## ANALISIS RUGI DAYA INSTALASI JARINGAN TEGANGAN RENDAH LABORATORIUM RISET TERPADU LAHAN KERING KEPULAUAN UNDANA
Agusthinus S. Sampeallo 1 , Wellem F. Galla 2 , Romulus Mamung Sare 3 1,2,3 Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Sains Dan Teknik, Universitas Nusa Cendana, Jl.Adisucipto-Penfui Kupang-NTT, Telp. (0380) 881557, HP.081239898101 E-mail :agustinus_sampealo@yahoo.com
E-mail : wfridzg@yahoo.co.id E-mail : romulussare@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan besarnya rugi-rugi daya dan jatuh tegangan pada instalasi JTR saluran penghubung Lahan I dan Lahan II Laboratorium Lahan Kering Terpadu UNDANA. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi yaitu dengan melakukan pengukuran besar arus dan tegangan pada saluran penghubung  JTR  Laboratorium  Riset  Terpadu  Lahan  Kering  Kepulauan  UNDANA.  Sumber  data  yang  digunakan adalah berupa data primer dan data sekunder. Data akan diolah dengan perhitungan dan analisis.
Berdasarkan hasil perhitungan dan analisa data diperoleh bahwa besar rugi daya yang terjadi pada JTR Lahan I adalah 92.766053 Watt atau 0.882994 %. Drop tegangan terbesar pada JTR Lahan I terjadi di Saluran E1 pada fasa R = 3.823206 Volt atau 1.859536 % sedangkan drop tegangan terkecil pada JTR Lahan I terjadi pada Saluran H, pada fasa R =0.000429 Volt atau 0.000264 %, fasa S = 0.0000795 volt atau 0.0000428 %, dan fasa T = 0.0000795 Volt atau 0.0000442 %. Besar rugi daya  yang terjadi pada JTR Lahan II adalah 3.433982 Watt atau 0.163271 %. Drop tegangan terbesar pada JTR Lahan II terjadi pada Saluran B2, fasa  R = 0.364115 Volt atau 0.174552 %, fasa S = 0.40394 Volt atau 0.169154 %, dan fasa T  = 0.121372 Volt atau 0.054525 %. Drop tegangan terkecil terjadi pada Saluran  D,  fasa  R  =  0.000254  Volt  atau  0.000122  %,  fasa  S  =  0.0000716  Volt  atau  0.0000299%,  dan  Fasa  T  = 0.0000848 Volt atau 0.0000381%. Rugi daya dan drop tegangan yang terjadi pada JTR Laboratorium Riset Terpadu Lahan Kering Kepulauan UNDANA di pengaruhi oleh besarnya arus, panjang saluran, dan jenis serta luas penampang penghantar yang digunakan.
Kata kunci : Rugi Daya, Jaringan Tegangan Rendah, Jatuh Tegangan.
1. PENDAHULUAN
Panjang  sebuah  jaringan  distribusi  dapat didesain  dengan  mempertimbangkan  jatuh  tegangan ( Voltage  Drop ).  Jatuh  tegangan  adalah  perbedaan tegangan  antara  tegangan  kirim  dan  tegangan  terima karena  adanya  impedansi  pada  penghantar.  Jatuh tegangan  selalu  terjadi  pada  jaringan,  baik  pada pelanggan  maupun  pada  perusahaan  listrik.  Jatuh tegangan pada saluran distribusi adalah selisih antara tegangan pada sisi kirim ( sending end ) dan tegangan pada  sisi  terima  ( receiving  end ).  Dengan  semakin besar pula perbedaan nilai tegangan yang ada pada sisi kirim  dengan  yang  ada  pada  sisi  terima.  Apabila perbedaan  nilai  tegangan  tersebut  melebihi  standar yang  ditentukan,  maka  mutu  penyaluran  tersebut rendah. Di dalam saluran distribusi persoalan tegangan sangat  penting,  baik  dalam  keadaan  operasi  maupun dalam perencanaan sehingga harus selalu diperhatikan tegangan pada setiap titik saluran (Abdul Kadir, 2000).
1.1 Impedansi Jaringan Saluran yang
digunakan untuk mendistribusikan  daya  listrik  memiliki  besaran resistansi  dan  impedansi  yang  mempengaruhi  aliran arus listrik. Impedansi saluran ini memiliki nilai yang diperlukan  untuk  perhitungan drop tegangan,  aliran daya, hubung singkat, serta rugi-rugi saluran.
Berikut  adalah  rumusan  untuk  menentukan nilai impedansi pada penghantar berdasarkan panjang penghantar tersebut ( Turan Gonen, 1986).
𝑍 = (𝑅 + 𝑗𝑋)𝐿 ......................................... 1.1 Dimana :
L = Panjang Penghantar (Km) R = Resistansi ( Ω /Km) X
= Reaktansi ( Ω /Km)
Rumus diatas juga dapat ditulis sebagai berikut :
𝑍 = (𝑅 cos 𝜃 + X sin 𝜃) ........................... 1.2 Dari rumusan tersebut dapat diperoleh nilai sudut ( 𝜃 ) maksimum sebagai berikut :
𝑋 𝑅 = sin 𝜃 cos 𝜃 = tan 𝜃 ...................................... 1.3 tan 𝜃 = 𝑋 𝑅 .................................................. 1.4
𝜃 𝑚𝑎𝑘𝑠 = tan −1 X R ....................................... 1.5 1.2Arus Jaringan
Menghitung arus jaringan tiap cabang digunakan  hukum  Kirchoff  yang  mengatur  tentang arus  (KCL)  yaitu  besarnya  arus  yang  masuk  pada suatu titik sama besarnya dengan arus yang keluar dari titik  tersebut,  dalam  perhitungan  ini  diperlukan  data arus beban dan arus sumber (Turan Gonen, 1986).

