## Pendahuluan
Limbah  yang  berasal  dari  industri  elektro- plating  bermula  dari  bahan-bahan  kimia  yang digunakan  dan  hasil  dari  proses  pelapisan.  Karena sifat  bahan  kimia  berbahaya,  maka  hasil  limbah akan berdampak pada kesehatan setiap orang yang berada  di  sekitar  usaha  maupun  yang terlibat  lang- sung dalam kegiatan industri. Permen LHK Nomor 5 Tahun  2022  menyatakan  bahwa  limbah  cair  meru- pakan air yang berasal dari suatu proses dalam sua-
tu  kegiatan  (Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan, 2022).
Intstalasi  Pengolahan  Air  Limbah  ialah metode  untuk  memurnikan  air  limbah  dari  kotoran dan  mengubahnya  menjadi  efluen  yang  dapat  dit- ambahkan  kembali  ke  dalam  siklus  air.  Setelah dikembalikan ke siklus air, limbah tersebut memiliki efek  yang  baik  terhadap  lingkungan  atau  dapat digunakan  kembali  untuk  berbagai  kegunaan setelah  dikembalikan  ke  siklus  air.  Pengolahan limbah  berupaya  mengurangi  kuman  berbahaya, mendegradasi bahan organik biodegradable, mene-

## Dampak  Parameter  Pencemar  Lingkungan dan Penanganan Air Limbah Pada Industri Elektroplating
PT  Uyemura  Indonesia  is  a  manufacturing  company engaged  in  four or more wheeled  vehicle accessories.  Heavy metals used  as  raw materials  for production  include  chrome  (Cr),  nickel  (Ni),  and copper  (Cu), that may  result  in  pollution  if  not  properly  managed.  This  study aims  to  determine  the technical handling of industrial liquid waste, critical parameters that are measured according to waste criteria, and the processing of industrial liquid waste. The heavy metal raw materials this company uses are  chrome,  nickel  and  copper.  The  company  uses  chrome,  nickel,  and  copper  as  raw  materials  for heavy  metal  production.  According  to  the  questionnaire  sheet,  the  liquid  waste  management  at  PT Uyemura Indonesia was rated as 90% in the good category. The physical parameters, such as tempera- ture and TSS, had an average value of 30.683ºC and 14.817 mg/L, respectively, which met the required standards.  However,  Total  Dissolve  Solid  did  not  meet  the  requirements,  with  an  average  value  of 3,109 mg/L. On the other hand, the chemical parameters such as chromium and copper, each with an average value of 0.1975 mg/L and 0.2969 mg/L, respectively, met the standards. However, nickel did not meet the requirements, with an average value of 0.2034 mg/L. The liquid waste processing process met 100% of the requirements, and it involved five processing stages, namely pre-processing, primary processing, secondary processing, tertiary processing, and sludge processing. The waste's physical and chemical parameters were tested, revealing that the TSS and Nickel levels did not meet quality stand- ards, and the WWTP processing stages were inadequate. It is hoped that a review will be conducted to reduce TSS and Nickel pollution in the industry.
Keywords : Wastewater, Nickel, TSS, Industrial Waste Handling

## Abstract

## P E N E L I T I A N
Redi Yudha Irianto 1 *, Denise N Danuputri 2
* Korespondensi : yudharedi@gmail.com
1,2 Jurusan Kesehatan Lingkungan, Poltekkes Kementerian Kesehatan Bandung, Jawa Barat

