data Pengujian dengan Beban Lampu LED DC
Beban Lampu DC (Watt) Rata-rata Tegangan Generator (V) (Volt) Rata-rata Arus Generator (I) (Ampere) Kecepatan Generator (rpm) Keterangan lampu hidup/mati 0 12,4 0 1398 Mati 10 12,4 0,38 1344 Hidup 20 12,4 0,79 1294 Hidup 30 12,4 1,11 1230 Hidup 40 12,4 1,56 1212 Hidup 50 12,4 1,82 1187 Hidup 60 12,4 2,35 1100 Hidup 70 11,4 2,40 989 Berkedip
Mengacu  pada  Tabel  1  pengaruh  beban  lampu terhadap  rata-rata  tegangan  generator    dapat  dilihat bahwa tegangan generator akan tetap stabil dari beban lampu  10  Watt  sampai  dengan beban lampu  60  Watt akan  tetapi  tegangan  generator  pada  beban  lampu  70 Watt  mengalami  penurunan  sampai  11,4  volt  dan karena hal tersebut lampu LED DC akan kekurangan tegangan    listrik  yang  menyebabkan  nyala  lampu mulai  berkedip  dan  kurang  terang    hal  yang menyebabkan  turunya  tegangan  generator  adalah kurangnya  putaran  dari  turbin screw .  Untuk mengetahui  pengaruh  beban  lampu  pengaruh  beban lampu  terhadap  putaran  generator  (rpm)  lebih  jelas dapat dilihat pada Gambar 9.
Gambar 9. Grafik Pengaruh Beban Lampu Terhadap Tegangan ( Volt )
Jurnal Teknik Mesin (JTM)  Vol . 16 No. 1 (2023) 1 – 8
Mengacu  Tabel  1  pada  saat  beban  lampu  10  watt  di hidupkan  arus  berada  pada  angka  0,38A  dan  jika beban lampu semakin ditambah maka arus akan selau naik  dengan  stabil  sampai  lampu  LED  DC  hidup dengan terang, tetapi saat lampu  mulai berkedip atau kurang  terang  saat  beban  70  watt  maka  arus  akan mengalami  kenaikan  yang  sangat  sedikit  dan  karena arus  kurang  mencukupi  dengan  beban  70  watt  maka akan  menyebabkan  lampu  berkedip  atau  kurang terang.  Hal tersebut terjadi karena kurangnya putaran dari turbin screw yang mengakibatkan generator tidak dapat  mencukupi  arus  yang  dibutuhkan  beban  lampu 70  Watt.  Untuk  mengetahui  pengaruh  beban  lampu pengaruh beban lampu terhadap arus lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 10.

## Gambar 10. Grafik Pengaruh Beban Lampu Terhadap Arus ( A )
Jumlah  putaran  pada  generator  akan  sangat mempengaruhi  beban  lampu  yang  sanggup  untuk ditanggung  dan  hal  tersebut  dapat  dilihat  pada Gambar  11  saat  beban  lampu  10  watt  dihidupkan putaran dari generator langsung mengalami penurunan  dari  1398  rpm  menjadi  1344  rpm  dan penurunan juga terus berlanjut jika beban lampu terus ditambah.    Berarti  jika  semakin  tinggi  beban  lampu yang  diberikan  kepada  generator  maka  putaran generator akan  semakin  berat/torsi  semakin  tinggi untuk diputar oleh turbin screw .
Gambar 11. Grafik Pengaruh Beban Lampu Terhadap Putaran Generator ( rpm )
3.2. Analisa Data Dengan Beban Lampu LED DC
Dari data yang telah diambil adalah data yang diambil dari  percobaan  dengan  hasil  yang  maksimal,  dimana data  dengan  hasil  yang  maksimal  didapatkan  pada beban  lampu  60  watt  dengan  menggunakan  6  buah lampu.  Rata-rata  putaran  generator  saat  percobaan
beban  lampu  60  watt  adalah  1100  rpm  dengan  rata- rata  tegangan  pengukuran  menggunakan  multimeter digital  mencapai  12,4  Volt  dan  arus  rata-rata pengukuran 2,35 A.
1. Daya Generator ( )
Untuk menghitung daya dari genrator harus diketahui tegangan  dan  arus  maksimal  yaitu  tegangan  V=12,4 dan arus I=2,35 dan untuk menghitungnya digunakan persamaan 13 [16].
(13)
2. Daya Turbin Screw ( )
Kemudian  untuk  mengetahui  daya  turbin  dapat menggunakan persamaan 14 [17].
