## ANALISA ALIRAN BEBAN SISTEM TENAGA LISTRIK PADA POWER PLANT
AMBON MENGGUNAKAN ETAP 19.1
Ramlan Syadidan, Ulinnuha Latifa Program Studi Teknik Elektro S1, Fakultas Teknik Universitas Singaperbangsa Karawang, Jl. HS. Ronggo Waluyo, Karawang, Jawa Barat, Indonesia ramlan.syadidan19089@student.unsika.ac.id

## ABSTRAK
Dalam  industri,  kebutuhan  listrik  yang  tinggi  mempengaruhi  sistem  tenaga  listrik  dan  memerlukan perubahan dalam pengelolaan energi  listrik. PT Asia Pasific  Fibers, khususnya  bagian Texturizing , mengalami peningkatan beban yang mempengaruhi konfigurasi sistem jaringan kelistrikan. Perhitungan aliran daya dilakukan secara  manual  dengan  kendala  waktu  dan  hasil  yang  kurang  maksimal.  Studi  aliran  beban  penting  dalam perencanaan untuk menentukan kapasitas komponen yang tepat dan mempengaruhi kinerja sistem tenaga listrik. Penelitian ini menggunakan software komputer untuk mempermudah dan mempercepat perhitungan aliran daya. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengelolaan  sistem  tenaga  listrik  dengan  fokus  pada  perhitungan aliran beban. Perhitungan aliran beban digunakan untuk menentukan dan menghitung arus, tegangan, daya aktif, daya reaktif, dan faktor daya dalam jaringan sistem tenaga listrik pada keadaan pengoperasian normal. Single Line Diagram (SLD) digunakan sebagai representasi visual dari komponen-komponen instalasi listrik dan hubungan antar komponen. Oleh karena itu, tahap pertama penelitian ini adalah menggambar SLD pada lembar kerja ETAP dengan memasukkan komponen-komponen yang relevan sesuai dengan ruang lingkup SLD.
Kata kunci: Listrik, Single Line Diagram, ETAP

## 1. PENDAHULUAN
Listrik  merupakan  energi  yang  tidak  bisa  lepas dari  peradaban  manusia  dan  kehidupan  manusia sehari-hari.  Selain  peradaban  manusia,  mulai  dari instansi  kecil  hingga  instansi  besar  juga  juga  sangat membutuhkan energi listrik. Gangguan pasokan listrik dapat  menghambat  kinerja  mereka,  karena  hampir semua  peralatan  yang  digunakan,  seperti  lampu, komputer,  printer,  pengatur  suhu  ruangan,  internet, dan sebagainya,  membutuhkan  listrik.  Tak hanya itu, beberapa  peralatan  rumah  tangga  mulai  dari  rice cooker,  dispenser,  dan  water  heater.  Industri merupakan  salah  satu  pilar  ekonomi  suatu  negara, termasuk di Indonesia. Ketersediaan listrik yang cukup dalam  industri  sangat  penting  karena  mempengaruhi operasional  dan  pelaksanaan  kegiatan  di  dalamnya. Dalam  perkembangan  industri  yang  semakin  maju, peningkatan beban listrik dapat mempengaruhi proses industri,  sehingga  sangat  dibutuhkannya  perubahan dalam  sistem  tenaga  listrik.  Tanpa  pengelolaan  yang baik, dapat terjadi kerugian daya yang semakin besar dan dapat merusak profil tegangan [1].
Seperti halnya yang terjadi pada PT Asia Pasific Fibers,  khususnya  pada texturizing section ,  terus dilakukan  perkembangan  demi  perkembangan  pada sektor pembangunan, yang  menyebabkan tanggungan beban  semakin  bertambah.  Dampaknya,  konfigurasi awal dari sistem  jaringan  listrik  yang semula  mampu menangani  beban  dengan  baik,  mungkin  tidak  sesuai lagi dengan kondisi pembebanan saat ini. Perhitungan aliran  daya  sistem  tenaga  listrik  pada texturizing section di PT tersebut saat ini belum dilakukan secara otomatis, yang cukup rumit dan memakan waktu lama, dan terkadang hasilnya tidak maksimal [2].
Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  dapat  dilakukan perhitungan  aliran  daya  melalui  Studi  aliran  beban. Studi  aliran  beban  sangat  penting  dalam  tahap perencanaan  karena  dapat  memengaruhi  kinerja  dari sistem  tenaga  listrik.  Perhitungan  aliran  beban dilakukan  untuk  menentukan  arus,  tegangan,  daya aktif,  daya  reaktif,  dan  juga  faktor  daya.  Dalam penelitian  ini  digunakan  software  komputer  untuk mempermudah  dan  mempercepat  dalam  proses perhitungan aliran daya.
Adapun tujuan dan manfaat dari penulisan jurnal ini diantaranya adalah sebagai berikut.
Tujuan:
a. Mengetahui keadaan mengenai rugi-rugi daya dan profil tegangan pada Single Line Diagram  Power Plant Ambon
b. Menentukan  cara  untuk  memperbaiki  rugi-rugi daya dan profil tegangan pada Single Line Diagram Power Plant Ambon Manfaat:
c. Penulis dapat mengetahui keadaan mengenai rugi- rugi  daya  dan  profil  tegangan  pada Single  Line Diagram Power Plant Ambon
d. Penulis dapat menentukan cara untuk memperbaiki rugi-rugi daya dan profil tegangan pada Single Line Diagram Power Plant Ambon