## ISSN (Print)   : 2443-1141
ISSN (Online)   : 2541-5301
tralkan  air  dari  sampah  yang  tersuspensi  dan mengambang,  serta  memperhatikan  kebersihan lingkungan (Tami, 2022).
Teknik  pengolahan  kimia  meliputi  presipi- tasi  (pengendapan),  adsorpsi  (penyerapan),  filtrasi (penyaringan),  dan  koagulasi  digunakan  untuk menghilangkan  konsentrasi  logam  berat.  Metode pengolahan  kimia  yang  paling  umum  adalah prosedur  pengendapan  dengan  proses  koagulasi- flokulasi  menggunakan  koagulan  yang  berbeda. Untuk  pengolahan  limbah  industri  yang  mengan- dung  logam  berat,  koagulasi  flokulasi  bekerja dengan  baik  karena  memisahkan  endapan  dari limbah.  Metode  pengendapan  dengan  koagulasi dipilih  karena  limbah  elektroplating  mengandung komponen  kimia  seperti  kation  yang  dapat  diubah menjadi senyawa  yang tidak  larut  dengan menam- bahkan  zat  pengendap.  Untuk  memenuhi  standar baku  mutu,  fraksi  organik  ini,  baik  padatan  tersus- pensi  maupun  padatan  terlarut  harus  direduksi (Eka Apriliasi et al., 2022).
Pencemaran logam berat dapat menyebab- kan efek kematian atau non-kematian, seperti men- gubah morfologi, perilaku, dan perkembangan ma- khluk air yang berbeda. Toksisitas logam berat pada makhluk  air  juga  menimbulkan  risiko  bagi kesehatan  manusia.  Bakteri  air  mengkonsumsi  ba- han  yang  mengandung  logam  berat,  yang  secara kimia  berubah  menjadi  bahan  kimia  yang  sangat berbahaya. Penyakit sistemik, gangguan imunologi, gangguan  neurologis,  gangguan  reproduksi,  ke- lainan  perkembangan,  efek  karsinogenik,  dan  ke- matian  adalah  semua  kemungkinan  masalah kesehatan  yang  disebabkan  oleh  logam  berat lainnya.  Penyakit  sistemik  adalah  tanda-tanda  sua- tu kondisi yang mempengaruhi organ yang terhub- ung dengan sistem metabolisme tubuh (Aris et  al., 2020).
Gangguan  neurologis  akibat  logam  berat dapat  berupa  encephalopathy,  ataxia,  stupor  dan coma  sedangkan  pada  anak  dapat  menimbulkan kejang tubuh dan neuropathy perifer. Logam berat juga dapat mempengaruhi sistem reproduksi beru- pa  keguguran,  kesakitan  dan  kematian  janin.    Ba-
han  kimia  atau  bahan  yang  dapat  menyebabkan kanker  atau  tumor  ganas  dikatakan  bersifat karsinogenik. Suatu zat atau bahan telah dievaluasi secara  ilmiah  sebagai  penyebab  kanker  oleh  satu atau  lebih  lembaga  ilmiah  yang  menggunakan metode  kultur  sel  kanker,  pada  hewan  percobaan, atau  melalui  studi  epidemiologi  jika  telah  ditetap- kan sebagai karsinogenik (Suci, 2020).
Sungai  Citarum  adalah  salah  satu  sungai paling  tercemar  di  Jawa  Barat.  Tingginya  kadar logam  berat  yang  berada  di  atas  baku  mutu  mini- mum  dapat  dilihat  di  Sungai  Citarum.  Kromium heksavalen  (Cr6+),  tembaga  (Cu),  nikel  (Ni),  seng (Zn),  timbal  (Pb),  merkuri  (Hg),  mangan  (Mn),  dan besi  (Fe)  terdapat  dalam  jumlah  yang  berbahaya. Hadirnya logam berat di sungai disebabkan adanya industri-industri di DAS  Citarum Hulu yang menga- lirkan  efluennya  ke  sungai.  Industri  yang  sangat berpotensi  menghasilkan  pencemar  logam  berat adalah  industri  yang  menggunakan  logam  berat pada  proses  produksinya.  Jenis  industri  dengan jumlah  terbanyak  dan  sangat  berpotensi  membu- ang  logam  berat  adalah  industri  tekstil  dan  pela- pisan  logam  (elektroplating)  (Febrita  &  Roosmini, 2022).
PT  Uyemura  Indonesia  merupakan  salah satu industri elektroplating yang bergerak di bidang aksesoris kendaraan bermotor roda empat ataupun lebih.  Perusahaan  ini  menggunakan  bahan  baku logam berat untuk proses produksinya seperti krom (Cr), nikel (Ni), dan tembaga (Cu). Hal tersebut ten- tu  berpengaruh  pada  hasil  akhir  pembuangan limbah.  Jika  pada  proses  pengolahan  limbah  di  PT Uyemura tidak diolah dengan baik dan benar, maka akan  berdampak  pada  lingkungan  dan  lingkungan akan tercemar dari pembuangan limbah.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  parameter  lingkungan  yang  terdapat pada  limbah.  Tujuan  selanjutnya  adalah  untuk mengetahui  proses  pengolahan  limbah  cair  yang dilakukan oleh industri.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian
deskriptif.  Penelitian  deskriptif  merupakan  sebuah tipe  penelitian  yang  menggambarkan  fenomena yang ditelitinya dan juga menggambarkan fenomena yang ditelitinya  dan juga menggambarkan besarnya masalah yang diteliti (Swarjana, 2015). Adapun vari- abel  yang  diteliti  yaitu  nilai  parameter  lingkungan yang didapat dan menjelaskan tentang penanganan limbah  cair  industri  di  PT  Uyemura  Indonesia  Kara- wang Timur.
Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  daya yang  ada  di  PT  Uyemura  Indonesia  mengenai  In- stalasi  pengolahan  Air  Limbah  dan  petugas  yang bertanggung  jawa  menangani  Intalasi  Pengolahan Air  Limbah  PT  Uyemura  Indonesia.  Sampel  yaitu satu  orang  petugas  yang  bertanggung  jawab  me- nangani  IPAL  dan  data  sekunder  pengolahan  air limbah  PT  Uyemura  Indonesia  periode  tahun  2020 sampai  2022  dan  data  primer  yang  diambil  ber- dasarkan lembar checklist dan lembar kuesioner.

