## GAMBARAN KONDISI FISIK BAK PENAMPUNGAN SUMBER AIR BERSIH DENGAN UJI BAKTERIOLOGIS PADA SUMBER AIR DI DESA TATELI KECAMATAN MANDOLANG KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015
Ryan A.S Johannes 1) , Odi Pinontoan 1) , Rahayu H. Akili 1)
1) Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sam Ratulangi Manado

## ABSTRACT
Drinking  water  is  water  that  meets  the  health  requirements  and  can  be  drunk  directly  .  Clean  water requirements  set  by  PERMENKES  No.  416  of  1990  concerning  the  conditions  and  monitoring  water quality  .  Biological  water  quality  ,  especially  microbiological  measured  by  parameters,  namely parameters of microbial contaminants, pathogens and toxin . The purpose of this study is knowing about the Tank Physical Condition of Clean Water Source with Bacteriological Test on Water Resources in the Tateli  Village  Mandolang  District  of  Minahasa.  This  study  is  a  descriptive  study    that  was  carried  on September-October 2015 in the Tateli Village Mandolang District of Minahasa . with a total is 11 Tank of Water Resources . This study uses research instrument Checklist and Tools Bacteriological Water quality analysis  is  conducted  in  the  laboratory  of  Environmental  Health  Engineering  and  Eradication  of Communicable Diseases Class 1 Manado . Based on laboratory test  receive 4 sources of water ( 36 % ) were eligible and 7 water sources ( 64 % ) are not eligible. Tank Physical Condition of Clean Water in the Tateli Village Mandolang District of Minahasa not eligible specified requirements included the walls of the tub, bathtub floor , roof tubs, piping . Based on bacteriological test water quality to get the four sources of water ( 36 % ) were eligible and 7 water sources ( 64 % ) are not eligible .
Key words : Reservior , Bacteriological

## ABSTRAK
Air minum merupakan air yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Persyaratan air bersih  diatur  oleh  PERMENKES  RI  Nomor  416  Tahun  1990  tentang  syarat-syarat  dan  pengawasan kualitas Air. Kualitas air secara biologis, khusunya mikrobiologis diukur oleh parameter, yaitu parameter mikroba  pencemar,  patogen,  dan  penghasil  toksin.  Tujuan  penelitian  ini  adalah    Mengetahui  Gambaran Kondisi Fisik Bak Penampungan Sumber Air Bersih dengan Uji Bakteriologis pada Sumber Air di Desa Tateli  kecamatan  Mandolang  Kabupaten  Minahasa.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  deskriptif yang  dilaksanakan  pada  bulan  September  –  Oktober  2015  di  Desa  Tateli  Kecamatan  Mandolang Kabupaten  Minahasa.  dengan  total  11  Bak  Penampungan  sebanyak  dan  11  Sumber  Air.  Penelitian  ini menggunakan  instrument  penelitian Checklist dan  Alat  Pemeriksaan  Kualitas  Air  secara  Bakteriologis dilakukan di laboratorium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantas Penyakit Menular Kelas 1 Manado. Berdasarkan uji laboratorium mendapatkan hasil 4 sumber air (36%)  yang memenuhi syarat dan  7  sumber  air  (64%)  tidak  memenuhi  syarat.  Kondisi  Fisik  Bak  Penampungan  Air  Bersih  di  Desa Tateli  Kecamatan  Mandolang  Kabupaten  Minahasa  tidak  memenuhi  syarat  yang  ditetapkan  meliputi dinding  bak,  lantai  bak,  atap  bak,  perpipaan.  Berdasarkan  uji  bakteriologis  kualitas  air  bersih mendapatkan hasil 4 sumber air (36%) yang  memenuhi syarat dan 7 sumber air (64%) tidak memenuhi syarat.
Kata kunci : Bak Penampungan, Bakteriologis