## Gambar 1.1 Arus Jaringan Perphasa
Besarnya arus jaringan perphasa ditiap cabang adalah:
I 12 = I sumber .......................................................... 1.6 I 23 = I 12 – I 2 ......................................................... 1.7 I 34 = I 23 – I 3 ......................................................... 1.8 I 45 = I 34 – I 4 ......................................................... 1.9
Dimana :
I sumber = Arus Sumber
I 12 = I 23 = I 34 = I 45 = Arus Percabangan
1.3 Jatuh Tegangan Pada Jaringan Distribusi
.Jatuh  tegangan  didefinisikan  sebagai  selisih tegangan  pada  ujung  pengirim  dan  tegangan  pada ujung  penerima.  Besar  jatuh  tegangan  yang  terjadi pada  penghantar  saluran  ditentukan  oleh  panjang saluran,  konstanta  jaringan  dan  besar  daya  yang disalurkan.
Sebagai    contoh    dengan    menanggap rangkaian  pada gambar  1.1 direpresentasikan sebagai saluran  satu  fasa,  jika  variabel  dimensi  yang digunakan itu  mewakili  saluran  tiga  fasa  seimbang jika    variabel    per    unit    yang    digunakan  R+jX mewakili    total    impedansi    dari    saluran  atau transformator.
Drop tegangan saluran adalah : (∆𝑉) = 𝐼(𝑅 cos 𝜑 + 𝑋 sin 𝜑) ................. 1.10 Dengan mengambil turunan parsialnya dan dihubungkan dengan sudut 𝜑 , dan menyamakan hasilnya ke nol, maka : 𝜕(∆𝑉)
𝜕𝜑 = 𝐼(𝑅 sin 𝜑 + X cos 𝜑) = 0 −IR sin 𝜑 + 𝐼𝑋 cos 𝜑 = 0
IR sin 𝜑 = 𝐼𝑋 cos 𝜑 𝑋 𝑅 = sin 𝜑 cos 𝜑
𝑋 𝑅 = tan 𝜑
𝜑 𝑚𝑎𝑥 = tan −1 𝑋 𝑅 ...................................... 1.11

## Gambar 1.2 Rangkaian kivalen Saluran Distribusi

## Gambar 1.3 Vektor Arus pada Saluran Distribusi
Dari segitiga impedansi  yang ditunjukan pada Gambar  1.3  diatas,  fkator  daya  beban  untuk  drop tegangan maksimum adalah :
cos 𝜑 𝑚𝑎𝑥 = 𝑅 √𝑅2+𝑋2 ................................ 1.12
𝑃 𝑓 = cos 𝜑 𝑚𝑎𝑥 = 𝑅 √𝑅2+𝑋2 ............................ 1.13
cos 𝜑 𝑚𝑎𝑥 = cos (tan −1 𝑋 𝑅 ) ..................... 1.14 Dimana : ∆𝑉 = Jatuh Tegangan (Volt)
I = Arus Beban (Ampere)
L = Panajang Penghantar (Km)
R = Resistansi (Ω)
X = Reaktansi (Ω)
Untuk menentukan besar jatuh tegangan yang terjadi dalam bentuk prosentase digunakan rumusan sebagai berikut :
%∆𝑉 = 𝑉𝑆−𝑉𝑅 𝑉𝑆 × 100% .......................... 1.15
Dengan menggunakan tegangan kirim sebagai tegangan referensi.
Dimana : VS = Tegangan Kirim (Volt) VR =  Tegangan Terima (Volt) %∆𝑉 = Prosentase Jatuh Tegangan