## Hasil
Pada  hasil  penelitian  ini  dikemukakan mengenai berbagai temuan lapangan yang dilanjut- kan dengan pembahasan dan analisa temuan lapan- gan.  Temuan  lapangan  diperoleh  melalui  proses pengumpulan  data  dengan  observasi  dan  wa-
wancara  lapangan.  Metode  pengumpulan  data dengan  menggunakan  alat  bantu  lembar  observasi lapangan  pada  instalasi  pengolahan  air  limbah  dan lembar kuesioner kepada petugas yang bertanggung jawab  mengenai  instalasi  pengolahan  air  limbah. Analisis  data  kemudian  dilakukan  secara  univariat dengan  tabel  distribusi  frekuensi  disertai  dengan narasi.
Data  pengelolaan  limbah  cair  didapatkan dengan  melihat  dokumen  pengelolaan  limbah  cair. Berikut adalah hasil analisis data proses yang dibuat dalam bentuk diagram pengelolaan limbah cair.
Jenis  pengolahan  limbah  yang  digunakan tergantung  dari  sifat  bahan  kimia  yang  terkandung dalam  limbah  cair  tersebut.  Limbah  cair  dapat  dio- lah secara kimia atau elektrokimia. Gagasan di balik pengolahan  limbah  dengan  sedimentasi  maupun koagulasi  adalah  bahwa  logam  dalam  limbah  el- ektroplating  cair  dapat  diendapkan  dengan  mene- tralisirnya  dengan  kapur  CaOH2.  PH  8,5  hingga  9,5 cocok  untuk  presipitasi.  Endapan  logam  hidroksida, dan  lumpur  yang  dihasilkan  kemudian  dikeluarkan dari  larutan.  Selain  itu,  partikel  padat  berupa padatan  tersuspensi  dalam  air  limbah  dapat  men- gendap menggunakan gravitasi.
Berdasarkan  gambar  2  ,  didapatkan  bahwa
VOLUM E  10,   NO.   1,  JANUARI —APRI L  2024
Gambar 1. Proses Pengolahan Limbah Cair PT Uyemura Indonesia
hasil  pengukuran  temperatur  pada  air  limbah  PT Uyemura  Indonesia  dari  tahun  2020  sampai  tahun 2022 berada dibawah nilai baku mutu. Berdasarkan tabel nilai terendah yaitu 28,3ºC, nilai tertinggi yai- tu 33,6ºC dan nilai rata-rata dari pengukuran terse- but adalah 30,683ºC. Temperatur pada limbah cair PT  Uyemura  Indonesia  memenuhi  syarat  dikare- nakan berada dibawah baku mutu yaitu 38ºC.
Berdasarkan Gambar 3 , didapatkan bahwa hasil pengukuran TDS (Total Dissolved Solids) pada air  limbah  PT  Uyemura  Indonesia  di  tahun  2020 sampai tahun 2021 semester pertama berada diat- as  baku  mutu.  Tahun  2021  semester  kedua  men- galami  penurunan  hingga  berada  dibawah  baku
mutu  dengan  nilai  369  mg/L.  Selanjutnya  di  tahun 2022  mengalami  kenaikan  kembali  hingga  diatas baku  mutu.  Berdasarkan  tabel  nilai  terendah  yaitu 369 mg/L, nilai tertinggi yaitu 4.458 mg/L dan nilai rata-rata  dari  pengukuran  tersebut  adalah  3.109 mg/L. TDS (Total Dissolved Solids) pada limbah cair PT  Uyemura  Indonesia  tidak  memenuhi  syarat dikarenakan melebihi baku mutu yaitu 2000 mg/L.
Berdasarkan  gambar  4  didapatkan  bahwa hasil pengukuran TSS (Total Suspended Solids) pada air  limbah  PT  Uyemura  Indonesia  dari  tahun  2020 sampai 2022 berada dibawah nilai baku mutu. Ber- dasarkan tabel ,  nilai terendah yaitu 2,5 mg/L, nilai tertinggi  yaitu  49,9  mg/L  dan  nilai  rata-rata  dari
Gambar 2. Grafik Hasil Pengukuran Temperatur Pada IPAL PT Uyemura Indonesia
Variabel Tahun Terendah Tertinggi Rata-Rata Total Temperatur 2020 30,1 33,6 31,85 2021 29,5 31,2 30,35 2022 28,3 31,4 29,85 Total Dissolved Solid 2020 2.580 2.777 2.679 2021 369 4.458 2.414 2022 4.039 4.431 4.235 Total Suspended Solid 2020 14,1 14,3 14,2 2021 5,6 49,9 27,75 2022 2,5 2,5 2,5 Chrom 2020 -0,3602 0,549 0,0837 2021 -0,0366 2,3965 0,3112 Nikel 2020 -0,0797 0,7512 0,1961 2021 0,0399 0,8324 0,2458 2022 0,054 0,325 0,1683 Tembaga 2020 0,001 1,753 0,2577 2021 0,0098 0,8446 0,3361