## 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. ETAP
Software Electrical Transient Analysis Program (ETAP) digunakan dalam industri atau wilayah untuk merancang  dan  merencanakan  sistem  kelistrikan. Penggunaan software ini  sangat  berguna  dalam melakukan  berbagai  analisis  yang  mempermudah
pekerjaan.  Seorang  insinyur  tenaga  listrik  harus memiliki  kemampuan  dalam  menggunakan software ETAP,  mulai  dari  merancang Single  Line  Diagram hingga menganalisis sistem secara keseluruhan [3].

## 2.2. Single Line Diagram
Single  line  diagram atau  SLD  merupakan representasi  grafis  sistem  kelistrikan  dalam  bentuk gambar satu garis. Gambar ini memberikan penjelasan yang  sederhana  tentang  sistem  kelistrikan  pada pembangkit  dan  gardu  induk,  memudahkan  dalam melihat  status  dan  fungsi  dari  setiap  instalasi  untuk operasi dan juga pemeliharaan. Tujuan dari single line diagram adalah menyederhanakan hubungan elektrikal yang kompleks dengan cara memvisualisasikan  sumber  daya  dan  beban  pada sistem tersebut [4].

## 2.3. Studi Aliran Beban
Tujuan dari studi aliran beban yaitu memastikan stabilitas  transfer  listrik  dan  kemampuan  untuk mensuplai beban yang ada. Studi ini diperlukan karena peningkatan  beban  yang  terjadi  akibat  penambahan komponen  tambahan  untuk  mencapai  hasil  yang optimal. Peralatan dalam sistem tenaga listrik didesain untuk  memiliki  kemampuan  bertahan  dalam  situasi paling buruk [5].

## 2.4. Power Grid
Power Grid adalah sumber energi listrik dengan kapasitas  besar  yang  melayani  beban  listrik  dalam suatu  sistem  tenaga  listrik.  Salah  satu  karakteristik utama dari Power Grid adalah kemampuannya untuk menyediakan  daya  dalam  jumlah  besar  dengan tegangan yang relatif stabil. Dengan kata lain, Power Grid dapat menjaga tegangan tetap stabil terlepas dari seberapa  besar daya  yang diserap oleh  beban. Power Grid dapat  berbentuk  generator  yang  terhubung  ke jaringan interkoneksi yang luas [6].

## 2.5. Generator
Generator adalah sebuah  sumber tegangan  yang ideal karena dapat memberikan pasokan daya dengan tegangan  yang  konstan  meskipun  daya  yang diserapnya cukup besar [6].

## 2.6. Transformator
Trafo atau biasa disebut transformator merupakan  sebuah  perangkat  yang  digunakan  untuk mengubah tegangan yang ada pada sistem, baik untuk menaikkannya  maupun  menurunkannya.  Beberapa spesifikasi  penting  yang  ada  pada  sebuah  trafo  yaitu kapasitas  trafo,  tegangan  primer  dan  sekunder  trafo, impedansi trafo, dan tap trafo [7].

## 2.7. Busbar
Busbar  yang  biasa  disebut  juga  bus,  adalah tempat  di  mana  banyak  komponen  yang  ada  pada sistem tenaga listrik seperti transmission line , jaringan distribusi, Power  Grid ,  beban,  atau  generator
dihubungkan.  Tegangan  busbar  disesuaikan  dengan tingkat  tegangan  yang  terhubung  ke  busbar  tersebut [7].