## 1.5 Rugi Daya Pada Jaringan Distribusi
Rugi-rugi daya yang  terjadi  pada  jaringan distribusi    disebabkan    oleh    adanya  resistansi jaringan. Resistansi  jaringan dari  suatu penghantar listrik dinyatakan pada persamaan :
𝑹 = 𝝆 𝑳 𝑨 𝒐𝒉𝒎 ......................................... 1.16
Keterangan : 𝜌 = Resistansi Peenghantar (ohm mm 2 /m) L  = Panjang Penghantar (m) A  = Luas Penampang Penghantar (m 2 )
√𝑅 2 + 𝑋 2 R X 𝜑 𝑚𝑎𝑥 I 3 I 2 I 1 I 4 I 5 I sumber Transformator
R  = Rsistansi Jaringan (ohm)
Pada  saat  arus  melalui  pnghantar  ke  beban, maka  akan  timbul  rugi-rugi  daya  dalam  pnghantar tersebut dengan persamaan :
𝑃 𝐿 = 𝐼 2 × 𝑅 ............................................ 1.17
Keterangan :
P L = Rugi-rugi Daya (Watt) I  = Arus yang mengalir (A) R  = Rsistansi jaringan (ohm) Hilangnya daya listrik dalam penyaluran dapat disbabkan  oleh  peralatan  itu  sendiri.  Rugi-rugi  daya yang  terjadi  pada  system  distribusi  tnaga  listrik sebagian besar terjadi pada saluran dan transformator distribusi.

## 1.6 Jaringan Tegangan Rendah
Jaringan  Tegangan  Rendah  ialah  jaringan tenaga listrik dengan tegangan rendah yang mencakup seluruh bagian jaringan tersebut beserta perlengkapannya.  dari  sumber  penyaluran  tegangan rendah tidak termasuk SLTR. Sedangkan sambungan tenaga  listrik  tegangan  rendah  (SLTR)  ialah penghantar  di  bawah  atau  di  atas  tanah  termasuk peralatannnya  mulai  dari  titik  penyambungan  pada JTR  sampai  dengan  alat  pembatas  dan  pengukur (App).(SPLN  No.56  tahun  1984).  Jaringan  tegangan rendah  merupakan  jaringan  yang  berhubungan langsung  dengan  konsumen  tenaga  listrik.  Pada  JTR sistem tegangan distribusi primer 20/11 kV diturunkan menjadi tegangan rendah 380/220V.
Sistem penyaluran daya listrik pada JTM maupun JTR dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:
a. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) Jenis  penghantar  yang  dipakai  adalah  kabel telanjang (tanpa isolasi) seperti kabel AAAC, kabel ACSR.
b. Saluran Kabel Udara Tegangan Rendah (SKUTR)
Jenis  penghantar  yang  dipakai  adalah  kabel berisolasi seperti kabel LVTC (Low Voltage Twisted Cable).ukuran kabel LVTC adalah : 2 x 10 mm 2 , 2 x 16 mm 2 , 4 x 25 mm 2 , 3 x 35 mm 2 , 3 x 50 mm 2 , 3 x 70 mm 2 . . Penyambungan  JTR  menurut  SPLN  No.74 tahun 1987 yaitu “sambungan JTR adalah sambungan rumah  (SR)  penghantar  di  bawah  tanah  atau  di  atas tanah  termasuk  peralatannya  mulai  dari  titik penyambungan  tiang  JTR  sampai  alat  pembatas  dan pengukur  (APP)”.  Spesifikasi  umum  sambungan rumah yaitu sebagai berikut :
a. Rugi Tegangan
Jatuh  tegangan  maksimum  yang  diperkenankan sepanjang  penghantar  SR  ialah  2%.  Dengan catatan dalam hal ini SR diperhitungkan dari titik
penyambung pada STR. Khusus untuk penyambungan  langsung dari papan bagi TR di gardu transformator jatuh
tegangan diperkenankan maksimum 5%.
b. Ukuran Penghantar Minimum
Ukuran  penghantar  minimum  saluran  rumah (SLP  dan  SMP)  ialah  untuk  SLP,  baik  di  atas ataupun  di  bawah  tanah  minimal  10  mm 2 . Sedangkan  untuk  SMP  penghantar  aluminium minimal 10 mm 2 atau tembaga minimum 4 mm 2 . Sambungan rumah digunakan kabel pilin berinti tembaga  atau  aluminium,  dengan  ukuran  inti tembaga adalah 4 mm 2 , 6 mm 2 , l0 mm 2 , 16 mm 2 , 25 mm 2 . Ukuran inti aluminium adalah l0 mm 2 , 16 mm 2 , 25 mm 2 , 35 mm 2 .
c. Jumlah Langganan / Sambungan Seri
Dengan memperhitungkan jatuh tegangan maksimum  yang  diizinkan, cos 𝜃 = 0.85 0, impedansi  saluran  dan  " demand  factor "  =  0.5, maka  didapatkan  jumlah  sambungan  seri menurut ukuran dari jenis kabel SR, jarak SR dan besar  beban  tersambung  rata-rata  terlihat  pada Tabel 1.2 berikut ini.
Tabel 1.2 Jumlah Sambungan Pada Kabel SR
Beban Tersambun g Rata-rata per Konsumen (VA) Luas Penampang Kabel Pilin (mm2) Jumlah Sambunga n Maksimu m C u AAAC/LVT
C S ≤ 450 4 5 S ≤ 450 6 10 5 450 < S ≤ 800 10 16 7 800 < S ≤ 1250 16 25 7