Tabel 1. Frekuensi Pengukuran Variabel Pada IPAL PT Uyemura Indonesia
pengukuran tersebut adalah 14,817 mg/L. TSS (Total Suspended  Solids)  pada  limbah  cair  PT  Uyemura Indonesia  memenuhi  syarat  dikarenakan  berada  di bawah baku mutu yaitu 200 mg/L.
Berdasarkan  gambar  5  ,  didapatkan  bahwa hasil pengukuran krom di tiap pekan pada air limbah PT  Uyemura  Indonesia  di  tahun  2020  berada  di bawah  nilai  baku  mutu,  namun  pada  tahun  2021 terdapat  nilai  melebihi  baku  mutu.  Berdasarkan tabel di tahun 2020 didapatkan nilai terendah yaitu -
0,3602  mg/L,  nilai  tertinggi  yaitu  0,5490  mg/L  dan nilai rata-rata yaitu 0,0837 mg/L. Lalu di tahun 2021 dengan  nilai  terendah  yaitu  -0,0366  mg/L,  nilai tertinggi  2,3965  mg/L  dan  nilai  rata-rata  yaitu 0,3112  mg/L.  Krom  pada  limbah  cair  PT  Uyemura Indonesia  telah  memenuhi  syarat  dikarenakan  nilai rata-rata  total  yaitu  0,1975  mg/L  berada  di  bawah baku mutu yaitu 0,5 mg/L.
Berdasarkan  gambar  6,  didapatkan  bahwa hasil pengukuran nikel di tiap pekan pada air limbah
Gambar 3. Grafik Hasil Pengukuran Total Dissolved Solids Pada IPAL PT Uyemura Indonesia
Tabel 3. Frekuensi Hasil Observasi Pada IPAL PT Uyemura Indonesia
No Proses Pengolahan Limbah Cair Frekuensi Persentase (%) 1 MS 15 100 2 TMS 0 0 Jumlah 15 100
PT  Uyemura  Indonesia  masih  banyak  yang  diatas baku  mutu.  Berdasarkan  tabel,  di  tahun  2020 didapatkan  nilai  terendah  yaitu  -0,0797  mg/L,  nilai tertinggi yaitu 0,7512 mg/L dan nilai rata-rata yaitu 0,1961 mg/L. Lalu di tahun 2021 dengan nilai teren- dah  0,0399  mg/L,  nilai  tertinggi  yaitu  0,8324  mg/L dan nilai rata-rata yaitu 0,2458 mg/L. Selanjutnya di
tahun  2022  didapatkan  nilai  terendah  yaitu  0,0540 mg/L, nilai tertinggi yaitu 0,3250 mg/L dan nilai rata- rata  yaitu  0,1683  mg/L.  Nikel  pada  limbah  cair  PT Uyemura  Indonesia  tidak  memenuhi  syarat  dikare- nakan nilai rata-rata total yaitu 0,2034 mg/L melebi- hi baku mutu yaitu 0,2 mg/L.
Berdasarkan  gambar  7  ,  didapatkan  bahwa
Gambar 4. Grafik Hasil Pengukuran Total Suspended Solids Pada IPAL PT Uyemura Indonesia
hasil  pengukuran  tembaga  di  tiap  pekan  pada  air limbah PT Uyemura Indonesia dari tahun 2020 sam- pai  tahun  2021  berada  di  bawah  nilai  baku  mutu. Berdasarkan  tabel  di  tahun  2020  didapatkan  nilai terendah  yaitu  0,0010  mg/L,  nilai  tertinggi  yaitu 1,7530 mg/L dan nilai rata-rata yaitu 0,2577 mg/L. Lalu  di  tahun  2021  dengan  nilai  terendah  0,0098 mg/L,  nilai  tertinggi  yaitu  0,8446  mg/L  dan  nilai rata-rata yaitu 0,3361 mg/L. Tembaga pada limbah cair PT Uyemura Indonesia  telah memenuhi syarat dikarenakan  berada  dibawah  baku  mutu  yaitu  2 mg/L.
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan terdapat 15 pertanyaan memenuhi syarat. Instalasi
pengolahan  limbah  PT  Uyemura  Indonesia  tidak licin, kedap air, tidak adanya bocor pada pipa, dan proses pengolahan limbah yang lengkap. Berdasar- kan perhitungan menggunakan skala gutman, pros- es  pengolahan  limbah  cair  PT  Uyemura  Indonesia telah memenuhi syarat dikarenakan skor >=50%.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan pekerja  yang  khusus  menangani  IPAL  PT  Uyemura Indonesia  didapati  90%  memenuhi  syarat.  Hal  ter- sebut  didapatkan  dari  perhitungan  dari  teori arikunto,  penanganan  limbah  cair  PT  Uyemura  In- donesia  telah  memenuhi  syarat  dan  dikategorikan baik dengan rentang nilai 76%-100%.
Gambar 5. Grafik Hasil Pengukuran Krom Pada IPAL PT Uyemura Indonesia
Gambar 6. Grafik Hasil Pengukuran Nikel Pada IPAL PT Uyemura Indonesia