## 2.8. Beban
Beban  merujuk  pada  peralatan  listrik  yang menggunakan atau menyerap daya dari jaringan. Salah satu  jenis  beban  dalam  sistem  tenaga  listrik  adalah beban statis ( Static Load ), yang tidak memiliki banyak motor  listrik  sehingga  tidak  terlalu  memengaruhi tegangan  sistem  saat  dihidupkan.  Spesifikasi  utama dari beban statis adalah kapasitas daya dan faktor daya atau cos Ɵ.
Jenis lain dari beban dalam sistem tenaga listrik adalah  beban  terkonsentrasi  ( Lumped  Load ),  yang memiliki banyak motor listrik dan dapat mempengaruhi  tegangan  sistem  saat  dihidupkan. Spesifikasi  utama  dari  beban  terkonsentrasi  adalah level  tegangan  dan  kapasitas  daya,  beserta  faktor dayanya [7].

## 2.9. Daya Listrik & Faktor Daya
Dalam listrik arus alternating current, ada 3 jenis daya  yang  umumnya  disebut  sebagai  segitiga  daya yang  digambarkan  dengan  bentuk  segitiga  siku-siku, yaitu:
•   Daya  aktif,  yang  merupakan  daya  yang diabsorpsi  oleh  beban  dan  kemudian  dikonversi menjadi energi lainnya. Daya aktif diukur dalam watt  (W)  dan  pada  gambar  segitiga  siku-siku digambarkan sebagai sisi mendatar.
•   Daya  reaktif,  yaitu  daya  yang  diabsorpsi  oleh beban  yang  mengandung  lilitan  dan  kemudian diubah  menjadi  medan  magnet  pada  motor  atau transformator.  Daya  reaktif  diukur  dalam  volt- amper-reaktif  (VAR)  dan  pada  gambar  segitiga siku-siku digambarkan sebagai sisi tegak.
•   Daya  semu,  yang  merupakan  kombinasi  atau penjumlahan dari kedua jenis daya tersebut. Daya semu  diukur  dalam  volt-amper  (VA)  dan  pada gambar  segitiga  siku-siku  digambarkan  sebagai sisi miring [7].

## 2.10. Kabel
Kabel penghantar adalah sebuah medium yang digunakan  untuk  mengalirkan  arus  listrik  dalam saluran  transmisi  dan  jaringan  distribusi.  Terdapat beberapa  spesifikasi  penting  pada  kabel,  antara  lain: jenis bahan yang digunakan, ukuran penampang kabel, panjang kabel, dan tegangan operasionalnya [7].

## 2.11. Circuit Breaker
Circuit  Breaker ,  yang  juga  dikenal  sebagai Sakelar  Pemutus  Tenaga  (PMT),  adalah  sebuah perangkat  yang  digunakan  untuk  memutuskan  aliran listrik  dalam  sebuah  sistem  tenaga  listrik. Circuit Breaker mampu  membuka  dan  menutup  rangkaian listrik dalam semua kondisi, termasuk saat terjadi arus hubung  singkat,  sesuai  dengan  ratingnya.  Selain  itu,
Circuit  Breaker juga  dapat  berfungsi  saat  tegangan dalam keadaan normal maupun tidak normal [8].

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1. Diagram Alir
Tahap yang harus dilakukan sebelum melakukan segala  sesuatu  adalah  tahap  perencanaan.  Arti  dari perencanaan  itu  sendiri  adalah  suatu  langkah  atau tahap awal utnuk mencapai tujuan dengan proses yang seefisien  dan  seefektif  mungkin.  Hal-hal  yang dibutuhkan  dalam  perancangan  pada  penelitian  ini adalah membuat single line diagram (SLD) kemudian dilanjut  dengan  memasukkan  parameter  pada  tiap komponen yang ada pada SLD. Setelah itu melakukan simulasi  aliran  beban  dan  dilihat  apakah  terjadi  drop tegangan dan losses daya, apabila ya, maka dilakukan pergantian kabel dan penambahan kapasitas trafo.