## 2. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : a. Studi Literatur Mencari dan mempelajari dasar-dasar teori yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini.
b. Metode Observasi Metode  ini  dengan  melakukan  pengamatan  dan pengukuran,  penulis  langsung  terjun  ke  lokasi penelitian  untuk  mengambil  data-data  yang dibutuhkan. Penulis akan meelakukan pengukuran  terhadap  arus  dan  tegangan  pada saluran distribusi Lahan I dan Lahan II.
Diagram alur penelitian dapat dilihat pada gambar 2.1.
Gambar 2.1 Diagram Alur Penelitian

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Data Pengukuran
3.1.1. Data Jaringan
Jaringan  distribusi  pada  Laboratorium  Riset Terpadu  Lahan  Kering  Kepulauan  UNDANA merupakan  Jaringan  Tegangan  Rendah  (JTR). Penghantar  yang  digunakan  pada  JTR  ini  berupa LVTC. Saluran distribusi utama menggunakan LVTC dengan  ukuran  35  mm 2 .  Sedangkan  untuk  saluran yang  menghubungkan  saluran  utama  dengan  gedung menggunakan LVTC dengan ukuran 10 mm 2
Gambar 3.1 JTR Lahan I
Gambar 3.2 JTR Lahan I

## 3.1.2. Data Hasil Pengukuran
Data hasil pengukuran ini berupa besaran nilai arus  dan  tegangan  yang  diperoleh  dari  pengukuran yang  dilakukan  penulis  saat  penelitian.  Pengukuran dilakukan beberapa kali dengan selang waktu dua jam.
Data  hasil  pengukuran  besaran  arus  dan tegangan  diperoleh  dari  pengukuran  dibeberapa  titik pengukuran.  Pada  Lahan  I,  pengukuran  dilakukan  di Power  House ,  Kantor  Pertanian  (G1),  Lab. Sigeospasial  (G2),  Gedung  Sekolah  Lapangan  (G3), dan Gedung Bangunan Pasca Panen (G4). Pada Lahan II pengukuran dilakukan pada Seeding Fishery (Lab. Perikanan),  Kantor  Peternakan  dan  Perikanan  (G.A), serta  Klinik  Hewan  (G.B)  menggunakan  LVTC dengan ukuran 10 mm 2 . Pengukuran dilakukan selama 5 (Lima) hari.
Hasil  pengukuran  pada  Lahan  I  seperti  yang terlihat pada tabel 3.1. Hasil   pengukuran pada Lahan II seperti yang terlihat pada tabel 3.2.
Tabel 3.1 dibawah ini merupakan rata-rata dari data hasil pengukuran besaran arus pada Lahan I yang dilakukan selama 5 (lima) hari.