## Pembahasan
Proses Pengolahan Limbah Cair Pre-Treatment
PT Uyemura Indonesia memiliki tangki yang banyak  dalam  proses  pengolahan  limbah.  Pertama adalah  tahap  pengolahan  awal/pre-treatment,  pa- da tahap ini hasil limbah dari produksi dialirkan ke
Chrome Conc. Tank, Chrome Rinse Tank, Acid Conc. Tank,  dan  Acid  Rinse  Tank.  Dimana  limbah  yang mengandung  Cr,  Ni,  dan  Cu  masuk  pada  Chrome Conc. Tank dan Chrome Rinse Tank.

## Primary Treatment
Tahap  primary  treatment  adalah  proses pengangkatan  sebagian  padatan  tersuspensi  pada
air  limbah.  Tahap  ini  dimulai  dari  Reduction  Tank yang  dilakukan  penambahan  bahan  kimia  yaitu  5% H2SO4 (5% Sulfuric Acid) untuk menurunkan pH dan 5%  NaOH  (5%  Sodium  Hydroxide)  untuk  menaikan pH.

## Secondary Treatment
Tahap  secondary  treatment  merupakan penambahan  bahan  kimia  guna  untuk  mengubah senyawa  pencemar  pada  air  limbah.  Hal  tersebut terjadi dimulai dan Reaction Tank 1&2 menggunakan mesin chemical Heavy Metal Removal Type W855, mesin tersebut memanfaatkan teknolo- gi  presipitasi  dan  penukaran  ion  sehingga  menjadi butiran-butiran  flok  kecil.  Selanjutnya  ditransfer pada  Coagulant  Tank  yaitu  untuk  membentuk gumpalan  flok  yang  lebih  besar  menggunakan Na3PO4  (Natrium  Fosfat)  agar  lebih  mudah  men- gendap  ke  bawah.  Dalam  penambahan  Natrium Fosfat, krom pada limbah mengikat ion PO43- yang menyebabkan krom akan mengendap dalam limbah membentuk CrPO4.
Endapan  CrPO4  dapat  berperan  sebagai  inti flok  yang  bersifat  elektropositif  dan  pada  suasana basa  akan  menarik  ion  OH-  dan  kelebihan  PO43- didalam larutan sehingga membentuk flok Cr(PO4)2- 3 yang bermuatan negatif dan dapat menarik kation
logam  lainnya  yang  terdapat  dalam  limbah.  Begitu juga  dengan  endapan  pada  limbah  nikel  menjadi Ni3(PO4)2, dan endapan pada limbah tembaga yaitu Cu(PO4)2-3. Selanjutnya proses sedimenta- si/Sedimentation  Tank  yaitu  untuk  penampungan hasil  dari  pengendapan  flok yang  lebih  besar  untuk memisahkan  partikel  tersuspensi  (TSS)  dari  air limbah melalui pengendapan secara gravitasi.

## Tertiary Treatment
Tertiary
treatment merupakan pengangkatan  sisa  padatan  tersuspensi  dari  tahap sebelumnya,  pada  tahap  ini  dilakukan  pada  Sand Filter  Tank  yaitu  untuk  menyaring  partikel  kotoran yang  terdapat  pada  air  limbah,  pada  proses  ini  ba- han-bahan yang ada akan terlarutkan menggunakan ion-ion pasir yang ada didalam sand filter. Kemudian di transfer ke chelate column untuk menghilangkan partikel-partikel  yang  masih  terbawa  pada  proses sand  filter  dan  selanjutnya  di  netralkan  kembali  pH menjadi 7 di Final Neutralization Tank.

## Sludge Treatment
Tahap  terakhir  pada  proses  pengolahan limbah  ini  yaitu  sludge  treatment.  Proses  ini  dil- akukan  oleh  filter  Press  yaitu  mesin  tempat  hasil proses  limbah  sludge  yang  ditransfer  dari  tangki Sedimentation  dengan  memisahkan  antara  air  dan
Gambar 7. Grafik Hasil Pengukuran Tembaga Pada IPAL PT Uyemura Indonesia
Tabel 3. Frekuensi Hasil Wawancara Penanganan Limbah Cair Industri PT Uyemura Indonesia
No Penanganan Limbah Cair Industri Frekuensi Persentase (%) 1 MS 9 90 2 TMS 1 10 Jumlah 10 100
lumpur  dengan  memfilter  menggunakan  tekanan, dimana  hasil  filter  press  yang  berbentuk  padat  ini akan  dibuang  ketempat  pemanfaat  yaitu  PT.  Pasa- dena Metric Indonesia.

## Parameter Fisik

## Pemeriksaan Temperatur
Pemeriksaan  temperatur  didapatkan  dari data  sekunder  yang  diukur  pihak  ketiga  setiap enam  bulan  sekali  oleh  PT  Medialab  Indonesia. Berdasarkan hasil yang didapat, temperatur selama 3  tahun  yaitu  dari  tahun  2020  sampai  tahun  2022 berada  di  bawah  baku  mutu  atau  nilai  baku  mutu yang  ditentukan  dari  Permen  LH  nomor  5  Tahun 2014. Temperatur pada pengolahan limbah cair PT Uyemura Indonesia telah memenuhi syarat.

## Pemeriksaan TDS (Total Disolved Solids)
Pemeriksaan  TDS  didapatkan  dari  data sekunder  yang  diukur  pihak  ketiga  setiap  enam bulan sekali oleh PT Medialab Indonesia. Berdasar- kan  hasil  yang  didapat,  nilai  TDS  yang  berada dibawah baku mutu hanya pada tahun 2021 semes- ter  kedua.  Rata-rata  nilai  yang  didapat  melebihi baku  mutu  atau  nilai  baku  mutu  yang  ditentukan dari  Permen  LH  nomor  5  Tahun  2014.  Total  Dis- solved  Solids  pada  pengolahan  limbah  cair  PT Uyemura Indonesia tidak memenuhi syarat.

## Pemeriksaan TSS (Total Suspended Solids)
Pemeriksaan  TSS  didapatkan  dari  data sekunder  yang  diukur  pihak  ketiga  setiap  enam bulan sekali oleh PT Medialab Indonesia. Berdasar- kan  hasil  yang  didapat,  TSS  selama  3  tahun  yaitu dari  tahun  2020  sampai  tahun  2022  berada  di bawah baku mutu atau nilai baku mutu yang diten- tukan  dari  Permen  LH  nomor  5  Tahun  2014.  TSS pada  pengolahan  limbah  cair  PT  Uyemura  Indone- sia telah memenuhi syarat.