## Gambar 1. Diagram Alir

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Pembuatan Single Line Diagram Single  Line  Diagram atau  SLD  yaitu  sebuah gambar listrik yang menunjukkan dan memperlihatkan komponen-komponen  sistem  instalasi  listrik  yang diwakilkan  oleh  simbol-simbol,  dan  menggambarkan bagaimana  komponen-komponen  itu  berhubungan. Sebelum  melakukan  analisa  untuk  mengetahui  profil tegangan  dan losses daya  hal  pertama  yang  harus dilakukan  adalah  dengan  cara  menggambar Single Line  Diagram .  Tanpa Single  Line  Diagram penulis tidak  akan  bisa  melakukan  analisa  karena  sebelum penulis mengetahui tentang profil tegangan dan losses daya,  penulis  harus  mengetahui  terlebih  dahulu  apa saja komponen yang digunakan dan berapa komponen yang digunakan. Oleh karena itu untuk tahap pertama ini  adalah  menggambar Single  Line  Diagram pada lembar kerja ETAP dengan  memasukkan komponen- komponen yang sesuai pada ruang lingkup Single Line Diagram seperti:
 Power Grid
Power Grid yang disini berperan sebagai Gardu Induk
 Generator Generator berperan  sebagai  komponen  utama yang bisa membangkitkan energi listrik
 Busbar Busbar berperan sebagai penghantar energi listrik sekaligus  mengatur  sistem  masukkan  dan keluaran dari panel listrik
 Circuit Breaker Circuit  Breaker atau  pemutus  berperan  sebagai alat  proteksi  atau  pengaman  dari  suatu  sirkuit kelistrikan
 Transformator Transformator  atau  trafo  berperan  sebagai penyalur tenaga/daya listrik dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau sebaliknya
 Cable
Cable berperan  sebagai  sebagai  media  yang menghantarkan arus listrik
 Static Load
Beban  berperan  sebagai  peralatan  listrik  yang memanfaatkan atau menyerap daya dari jaringan. Static  Load berperan  sebagai  beban  yang  tidak banyak mengandung motor listrik.
 Lump Load
Lump Load berperan sebagai beban yang mengandung banyak motor listrik
Gambar 2. Pembuatan Single Line Diagram
4.2. Memasukkan parameter pada setiap komponen
Gambar 3. Memasukkan parameter pada setiap komponen
Mulai Membuat Single Line Diagram (SLD) Melakukan Simulasi Aliran Beban Kondisi Normal Selesai Memasukkan Parameter Pada SLD Terjadi Drop Tegangan dan Losses Daya? Tidak Melakukan Pergantian Kabel dan Penambahan Kapasitas Trafo Ya
Tabel 1. Power Grid No Komponen Tegangan SC X/R 1. Power Grid 150 kV 100 MVAsc 15 Tabel 2. Generator No Komponen Mode Tegangan Daya 1. Generator 1 Swing 11 kV 19MW 2. Generator 2 Swing 11 kV 19MW 3. Generator 3 Swing 11 kV 19MW 4. Generator 4 (EDG) Swing 0,4 kV 0,5MW Tabel 3. Busbar No Komponen Tegangan 1 Busbar 150 kV 2 MV-01 11 kV 3 MV-02 11 kV 4 LV-01 0,4 kV 5 LV-02 0,4 kV 6 LV Common 0,4 kV

## Tabel 4. Transformator
No Komponen Tegangan Daya Trafo 1. Trafo 1 11/150kV 70MVA 2. Trafo 2 11/0,4kV 1MVA 3. Trafo 3 11/150kV 35MVA 4. Trafo 4 11/0,4kV 1MVA Tabel 5. Beban Bus A dan Bus B No Komponen Daya Semu Tegangan 1. Lump Load 1 700kVA 0,4kV 2. Lump Load 2 200kVA 0,4kV 3. Static Load 1 70kVA 0,4kV 4. Static Load 1 40kVA 0,4kV Tabel 6. Beban Bus Essential No Komponen Daya Nyata Tegangan 1. Lump Load 1 25kW 0,4kV 2. Lump Load 2 10kV 0,4kV 3. Static Load 1 20kW 0,4kV Tabel 7. Data Saluran Cable 1 Bus MV01-Bus LV01 Cable 2 Bus MV02-Bus LV02 ICEA – Rubber – 3/C ICEA – Rubber – 3/C Metric CU 50 Hz 0,6 kV Metric CU 50 Hz 0,6 kV Panjang 100m Panjang : 100m Size 6mm Size : 6mm