## Pembahasan Perhitungan Rugi Daya Pada Lahan I
Perhitungan  rugi  daya  yang  teerjadi  pada saluran penghubung Lahan I, pada setiap saluran yang
terdapat pada JTR Lahan I (Gambar 3.1) penggunakan persamaan 1.17 yaitu :
𝑃 𝐿 = 𝐼 2 × 𝑅 Data  arus  yang  digunakan  dalam  perhitungan  ini diambil pada tabel 3.1.
Gambar 3.2 JTR Lahan II
Tabel 4.1 Hasil Prhitungan Rugi Daya JTR Lahan
I Saluran Rugi Daya (Watt) R S T A1 9.446062 2.840986 2.128769 B1 7.77182 10.4997 7.46344 C1 0.0000042 0.0000035 0.0000023 D1 0.000000276 0.000000123 0.000000997 E1 46.9826 0.37454 0.37454 F1 0.0000064 0 0 G1 4.55071 0.15606 0.15606 H1 0.00000278 0.000000095 0.000000095 Total 68.751404 13.871311 10.122821 Persentasi (%) 1.405641 0.446819 0.403674
Dari  hasil  perhitungan  seperti  yang  di tampilkan  pada  tabel  diatas,  besar  rugi  daya  yang terjadi  pada  JTR  Lahan  I  untuk  fasa  R  =  68.751404 Watt atau 1.405641 %, fasa S = 13.871311 Watt atau 0.446819  %  dan  fasa  T  =  10.122821  Watt  atau 0.403674  %.  Total  rugi  daya  yang  terjadi  pada  JTR Lahan I adalah sebesar 92.745537 Watt atau 0.882994 %.
Dari  tabel  hasil  perhitungan  diatas,  dapat dilihat bahwa rugi daya yang paling besar terjadi pada Saluran  E1,  sedangkan  rugi  daya  yang  paling  kecil terjdi  pada  Saluran  D1.  Hal  ini  terjadi  karena  ada perbedaan  pada  panjang  saluran,  besarnya  arus  yang mengalir  pada  saluran  dan  juga  luasa  penampang saluran.  Saluran  E1  merupakan  saluran  yang  paling panjang di jaringan tegangan  rendah Lahan I dengan panjang 300 m atau 0,3 km, menggunakan penghantar
LVTC dengan ukuran 35 mm 2 . Saluran D1  memiliki panjang  25  m  atau  0.025  km,  dengan  menggunakan penghantar LVTC dengan ukuran 10 mm 2 .

## 3.1.3. Perhitungan Rugi Daya Pada Lahan II
Perhitungan  rugi  daya  yang  teerjadi  pada  saluran penghubung  Lahan  II,  pada  setiap  saluran  yang terdapat  pada  JTR  Lahan  II  (Gambar  3.2) penggunakan persamaan 1.17 yaitu :
𝑃 𝐿 = 𝐼 2 × 𝑅
Data  arus  yang  digunakan  dalam  perhitungan  ini diambil pada tabel 3.2.
Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Rugi Daya JTR Lahan II
Saluran Rugi Daya (Watt) Total Rugi Daya Pada JTR Lahan II R
S T A2 0 0 0.0342 B2 1.278444 1.573397 0.142049 C2 0 0.438373 0 D2 0.000001 0.00000008 0.0000001 E2 0 0.00000054 0 Total 1.278444 2.01177 0.142049 3.4323 Persent asi (%) 0.159726 0.197819 0.049893 0.1633
Berdasarkan tabel diatas, besar rugi daya pada Saluran A2 adalah 0.0342 Watt atau 0.076408 %. Rugi daya pada Saluran A2 hanya terjadi pada fasa T karena saat  dilakukan  pengukuran,  arus  yang  mengalir  pada Saluran  A2  hanya  terdapat  pada  fasa  T.  Besar  rugi daya  pada  JTR  Lahan  II  untuk  masing-masing  fasa adalah fasa R = 1.278444 Watt atau 0.159726 %, fasa S  =  2.01177  Watt  atau  0.197819  %,  dan  fasa  T  = 0.142049  Watt  atau  0.049893  %.      Total  rugi  daya yang terjadi pada JTR Lahan II adalah 3.432264 Watt atau 0.163271 %.