## Parameter Kimia

## Pemeriksaan Krom
Proses  electroplating  pelapisan  yang  ber- peran paling banyak di PT Uyemura Indonesia yaitu krom.  Krom  digunaan  pada  saat  proses  pelapisan yang  berfungsi  untuk  mengkinclongkan,  membuat mengkilap produk, dan agar tidak mudah berkarat. Pemeriksaan  krom  didapatkan  dari  data  sekunder
yang  diukur  laboratorium  PT  Uyemura  Indonesia setiap pekan dan data  sekunder yang diukur pihak ketiga  setiap  enam  bulan  sekali  oleh  PT  Medialab Indonesia.  Berdasarkan  hasil  yang  didapat,  pada tahun 2020 nilai berada dibawah baku mutu namun ditahun 2021 mengalami kenaikan hingga melebihi baku mutu.
Hal  tersebut  dikarenakan  pada  saat  tahun 2021  ada  peralihan  untuk  bahan  kimia  yang digunakan sehingga menjadi tidak stabil.
Nilai rata-rata krom dari tahun 2020 sampai tahun  2023  berada  dibawah  baku  mutu  atau  nilai baku mutu yang ditentukan dari Permen LH nomor 5  Tahun  2014.  Krom  pada  pengolahan  limbah  cair PT  Uyemura  Indonesia  telah  memenuhi  syarat. Tahun 2022 tidak  dilakukan pemeriksaan terhadap krom  dikarenakan  pada  tahun  2020  sampai  tahun 2021  untuk  hasil  pengukuran  krom  cenderung dibawah  baku  mutu,  maka  dari  itu  setelah didiskusikan  dengan  top  management  diputuskan untuk tidak mengukur kembali krom di tahun 2022 dan tahun selanjutnya.
Tidak  diragukan  lagi  bahwa  kromium  men- imbulkan  risiko  bagi  kesehatan  manusia  dan  ling- kungan. Kromium dapat masuk ke badan air secara alami  melalui  proses  termasuk  pelapukan  batuan mineral.  Konsentrasi  besar  senyawa  kromium dapat menyebabkan keracunan akut dengan gejala termasuk  mual,  ketidaknyamanan  perut,  keku- rangan  urin,  dan  koma.  Ini  dapat  menyebabkan dermatitis  dan  kanker  jika  bersentuhan  dengan kulit (Asmadi et al., 2018).
Kadar  krom  pada  limbah  dapat  diturunkan dengan  penambahan  koagulan  Ferri  Chlorida. Jumlah krom dalam limbah berkurang akibat proses ini. Kandungan krom dapat turun sebesar 99% pada pH  optimum  dengan  rasio  massa  koagulan  dan limbah sebesar 3,64. Hal ini terjadi karena semakin banyak  massa  koagulan  maka  endapan  Cr(OH)3 semakin  mudah  terbentuk  dan  kadar  logam  krom semakin menurun (Nurhasni et al., 2013).

## Pemeriksaan Nikel
Proses  elektroplating  pelapisan  yang  ber- peran  paling  awal  di  PT  Uyemura  Indonesia  yaitu
nikel. Nikel berperan dalam membuat produk men- jadi  warna  abu-abu  sebelum  dilapisi  krom  pada proses  pelapisan  setelah  proses  pencetakan. Pemeriksaan  nikel  didapatkan  dari  data  sekunder yang  diukur  laboratorium  PT  Uyemura  Indonesia setiap  pekan  dan  data  sekunder  yang  diukur  pihak ketiga  setiap  enam  bulan  sekali  oleh  PT  Medialab Indonesia.  Dilihat  dari  grafik,  nikel  banyak  sekali mengalami kenaikan dan penurunan nilai. Hal terse- but  dikarenakan  bahan  tambahan  untuk  menetral- kan  nikel  diganti  sehingga  beberapa  melebihi  baku mutu  disebabkan  kelarutan  ion  nikel  paling  besar dibandingkan dengan ion logam berat lainnya.
Nilai  rata-rata  nikel  dari  tahun  2020  sampai tahun 2023 melebihi baku mutu atau nilai baku mu- tu yang ditentukan dari Permen LH nomor 5 Tahun 2014. Nikel pada pengolahan limbah cair PT Uyemu- ra  Indonesia  tidak  memenuhi  syarat.  Jika  limbah nikel  tidak  diolah  dengan  baik  tentu  akan  sangat berdampak  bagi  kesehatan  lingkungan  maupun kesehatan manusia. Kadar logam berat seperti nikel sudah  banyak  ditemukan  yang  melebihi  ambang batas  untuk  biota  laut.  Tingginya  kandungan  nikel dalam  perairan  dapat  merusak  sel  jaringan  ikan. Apabila  ikan  tersebut  dikonsumsi  manusia,  logam yang  terkandung  akan  masuk  ke  dalam  tubuh  dan dapat  merusak  sel  yang  kemudian  mengakibatkan kerusakan organ tubuh manusia (Aris et al., 2020).
Kadar nikel pada limbah elektroplating dapat diturunkan  salah  satunya  menggunakan  proses koagulasi  dan  flokulasi.  Koagulan  natrium  fosfat dapat  membantu  penurunan  kadar  nikel  pada limbah  elektroplating.  Massa  koagulan  yang  se- makin  banyak  mempengaruhi  penurunan  kadar nikel pada limbah semakin baik. Rasio massa koagu- lan  dan  limbah  dapat  menurunkan  hingga  memen- uhi batas baku mutu sebanyak 99,66% (Nurhasni et al.,  2013).  Proses    pertukaran    ion  dengan menggunakan    resin    penukar    kation  (cation    ex- changer    resin)  juga  dapat  digunakan  dalam  men- golah  lombah  elektroplating.  Proses    ini    mampu menghasilkan  air  buangan  bebas  nikel.  Kesulitan akan  timbul  bila  di  dalam larutan terdapat    siani- da,        sebab        sianida        akan  merusak  resin  yang
digunakan (Said, 2010).