(14)
3. Torsi Turbin ( )
Untuk mencari torsi turbin turbin dapat menggunakan persamaan 15 [17].
(15)
4. Efisiensi Turbin ( )
Untuk  mencari  efisiensi  turbin  dapat  menggunakan persamaan 16 [17].
3.3. Analisa Data Dengan Beban Pengereman.
Untuk mendapatkan beban dengan proses pengereman dapat  dilihat  pada  Gambar  12,  dan  data  yang diperoleh  dari  percobaan  yang  telah  dilakukan  dapat dilihat pada Tabel 2.
Jurnal Teknik Mesin (JTM)  Vol . 16 No. 1 (2023) 1 – 8
Gambar 12. Proses Pengujian dengan Proses Pengereman.
Tabel 2. Data Pengujian dengan Proses Pengereman F1(kg) F2(kg) ΔF(kg) D(m) Rpm 11,22 2,450 8,77 0.305 34
Data  yang  diperoleh  dari  percobaan  yang  telah dilakukan  adalah  8,77  kg  dengan  beban  maksimal dengan  putaran  saat  pengereman  berlangsung  adalah 34  rpm  dengan  diameter  pulley  pengereman  adalah 0,305m.
1. Torsi Turbin Dengan Beban Pengereman
Untuk mencari torsi turbin dengan sistem pengereman digunakan persamaan 17 [17].
(17)
2. Daya Turbin Screw ( )
Kemudian  untuk  mengetahui  daya  turbin  dapat menggunakan persamaan 15 [17].
3. Efisiensi Turbin ( )
Untuk  mencari  efisiensi  turbin  dapat  menggunakan persamaan 16 [17]
Dari  hasil  percobaan  dengan  proses  pengereman  dan perhitungan  yang  telah  dilakukan  bahwa  daya  turbin aktual  dari  beban  pengereman  didapat  46,70  watt dengan efisiensi 49,16%.

## 4.   Kesimpulan
Bedasarkan  percobaan,  data  dan  analisa  yang  sudah dilakukan  maka  dapat  disimpulkan  beberapa  hal sebagai berikut:
1. Hasil  perancangan  turbin screw yang  dibuat mempunyai  spesifikasi  panjang  turbin  1.140,  5 mm,  diameter  luar  419,4  mm,  diameter  dalam
225  mm, pitch turbin  503,  2  mm,  jumlah  lilitan blade 2 buah, sudut turbin 26 o , sudut ulir 21 o , dan head sebesar 0,5 m.
2. Debit  aliran  yang  digunakan  pada  aliran  Danau Politeknik Caltex  Riau  adalah 19,37  L/s, dengan daya hydrolysis sebesar 95,01 watt.
3. Dari  percobaan  yang  dilakukan  dengan  beban lampu LED DC sebanyak 6 buah dengan load 60 watt  tegangan  dan  arus  maksimum  saat  lampu menyala terang yang dapat dihasilkan adalah 12,4 volt, dan 2,35 A pada putaran 1100 rpm.
4. Efisiensi turbin screw yang dapat dihasilkan dari aliran  Danau  Politeknik  Caltex  Riau  adalah terbesar  diperoleh  dari  proses  pengujian  dengan system pengereman sebesar 49,16% dengan daya mekanik  turbin screw 46,70 watt .

## Ucapan Terimakasih
Puji  syukur  penulis  ucapkan  kepada  Allah  SWT, karena  rahmat-Nya  dapat  menyelesaikan  penelitian yang  berjudul  “Rancang  Bangun  Pembangkit  Listrik Pikohidro  Menggunakan  Turbin  Screw  Pada  Aliran Danau  PCR”.  Pada  kesempatan  ini  penulis mengucapkan  banyak  terima  kasih  kepada  Kampus Politeknik  Caltex  Riau  (PCR),  khusus  kepada Mechanical Workshop PCR yang menyediakan semua peralatan  untuk  pembuatan  dan  pengujian  alat  ini. Selanjutnya  terima  kasih  kepada  seluruh  pihak  yang membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

## Daftar Rujukan
[1] Kebtke, p. (2020). Peta Potensi Energi Hidro Indonesia 2020.