## 3.2.3. Perhitungan Drop Tegangan JTR Lahan I
Perhitungan  drop  tegangan  yang  terjadi  pada JTR  Lahan  I,  untuk  setiap  saluran  penghubung  yang terdapat  pada  JTR  Lahan  I  (Gambar  3.1) menggunakan persamaan 1.10 yaitu
∆𝑉 = 𝐼 × (𝑅 cos 𝜑 + 𝑋 sin 𝜑)
Data  Arus  yang  digunakan  dalam  perhitungan  ini menggunakan data pada tabel 3.1
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Drop Tegangan JTR Lahan I
Tabel diatas merupakan hasil perhitungan drop tegangan  yang  terjadi  pada  JTR  Lahan  I.  Drop tegangan paling besar terjadi pada fasa R pada Saluran E  =  3.823206  Volt  atau 1.859536  %.  Drop  tegangan pada  fasa  S  =  0.341358  atau  0.142947  %,  drop tegangan pada fasa T = 0.341358 Volt atau 0.153075 %.  Saluran  E1  menggunakan  penghantar  LVTC dengan luas penampang 35 mm 2 dan panjang Saluran E1 300 m atau 0.3 km. Besarnya arus yang mengalir pada Saluran E1 adalah I R = 13.44 A, I S = 1.2 A dan I T = 1.2 A. Sedangkan drop tegangan yang paling kecil terjadi  pada  fasa  S  dan  fasa  T  Saluran  H1  masing- masing  fasa  S  =  0.0000000795  Volt  atau 0.0000000428 % dan fasa T = 0.0000000795 Volt atau 0.0000000442 %. Saluran H1 mengunakan penghantar LVTC  dengan  luas  penampang  10  mm 2 dan  panjang Saluran H1 adalah 25 m atau 0.025 km. Besarnya arus yang menganlr pada Saluran H1 adalah I R = 6.48 A, I S = 1.2 A, dan I T = 1.2 A.
Besarnya drop tegangan yang terjadi pada JTR Lahan  I  masih  dibawah  standar  drop  tegangan  pada JTR  yang  ditetapkan  oleh  PLN  yaitu  10%  dari tegangan  nominalmya.  Dengan  asumsi  tegangan nominal  pada  Saluran  E  =  220  Volt,  maka  drop tegangan maksimum yang dapat terjadi pada Saluran E  adalah  22  Volt.  Besarnya  arus  maksimum  yang
mengalir  pada  Saluran  E1  agar  drop  tegangan  yang terjadi  pada  Saluran  E1  tidak  melebihi  standar  drop tegangan yang ditetapkan PLN adalah :
∆𝑉 = 𝐼 × 𝑍 𝐸 22 = 𝐼 × [(0.867 × 0.3 × 0.9186)
+ (0.379 × 0.3 × 0.4005)] 22 = 𝐼 × 0.283997 𝐼 = 22

## 0.283997 𝑰 = 𝟕𝟕. 𝟒𝟔𝟓𝟔𝟎𝟕 𝑨
Jadi  besarnya  arus  maksimum  yang  dapat menaglir  pada  Saluran  E  agar  drop  tegangan  pada Saluran E1 tidak melebihi standar drop tegangan yang ditetapkan  PLN  adalah  77.465607  A.  dilihat  dari besarnya  arus  yang  mengalir  pada  Saluran  E  masih dibawah Kemampuan Hantar Arus (KHA) penghantar LVTC 35 mm 2 yaitu 125 A, maka pada JTR Lahan I dapat  ditambahkan  beban  mencapai  besarnya  arus maksium yaitu 77.465607 A.
Besar rugi daya dan drop tegangan yang terjadi pada  JTR  Lahan  I  sangat  dipengaruhi  oleh  besarnya arus  yang  mengalir  pada  JTR  Lahan  I,  panjang saluran,  jenis  pengahantar  yang  digunakan  dan  luas penampang penghantar yang digunakan.