## Pemeriksaan Tembaga
Proses elektroplating di PT Uyemura Indone- sia,  tembaga  juga  berperan  penting  dalam  proses pelapisan.  Tembaga  digunakan  sebagai  perekat  an- tara nikel dan krom. Pemeriksaan tembaga didapat- kan dari data sekunder yang diukur laboratorium PT Uyemura Indonesia setiap pekan dan data sekunder yang  diukur  pihak  ketiga  setiap  enam  bulan  sekali oleh PT Medialab Indonesia. Berdasarkan hasil yang didapat,  dari  tahun  2020  sampai  tahun  2021  nilai berada dibawah baku mutu.
Nilai  rata-rata  tembaga  dari  tahun  2020 sampai tahun 2023 berada dibawah baku mutu atau nilai  baku  mutu  yang  ditentukan  dari  Permen  LH nomor  5  Tahun  2014.  Tembaga  pada  pengolahan limbah cair PT  Uyemura Indonesia telah  memenuhi syarat.  Tahun  2022  tidak  dilakukan  pemeriksaan terhadap  tembaga  dikarenakan  pada  tahun  2020 sampai  tahun  2021  untuk  hasil  pengukuran  krom cenderung  dibawah  baku  mutu,  maka  dari  itu setelah didiskusikan dengan top management dipu- tuskan  untuk  tidak  mengukur  kembali  tembaga  di tahun  2022  dan  tahun  selanjutnya.  Kandungan logam Cu pada air limbah dapat dijaga dan diturunk- an  menggunakan  proses  adsorbsi.  Material  abu layang (fly ash) mampu menurunkan kandungan Cu pada  air  limbah  sebanyak  95,24%.  Aktivasi  abu layang optimum di 400oC merupakan proses maksi- mal  memperluas  permukaan  abu  layang  sehingga proses  adsorbsi  maksimal  (Giyatmi  et  al.,  2020). Dalam penelitian Nurhasni (2023) untuk menurunk- an jumlah Cu dalam efluen, koagulan natrium fosfat juga  digunakan.  Rasio  massa  koagulan  dan  limbah pada  pH  7  dan  massa  koagulan  ideal  adalah  0,45 (Nurhasni et al., 2013).
Kandungan  logam  Cu  dalam  jumlah  besar dapat  menyebabkan  rasa  yang  tidak  enak  di  lidah, kerusakan pada hati, muntaber, pusing kepala, ane- mia  bahkan  sampai  meninggal.  Logam  berat  Cu  di- golongkan  ke  dalam  logam  berat  essensial  yang artinya  meskipun  Cu  merupakan  logam  berat beracun,  tetapi  unsur  ini  sangat  dibutuhkan  tubuh meski  dalam  jumlah  yang  sedikit  (Sekarwati  et  al.,

## 2015).

## Observasi Instalasi Pengolahan Air Limbah
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  didapat dari  lembar  checklist  memenuhi  syarat  100% dikarenakan skor >=50% dari perhitungan pendeka- tan skala Gutman. Mulai dari tangki yang kuat dan tidak  berbau,  pipa  yang  kuat  dan  tidak  ada  ke- bocoran,  dan  tahapan-tahapan  pengolahan  yang benar.  Hal  ini  didasari  dari  Permen  LHK  Nomor  6 Tahun  2021  Tentang  Tata  Cara  dan  Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di  bab  viii  (Pengolahan  Limbah  Bahan  Berbahaya dan  Beracun)  (Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Ke- hutanan, 2021).
Diketahui  debit  air  limbah  yang  ma- suk/influen  ke  Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah sebesar 955 m3/bulan setara dengan 43,4 m3/hari. Untuk efluen yang dihasilkan diketahui sebesar 357 m3/bulan setara dengan 16,2 m3/hari.