[Online](Update 20 nov 2021) Tersedia di :https://p3tkebt.esdm.go.id/news-center/arsip-berita/peta- potensi-energi-hidro-indonesia-2020.[Accessed  6  Januari 2021]
[2] BP  Statistical  Review  Of  World  Energi.  (2022). Statistical Review of World Energy 2022. [Online](Update 1 mar 2022) Tersedia  di:  https://www.bp.com/content/dam/bp/business- sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical- review/bp-stats-review-2022-full-report.pdf.[Accessed 9 April 2022]
[3] S, H. A., & Dinahkandy, I. (2018). Studi Pemanfaatan Energi Matahari  Sebagai  Sumber  Energi  Alternatif  Terbarukan Berbasis Sel Fotovoltaik Untuk Mengatasi Kebutuhan Listrik Sederhana  di  Daerah  terpencil.  Jurnal  Teknik  Mesin UNISKA, 03(02), pp.88-93.
[4] Utari,  E.  L.,  Mustiadi,  I.,  &  Yudianingsih.  (2018). Pemanfaatan  Energi  Surya  Sebagai  Energi  Alternatif Pengganti  Listrik  Untuk  Memenuhi  Kebutuhan  Penerangan Jalan  di  Dusun  Nglinggo  Kelurahan  Pagerharjo  Kecamatan Samihgaluh  Kabupaten  Kulon  Progo. Jurnal  Pengabdian Dharma Bakti, 01(02), pp.90-99.
[5] Arlianti, L. (2018). Bioetanol Sebagai Sumber Green Energy Alternatif  yang  Potensial  di  Indonesia.  Jurnal  UNISTEK, 05(01),pp.16-22.
[6] Prasetyo,  J.  (2018).  Studi  Pemanfaatan  Minyak  Jelantah Sebagai  Bahan  Baku  Pembuatan  Biodiesel.  Jurnal  Ilmiah Teknik Kimia, pp.1-10.
Jurnal Teknik Mesin (JTM)  Vol . 16 No. 1 (2023) 1 – 8
[7] Aklis,  N.,  Riyadi,  M.  A.,  Rosyadi,  G.,  &  Cahyanto,  W.  T. (2015 ). Studi  Eksperimen  Konversi  Biomassa  menjadi SynGas  Pada  Reaktor  Bubbling  Fluidized  Bed  Gasifier. Seminar  Rekayasa  Teknologi  Industri  dan  Informasi  (ReTII- 15)  (pp.  973-978).  Yogyakarta:  Institut  Teknologi  Nasional Yogyakarta.
[8] BPS-Indonesia.  (2019).  Konsumsi  Listrik  per  kapita (MWH/Kapita).  [Online](Update  18  jun  2021).Tersedia  di: https://www.bps.go.id/indicator/7/1156/1/konsumsi-listrik- per-kapita.html.[Accessed 20 Jul 2021]
[9] Iskana,  F.  R.  (2016). Ada  12.659 desa  tertinggal  belum terakses  listrik.  [Online](Update  5  agu  2021)  Tersedia di:https://industri.kontan.co.id/news/ada-12659-desa- tertinggal-belum-terakses-listrik.[Accessed 15 Jul 2021]
[10] Zaira,  Wijianto,  &  Syahrizal.  (2020).  Pemanfaatan  Potensi Aliran  Danau  PCR  Untuk  Pembangkit  Listrik  Pikohidro Menggunakan Turbin  Crossflow .  Jurnal  Inovtek  Polbeng, pp.148-154.
[11] Encu  Saefudin,  T.  K.  (2017).  Turbin  Screw  Untuk Pembangkit  Listrik  Skala  Mikrohidro  Ramah  Lingkungan. Jurnal Rekayasa Hijau, I(3), pp.233-234.
[12] IR.Sularso,  M.  (2004).  Dasar  Perencanaan  dan  Pemilihan Elemen Mesin. Jakarta: PT.Pradnya paramita.
[13] White,  F. M. (2011). Fluid  Mechanics (7rd  ed.). New  York: McGraw-Hill.
[14] Nagel,  G.  (1968). Archimedian  Screw  Pump  Handbook. Nu¨rnberg, Germany: Ritz Pumpenfabrik OHG.
[15] Rorres, C. (2000). The Turn Of The Screw:Optimal Design Of An  Archimedes  Screw .  Journal  Of  Hydraulic  Engineering, pp.74-80.
[16] Jewet, S. (2010). Pisika Untuk Sains dan Teknik (Fhysics for Scientists  and  Engineering  with  Modern  Physics) (6rd  ed.) . Jakarta: Salemba Teknika.
[17] Dietzel,  F.,  &  Sriyono,  D.  (1993).  Turbin,  Pompa  dan Kompresor . Jakarta: Erlangga.