## 3.3. Perhitungan Drop Tegangan JTR Lahan II
Perhitungan  drop  tegangan  yang  terjadi  pada JTR Lahan II, untuk setiap saluran penghubung yang terdapat  pada  JTR  Lahan  II  (Gambar  3.2) menggunakan persamaan 1.10 yaitu :

## ∆𝑉 = 𝐼 × (𝑅 cos 𝜑 + 𝑋 sin 𝜑)
Data  Arus  yang  digunakan  dalam  perhitungan  ini menggunakan data pada tabel 3.2
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Drop Tegangan JTR Lahan II Saluran Drop Tegangan (Volt) Persentasi (%) R S T R S T A2 0 0 0.186988 0 0 0.083927 B2 0.364115 0.40394 0.121372 0.174552 0.169154 0.054525
Saluran Tegangan Kirim (Volt) Drop Tegangan Volt Persentasi (%) R S T R S T R S T A1 209.6  242.6  226.4 0.442627 0.242743 0.21012 0.211177 0.100059 0.092811 B1 209.6  242.6  226.4 0.851687 0.989937 0.834619 0.406339 0.408005 0.368648 C1 209.6  242.6  226.4 5.26E-07 4.836E-07 3.91E-07 2.51E-07 1.994E-07 1.726E-07 D1 209.6  242.6  226.4 1.35E-07 2.85E-07 2.57E-07 6.45E-08 1.17E-07 1.14E-07 E1 209.6  242.6  226.4 3.823206 0.341358 0.341358 1.859536 0.142947 0.153075 F1 209.6  242.6  226.4 9.22E-07 0 0 4.4E-07 0 0 G1 209.6  242.6  226.4 0.768055 0.142232 0.142232 0.372481 0.064126 0.06631 H1 209.6  242.6  226.4 4.29E-07 7.95E-08 7.95E-08 2.048E-07 3.277E-08 3.511E-08
C2 0 0.150766 0 0 0.063135 0 D2 2.544E-07 7.155E-08 8.48E-08 1.22E-07 2.99E-08 3.81E-08 E2 0 1.6854E-07 0 0 7.0578E-08 0
Besar  drop  tegangan  yang  terjadi  pada  JTR Lahan  II  pada  tiap-tiap  saluran  seperti  yang  terlihat pada  tabel  diatas.  Besar  drop  tegangan  yang  terjadi padaSaluran A2 adalah 0.186988 Volt atau 0.083927 %.  Panjang  Saluran  A  adalah  986  m  atau  0.986  km. Saluran  A2  mnggunakan  penghantar  LVTC  dengan luas penampang 35 mm 2 . Besarnya arus yang mengalir pada Saluran A hanya pada fasa T sebesar 0.2 A. Drop tegangan terbesar terjadi pada saluran B2. Besar drop tegangan pada Saluran B2 adalah fasa R = 0.364115 Volt  atau  0.174887  %,  fasa  S  =  0.40394  Volt  atau 0.169296 % dan fasa T = 0.121372 Volt atau 0.054574 %.  Saluran  B2  menggunakan  penghantar  LVTC dengan luas penampang 35 mm 2 dan panjang saluran 100 m atau 0.1 km. Besarnya arus yang mengalir pada Saluran B2 adalah I R = 3.84 A, I S = 4.26 A dan I T = 1.28  A.  Drop  tegangan  terkecil  terjadi  pada  saluran D2. Besar drop tegangan pada Saluran D2 adalah fasa R  =  0.000254  Volt  atau  0.000122  %,  fasa  S  = 0.0000716  Volt  atau  0.00003  %  dan  fasa  T  = 0.0000848  Volt  atau  0.0000381  %.  Saluran  D2 menggunakan  penghantar  LVTC  dengan  luas penampang  10  mm2  dan  panjang  saluran  25  m  atau 0.025 km. Besarnya arus yang mengalir pada Saluran D2 adalah I R = 3.84 A, I S = 1.08 A, dan I T = 1.28 A. Besarnya arus maksimum yang mengalir pada Saluran  B2  agar  drop  tegangan  yang  terjadi  pada Saluran B2 tidak melebihi standar drop tegangan yang ditetapkan PLN adalah :
∆𝑉 = 𝐼 × 𝑍 𝐸 22 = 𝐼 × [(0.867 × 0.1 × 0.9186)
+ (0.379 × 0.1 × 0.04005)] 22 = 𝐼 × 0.094822 𝐼 = 22