## Wawancara Penanganan Limbah Cair
Berdasarkan  Permen  LH  no  5  Tahun  2014 tepatnya  pada  pasal  16,  hasil  wawancara  yang didapat dari narasumber atau pekerja yang khusus menangani IPAL PT Uyemura Indonesia, didapatkan nilai  dengan  persentase  90%  berkategori  baik dikarenakan  skor  rentang  76%-100%  dari  perhi- tungan  teori  Arikunto.  Hanya  saja  pada  saat  ob- servasi  petugas  tersebut  tidak  menggunakan  APD (Alat  Pelindung  Diri)  lengkap.  Berdasarkan  ISO 45001  Tahun  2018  Tentang  Sistem  Manajemen Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), 2014).
Untuk  menghindari  terjadinya  risiko  kecel- akaan  saat  bekerja  diwajibkan  mengenakan  APD seperti, topi pelindung guna melindungi kepala dari bahaya  kejatuhan  benda,  kacamata  pelindung  un- tuk melindungi mata dari partikel-partikel kecil ser- ta  percikan  bahan  kimia,  masker  atau  respirator untuk  melindungi  alat  pernafasan  dari  bahaya  bau bahan kimia atau partikel mist, mengenakan sarung tangan  guna  melindungi  dari  kontak  bahan  kimia, dan  terakhir  sepatu  pelindung  guna  melindungi kaki  dari  kejatuhan  benda  atau  larutan  kimia  dan aliran listrik.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada  Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL)  di  PT Uyemura Indonesia dalam penanganan limbah cair ditinjau  dari  hasil  wawancara  diperoleh  hasil  90% memenuhi syarat dengan kategori baik. Parameter fisik dan kimia air limbah sebagian besar memenuhi syarat,  namun  parameter  TDS  (Total  Disolved  Sol- ids)  dan  nikel  tidak  memenuhi  syarat  dengan  nilai rata-rata  total  masing-masing  sebesar  3.109  mg/L dan  0,2034  mg/L.  Tahapan  proses  yang  ada  pada Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) cukup baik dan lengkap,  mulai  dari  pre-treatment,  primary  treat- ment,  secondary  treatment,  tertiary  treatment, dan  sludge  treatment.  Berdasarkan  lembar kuesioner 100% memenuhi syarat.

## Daftar Pustaka
Aris, M., Ibrahim, T. A., & Nasir, L. (2020). Kontami- nasi  logam  nikel  (Ni)  pada  struktur  jaringan ikan.  E-Journal  BUDIDAYA  PERAIRAN,  9(1), 64–72.
https://doi.org/10.35800/bdp.9.1.2021.3156 6
Asmadi,  A.,  S,  E.,  &  Oktiawan,  W.  (2018).  Pengu- rangan Chrom (Cr) Dalam Limbah Cair Indus- tri  Kulit  Pada  Proses  Tannery  Menggunakan Senyawa Alkali Ca(OH)2, NaOH Dan NaHCO3 (Studi  Kasus  PT.  Trimulyo  Kencana  Mas  Se- marang). Jurnal Air Indonesia, 5(1). https://doi.org/10.29122/jai.v5i1.2431
Eka  Apriliasi,  Enjarlis,  &  Lie,  T.  (2022).  Desain  In- stalasi  Pengolahan  Limbah  Laboratorium Teknik Kimia Di Lingkungan Institut Teknolo- gi Indonesia.
Febrita,  J.,  &  Roosmini,  D.  (2022).  Analisis  Beban Pencemar  Logam  Berat  Industri  terhadap Kualitas  Sungai  Citarum  Hulu.  Jurnal  Teknik
Sipil Dan
Lingkungan, 7(1), 77–88.
https://doi.org/10.29244/jsil.7.1.77-88
Giyatmi,  Fallihah,  T.,  &  Swantomo,  D.  (2020). Penurunan  kadar  Cu  dalam  Limbah  Cair  In- dustri  Perak  Menggunakan  Adorben  Abu Layang.  Seminar  Nasional  Teknik  KImia Soebardjo Brotohardono XVI, September, 1– 7. http://snsb.upnjatim.ac.id/index.php/snsb/a rticle/view/18
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). (2014). Pera-
turan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Ba- ku Mutu Air Limbah. https://doi.org/10.1177/0032318700052002 07 Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.
(2022).  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup Dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  5
Tahun  2022  Tentang  Pengolahan  Air  Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan
Dengan  Menggunakan  Metode  Lahan  Basah
Buatan. 1–23. https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/ 2022pmlhk005_menlhk_04112022102337.pd
f
Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  (2021). Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Dan Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  6  Ta- hun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan  Limbah  Bahan  Berbahaya  Dan Beracun.  Menteri  Lingkungan  Hidup  Dan  Ke- hutanan Republik Indonesia, April, 5–24.
Nurhasni,  N.,  Salimin,  Z.,  &  Nurfitriyani,  I.  (2013). Pengolahan  Limbah  Industri  Elektroplating
Dengan  Proses  Koagulasi  Flokulasi.  Jurnal Kimia VALENSI, 3(1), 305–314. https://doi.org/10.15408/jkv.v3i1.328
Said,  N.  I.  (2010).  Metoda  Penghilangan  Logam  Be- rat  (As,  Cd,  Cr,  Ag,  Cu,  Pb,  Ni  dan  Zn)  Di  Da- lam Air Limbah Industri. Jurnal Air Indonesia, 6(2),
136–148. https://doi.org/10.29122/jai.v6i2.2464
Sekarwati,  N.,  Murachman,  B.,  &  Sunarto.  (2015).
Dampak  Logam  Berat  Cu  (Tebaga)  dan  Ag (Perak)  Pada  Limbah  Cair  Industri  Perak. Ekosains, VII(1), 64–76.
Suci,  T.  (2020).  Review  Literature  Analisa  Logam Berat  Timbal  (  Pb  )  Pada  Rambut  Karyawan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). STIK Insan Cendekia Medika.
Swarjana, I. K. (2015). Metode Penelitian Kesehatan
(Edisi Revisi) (M. Bendatu (ed.); II, p. 52). An-
di.
Tami. (2022). Mengenal Apa Itu WWTP (Wastewater
Treatment Plant). Mutu Institute. https://mutuinstitute.com/post/mengenal- wastewater-treatment-plant/ 34 HIG IENE
VOLUM E  10,   NO.   1,  JANUARI —APRI L  2024