## 4.3. Simulasi Single Line Diagram Tahap 1
Setelah  melakukan  simulasi  tahap  1  dilakukan pada  sistem  tenaga  listrik  di  Pembangkit  Listrik Ambon untuk mengidentifikasi losses daya dan profil tegangan sebelum dilakukan perbaikan.
Gambar 4 merupakan hasil simulasi aliran beban menggunakan  perangkat lunak ETAP 19.1. Beberapa komponen  dalam  gambar  4  ditandai  dengan  warna merah,  yang  menunjukkan  kondisi  kritis  yang memerlukan  evaluasi  untuk  menjaga  keamanan sistem.  Warna  ungu  menandakan  komponen  yang
berada  dalam  kondisi  marginal,  masih  dalam  batas toleransi keamanan
Gambar 4. Simulasi Single Line Diagram Tahap 1
Gambar  4  mengindikasikan  adanya  penurunan tegangan mulai dari trafo distribusi dan komponen di bawahnya.  Pada  bus  LV  01  dan  Common  LV, tegangan  hanya  mencapai  93,51%,  sedangkan  pada bus  LV  02  hanya  mencapai  93,73%.  Penurunan tegangan  ini  disebabkan  oleh  kapasitas  kabel  yang terlalu  kecil.  Penggunaan  kabel  dengan  ukuran  yang tidak memadai dapat menyebabkan peningkatan suhu kabel  yang  dapat  menyebabkan  kebakaran  dan mempengaruhi  beban  sistem  yang  tidak  dapat dihantarkan oleh kabel tersebut.
Gambar 5. Simulasi Single Line Diagram Tahap 1
Gambar  5  merupakan  laporan  aliran  daya  (load flow report) yang menunjukkan bahwa pada bus MV- 01, yang menerima tegangan langsung dari pembangkit,  memberikan  daya  aktif  sebesar  0,934 MW  dan  daya  reaktif  sebesar  0,534  Mvar.  Pada  bus MV-02  yang  juga  menerima  tegangan  langsung  dari pembangkit,  memberikan  daya  aktif  sebesar  0,880 MW dan daya reaktif sebesar 0,528 Mvar.
Gambar 6. Losses Report Tahap 1
Gambar  6  menampilkan  rugi-rugi  daya  atau losses  yang  terjadi  pada  setiap  komponen.  Dalam
simulasi  awal  sebelum  perbaikan  dilakukan,  terjadi rugi daya aktif sebesar 76,9 kW dan total daya reaktif sebesar 137,3 kVAR.
Gambar 7. Bus Drop Tahap 1
Gambar  7  menggambarkan  adanya  penurunan tegangan pada bus yang melebihi batas toleransi. Batas toleransi  maksimal  untuk  penurunan  tegangan  pada bus  adalah  5%.  Terlihat  bahwa  bus  LV-01,  LV Common,  dan  LV-02  ditandai  dengan  warna  merah, yang  menunjukkan  kondisi  kritis  dan  membutuhkan perbaikan.  Perbaikan  dapat  dilakukan  dengan memperbaiki  komponen  sebelum  bus  atau  dengan menambahkan kapasitor sebagai cara untuk mengurangi penurunan tegangan. 4.4. Simulasi Single Line Diagram Tahap 2
Gambar 8. Simulasi Single Line Diagram Tahap 2
Tahap 2 merupakan simulasi untuk mengevaluasi beberapa  komponen  yang  ditandai  dengan  warna merah,  yang  menunjukkan  adanya  overload  atau penurunan  tegangan  pada  komponen  tersebut  yang terjadi  pada  tahap  1.  Evaluasi  dilakukan  dengan langkah-langkah berikut:
1.  Evaluasi  dilakukan  terhadap  trafo  2  dan  trafo  4 dengan  menambahkan  power  rating.  Pada  tahap  1, power rating trafo tersebut adalah 1 MVA, dan pada tahap 2 ditingkatkan menjadi 2,5 MVA. Penggantian trafo  dengan  kapasitas  yang  lebih  besar  dari  total beban  maksimum  dilakukan  sebagai  tindakan pencegahan  jika  sewaktu-waktu  ada  penambahan beban.
2.  Penggantian  dilakukan  pada  Kabel  1  dan  2  di saluran sebelum trafo. Pada tahap 1, diameter kabel tersebut adalah 6 mm, dan pada tahap 2 ditingkatkan menjadi 400 mm.
Gambar 9 menunjukkan daya aktif pada MV-01 sebesar  0.925  MW.  Penggantian  trafo  dengan kapasitas  2,5  MVA  telah  mampu  menangani  seluruh beban.  Gambar  9  juga  menunjukkan  daya  aktif  pada
MV-02 sebesar 0.871 MW. Penggantian trafo dengan kapasitas  2,5  MVA  telah  mampu  menangani  seluruh beban.
Gambar 9. Load Flow Report
Gambar  10  menunjukkan  penurunan  kondisi losses. Awalnya terdapat losses daya aktif sebesar 76,9 kW dan total daya reaktif sebesar 137,3 kVAR, namun setelah perbaikan dilakukan, losses daya aktif menjadi 8,8 kW dengan daya reaktif sebesar 52,2 kVAR.
Gambar 10. Losses Tahap 2
Sebelum dilakukan perbaikan terdapat beberapa bus  dalam  kondisi critical seperti  yang  terlihat  pada gambar  7.  Keadaan  membaik  setelah  dilakukan beberapa perbaikan pada kabel dan trafo, oleh karena itu tidak ada report yang  memperlihatkan bahwa bus dalam  kondisi  critical  tetapi  data  tersebut  tetap  bisa dilihat melalui alert view yang ada pada gambar 11.
Gambar 11. Alert View