## 0.094822 𝑰 = 𝟐𝟑𝟐. 𝟎𝟏𝟒  𝑨
Jadi  besarnya  arus  maksimum  yang  dapat menaglir  pada  Saluran  B2  agar  drop  tegangan  pada Saluran B2 tidak melebihi standar drop tegangan yang ditetapkan  PLN  adalah  232.014  A.  Namun  besarnya arus maksimum yang mengalir pada Saluran B2 sudah melebihi Kemampuan Hantar Arus (KHA) penghantar LVTC 35 mm 2 yaitu 125 A, maka pada JTR Lahan II hanya  dapat  ditambahkan  beban  mencapai  besarnya
arus maksium yaitu 125 A yaitu sesuai dengan KHA LVTC 35 mm 2 .
Dari hasil perhitungan dan pembahasan, besar rugi daya dan drop tegangan yang terjadi pada JTR Lahan II sangat di pengaruhi oleh besarnya arus yang mengalir pada JTR Lahan II, panjang saluran, serta jenis dan luas penampang penghantar yang digunakan. Namun rugi daya dan drop tegangan yang terjadi pada JTR Lahan II masih dibawah standar drop tegangan yang ditetapkan  PLN yaitu +5% atau - 10% terhadap tegangan nominalnya.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan pada Laboratorium Lahan Kering Terpadu Kepulauan Undana, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Besar  rugi  daya  yang  terjadi  pada  JTR  Lahan  I adalah  92.745537  Watt  atau  0.882994  %.  Besar rugi  daya  pada  JTR  Lahan  II  adalah  3.432264 Watt atau 0.163271 %.
2. Drop tegangan terbesar pada JTR Lahan I terjadi pada saluran E1 fasa R sebesar 3.823206 Volt atau 1.859536  %,  sedangkan  drop  tegangan  terkecil terjadi  pada  saluran  H1  pada  fasa  S  dan  fasa  T dengan  besar  masing-masing  7.95  x  10 -8 Volt. Besar drop tegangan pada JTR Lahan II terbesar terjadi  pada  Saluran  B2  fasa  S  sebesar  0.40394 Volt atau 0.169154 %, sedangkan drop tegangan pada JTR Lahan II terkecil terjadi pada saluran D2 fasa  S  sebesar  8.48  x  10 -8 Volt.  Drop  tegangan yang terjadi pada JTR Lahan I maupun Lahan II masih dibawah standar PLN yaitu +5% dan -10% dari tegangan nominalnya.
3. Drop  tegangan  dan  rugi  daya  yang  terjadi  pada JTR  Laboratorium  Riset  Terpadu  Lahan  Kering Kepulauan  UNDANA  sangat  dipengaruhi  oleh besarnya  arus  yang  mengalir  pada  JTR,  panjang saluran  JTR,  jenis  dan  ukuran  penghantar  yang digunakan.
4. Drop tegangan dan rugi daya yang terjadi di setiap fasa    pada  saluran  JTR  Laboratorium  Riset Terpadu  Lahan  Kering  Kepulauan  UNDANA nilainya  kecil,  hal  ini  disebabkan  total  panjang saluran  JTR  tersebut  pendek  sehingga  rugi-rugi saluran ( losses ) menjadi kecil.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Dahlan,  Moh,    “ Akibat  Ketidakseimbangan Beban Terhadap Arus Netral Dan Losses Pada
Transformator Distribusi”. Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. 26 September 2016
[2] Fausan, “ Perencanaan Pemasangan Salura Udara  20  kV ”  Jurnal  Ilmiah,  Teknik  Elektro, Padang. 2012 [3] Gonen Turan, “Electric Power Distribution System Engineering, Second
Edition” . New York: Taylor & Francis . 2007.
[4] Harlanu, Muhammad, Risal, Saifur “ Studi Eksplorasi  Arus  Pada  Kawat  Netral  Akibat Ketidakseimbangan  Arus  Beban  Pada  Unit Transformator Distribusi Di Universitas Negeri
Semarang” . Edu Elektrika Journal. 26 September 2016 [ 5 ] Tirta,  Rizki,    “ Analisis Rugi-Rugi Daya Sistem  Distribusi  Dengan  Peningkatan  Injeksi Jumlah Pembangkit Tersebar ”. Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. 26 September 2016. [ 6 ] Tim Penyusun, “Buku 1 : Kriteria Desain
[ 7 ]
Enjiniring  Konstruksi Jaringan  Distribusi Tenaga  Listrik” .  Jakarta  Selatan:  PT  PLN (PERSERO) . 2010, Tim  Penyusun, “Buku    3  :  Standar Konstruksi Jaringan  Distribusi  Tenaga  Listrik Tegangan  Rendah”. Jakarta  Selatan:  PT  PLN (PERSERO) . 2010.