## PENDAHULUAN
Air merupakan zat yang paling penting dalam  kehidupan  setelah  udara.  Sekitar  tiga per empat bagian dari tubuh kita terdiri dari air  dan  tidak  seorang  pun  dapat    bertahan hidup  lebih  dari  4-5  hari  tanpa  minum  air. Selain  itu  air  juga  di  gunakan  untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersikan  kotoran  yang  ada  di  sekitar rumah. Menurut Dirjen PPM PLP Departemen Kesehatan RI, air bersih adalah air  yang  digunakan  untuk  keperluan  sehari hari  yang  kualitasnya  memenuhi  syarat- syarat kesehatan dan dapat diminum apabila dimasak.  Sedangkan  air  minum  adalah  air yang  memenuhi  syarat  kesehatan  dan  dapat langsung  diminum.  Persyaratan  air  bersih diatur  oleh  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI Nomor  416  Tahun  1990  tentang  syarat- syarat dan pengawasan kualitas Air. Ditinjau dari  sudut  ilmu  kesehatan  masyarakat, penyediaan  sumber  air  bersih  harus  dapat memenuhi  kebutuhan  masyarakat  karena penyediaan air bersih yang terbatas memudahkan    timbulnya  penyakit  di masyarakat. Penyakit yang meyerang manusia  dapat  ditularkan  dan  menyebar secara  langsung  maupun  tidak  langsung melalui air. Penyakit-penyakit yang biasanya  ditularkan  melalui  air  adalah
Thypus  abdominalis,  Cholera,  Disentri basiler,  Diare  akut,  Poliomyelitis,  Disentri amoeba,  penyakit-penyakit  cacingseperti Ascariasis, Trichiuris, parasit yang menggunakan  air  untuk  hidupnya  seperti schistoma mansoni. Menurut observasi awal kondisi bak penampungan air bersih di Desa Tateli Kecamatan Mandolang, tidak terawat, tidak  tertutup,  kotor,  dan  terkontaminasi aktifitas  manusia.  Berdasarkan  data  dari puskesmas setempat 1 tahun terakir penyakit diare  dan  gatal-gatal  yang  di  akibatkan  air yaitu  diare  sebanyak:  36  kasus  dan  gatal- gatal  sebanyak:  54  kasus.  Maka  dari  itu, peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian tentang  Gambaran  Kondisi  Fisik  Bak Penampungan  Air  Bersih  dengan  Uji Bakteriologis  pada    Sumber  Air  di  Desa Tateli  kecamatan  Mandolang  kabupaten Minahasa

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yaitu untuk menggambarkan kondisi fisik bak penampungan air bersih dengan uji bakteriologis pada sumber air di desa Tateli kecamatan  mandolang  kabupaten  minahasa. Tempat  penelitian  ini  dilakukan  di  lokasi sumber  air  bersih  desa  Tateli  kecamatan mandolang  kabupaten  minahasa  pada  bulan
September-Oktober  2015.  Yang  menjadi populasi  dari  penelitian  ini  adalah  semua bak  penampungan  air  bersih  berjumlah  26 bak  dan  13  sumber  air.  Sampel  dalam penelitian  ini  ditentukan  menggunakan teknik Purposive Sampilng
dengan
pertimbangan yaitu:
1. Sumber air yang masih digunakan di desa Tateli berjumlah 11 sumber air.
2. Bak  penampungan  yang  digunakan untuk menampung sumber air sebagai sumber air bersih

## HASIL DAN PEMBAHASAN.
Pada  penelitian  ini  digunakan  11  bak penampungan  sebagai  objek  penelitian, yaitu  bak  penampungan  yang  digunakan sebagai sumber air bersih. Kondisi fisik bak penampungan  meliputi  Dinding  bak,  Lantai bak, Atap bak, Perpipaan.
Tabel 1.Distribusi Kondisi Fisik Bak