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik  beberapa  kesimpulan  yaitu  terjadi  penurunan kondisi losses, di mana awalnya terdapat sebesar 76,9 kW  losses  daya  aktif  dan  137,3  kVAR  total  daya reaktif. Setelah diperbaiki pada komponennya, terjadi penurunan losses daya aktif menjadi 8,8 kW dan daya reaktif  sebesar  52,2  kVAR.  Sebelum  diperbaki, beberapa  bus  dalam  kondisi  kritis  (critical).  Namun, setelah dilakukan beberapa perbaikan pada kabel dan trafo,  kondisi  bus  mengalami  perbaikan  secara keseluruhan.Trafo  2  yang  berkapasitas  1  MVA  tidak bisa  untuk  menopang  seluruh  beban  sebesar  0,934 MW.  Kapasitas  trafo  yang  sebelum  dilakukan
perbaikan hanya cukup untuk menopang beban sebesar 0,894 MW. Kemudian pada trafo 4 dengan kapasitas 1 MVA  tidak  bisa  untuk  menopang  keseluruhan  beban sebesar  0,880  MW.  Kapasitas  trafo  yang  sebelum dilakukan  perbaikan  hanya  cukup  untuk  menopang beban  sebesar  0,843  MW.  Untuk  mengatasi  hal  ini, dilakukan  penggantian  kapasitas  trafo  menjadi  2,5 MVA  dan  perubahan  diameter  kabel  dari  6mm menjadi  400mm.  Penggantian  trafo  dengan  kapasitas yang lebih besar dari total beban maksimum dilakukan sebagai tindakan pencegahan jika sewaktu-waktu ada penambahan beban.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] D.  M.  Dr.  Hantje  Ponto,  DASAR  TEKNIK LISTRIK, Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018.
[2] J. Efendi, “ANALISA ALIRAN BEBAN PADA SISTEM  TENAGA  LISTRIK  DI  PUSAT PENAMPUNG PRODUKSI MENGGUNG PERTAMINA ASSET IV FIELD CEPU,” 2018.
[3] Lauhil  Mahfudz  Hayusman,  Taufik  Hidayat, Choirul  Saleh,  I  Made  Wartana,  Teguh Herbasuki,  “PELATIHAN  SOFTWARE  ETAP (ELECTRICAL  TRANSIENT  ANALYZER
PROGRAM) BAGI SISWA DAN GURU SMK NASIONAL MALANG,” Industri  Inovatif, vol.
7, pp. 7-11, 2017.
[4] Ridho,  Mohammad  Kholid  ,  “KOORDINASI PROTEKSI ARUS LEBIH TEGANGAN MENENGAH 10,5 KV DENGAN ALGORITMA PARTICLE SWARM
OPTIMIZATION  DI  PT.  WILMAR  NABATI INDONESIA GRESIK,” 2019.
[5] C.  KUMOLO,  “ANALISIS  ALIRAN  BEBAN PADA  SISTEM  TENAGA  LISTRIK  DI  KSO PERTAMINA  EP  –  GEO  CEPU  INDONESIA DISTRIK  1  KAWENGAN,” Jurnal  Teknik Elektro, vol. 16, 2016.
[6] T.  Sukisno,  “Pengantar Proteksi  Sistem  Tenaga Listrik berbasis Software ETAP,” 2020.
[7] D.  B.  Santoso,  “MODUL  PRAKTIKUM SISTEM TENAGA LISTRIK,” 2021.
[8] Wahyudin  SN,  Tasdik  Darmana,  Wahyu Yuliansyah,  “ARUS  HUBUNG  SINGKAT DIAMANKAN
OLEH PENGARUH KECEPATAN PMT,” Jurnal Sutet, vol. 5, 2015.