## Penampungan
Berdasarkan  rekapitulasi  pada  tabel  1 dapat  diketahui  bahwa  hasil  observasi
dengan  menggunakan  instrument checklist, menunjukan  bahwa  terdapat  11  dinding  bak penampungan (100%) yang terbuat dari batu yang  disemen  (diplester)  Untuk  lantai  bak penampungan tisak terdapat  lantai bak yang memenuhi  syarat  (15%)  yang    terbuat  dari bahan  yang  disemen.  hasil  dari  observasi untuk  atap  bak  menunjukan  1  atap  bak penampungan(3%)  terbuat  dari  bahan  seng dan menggunakan ranggka kayu dan 10 bak penampungan  (97%)  tidak  memiliki  atap atau  penutup  bak.  Untuk  kondisi  perpipaan, 2  (23%)  memiliki  dimensi  pipa  keluar, peluap  dan  penguras.  sedangkan  9  bak penampungan (77%) hanya memiliki dimensi keluar.
Kondisi  fisik  bak  penampungan  di kategorikan memenuhi syarat apabila semua kriteria  atau  variabel  dalam  penelitian  bak penampungan  memenuhi  syarat.  Berikut
Kondisi Fisik
Bak Penampungan Memenuhi Syarat Tidak Memenu hi Syarat Total N % n % n % Dinding Bak Lantai Bak Atap Bak Perpipaan 11 0 1 2 100 15 3 23 0 11 10 9 0 85 97 77 11 11 11 11 100 100 100 100
tabel  yang  menunjukan  hasil  penelitian kondisi fisik bak peanampungan.
Pengambilan  sampel  pada  sumber  air
dilakukan pada tanggal 15 oktober 2015 dan waktu  pengambilan  pukul  10.32-11.00  dan kemudian  sampel  dibawa  ke  laboratorium BTKL dan P2M untuk diperiksa
Tabel 3. Hasil Pemeriksaan Bakteriologis
Berdasarkan hasil laboratorium kualitas  sumber  air  menunjukan  bahwa    4 sumber  air  (36%)  memenuhi  syarat  dengan total coliform <10 per 100 ml dan 7 sumber air  (62%)  tidak  memenuhi  syarat  dengan total Coliform >10 per 100 ml.
Tabel  5.  Kualitas  Bakteriologis  Sumber  air Terhadap Kondisi Fisik Bak Penampungan Kondisi Fisik ak
Penampungan Total
Coliform Total TMS MS n  %  n  % n % Dinding Bak MS 7  64  4  36  11  100 TMS  0 0 0 0 0 0 Lantai Bak MS 7  64  4  36  11  100 TMS  0 0 0 0 0 0 Atap Bak MS 1 9 0 0 1 9 TMS  6  55  4  36  10 91 Perpipaan MS 2  18  0 0 2 18 TMS  5  45  4  36 9 82
Keterangan tabel: 1. MS: Memenuhi Syarat 2. TMS: Tidak Memenuhi Syarat Kode Sampel Total Colifor m Hasil Analisis Sampel A Sampel B Sampel C Sampel D
Sampel E Sampel F
Sampel G Sampel H Sampel I Sampel J Sampel K 1,8 4,5 17 14 2,0 33 11 27 9,3 24 20 Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat
Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat
Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat tabel silang  antara  kualitas  bakteriologis  sumber air terhadap kondisi fisik bak penampungan. Rekapitulasi untuk kondisi fisik dinding bak penampungan  yang  memenuhi  syarat  fisik, terdapat  11  (100%)  dinding  bak  dan  yang memenuhi  syarat  total  coliform  terdapat  4 (36%)  bak  penampungan  air.  Rekapitulasi lantai bak penampungan yang tidak memenuhi  syarat  terdapat  11  (100%)  lantai bak  penampungan  air  dan  yang  memenuhi syarat total coliform terdapat 4 (36%) lantai bak  penampungan  air.  Rekspitulasi  kondisi fisik  atap  bak  peanmpungan  air  yang  tidak memenuhi  syarat  berjumlah  6  (55%)  dan yang memenuhi syarat kondisi fisik atap bak terdapat  1  (9%)  bak.  Untuk  atap  bak  yang tidak  memenuhi  syarat  kondisi  fisik,  tetapi memenuhi  syarat  total  colform  terdapat  4 (36%)  bak  penampungan  air.  Rekapitulasi untuk  kondisi  fisik  perpipaan  terdapat  9 (82%)  perpipaan  yang  tidak  memenuhi syarat  fisik  dan  di  antaranya  terdapat  4 (36%)  bak  yang  memenuhi  syarat  total coliform.

## KESIMIPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah dilakukan mengenai Gambaran Kondisi Fisik Bak Penampungan Air Bersih dengan  Uji  Bakteriologis  pada    Sumber  Air
di  Desa  Tateli  kecamatan  Mandolang kabupaten  Minahasa  maka,  di  ambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Kondisi Fisik Bak Penampungan Air Bersih  di  Desa  Tateli  Kecamatan Mandolang  Kabupaten  Minahasa tidak memenuhi syarat yang ditetapkan  meliputi  dinding  bak, lantai bak, atap bak, perpipaan.
2. Berdasarkan uji bakteriologis kualitas air bersih mendapatkan hasil 4 sumber air (36%)  yang memenuhi syarat  dan  7  sumber  air  (64%)  tidak memenuhi syarat

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  diatas  hal  – hal yang dapat disarankan yakni:
1. Pemerintah harus melakukan perbaikan  terhadap  kondisi  fisik  bak penampungan  yang  meliputi  dinding bak, lanatai bak, atap bak, perpipaan, yang tidak memenuhi syarat kesehatan  yang  berdampak  pada pencemaran air.
2. Kepada  pemerintah  setempat  dapat membuat  program  perbaikan  bak penampungan air bersih yang digunakan  sebagai  sumber  air  bersih sesuai dengan syarat dan sanitasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Chandra, B. 2007. Pengantar Kesehatan Lingkungan . Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC
Departemen Kesehatan RI. 1990. Peraturan
Menteri Kesehatan No.416/MENKES/PER/IX/1990 tentang syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air. Jakarta.
Jendral Cipta karya, 2007. Pengembangan SPAM Sederhana
Kartini  W,  2015 .  Uji  Bakteriologis  Air
Minum  Pada  Sumber  air  Bukit Sikumbang Desa Pulau Sarak
Kecamatan Kampar
Sarudji,  D.  2006. Kesehatan  Lingkungan. Surabaya: Penerbit Media Ilmu