## PERENCANAAN TEKNIS JARINGAN PERPIPAAN AIR BERSIH DENGAN SISTEM PENGALIRAN POMPA DI DESA SUSULAKU A KECAMATAN INSANA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Gaspar Y. K. Tuames 1 ( tuames_gaspar@yahoo.com ) Wilhelmus Bunganaen 2 ( wilembunganaen@yahoo.co.id ) Sudiyo Utomo 3 ( diyotomo@gmail.com )

## ABSTRAK
Desa  Susulaku  A  memiliki  sumber  air  yang  cukup  memadai  tetapi  yang  menjadi  kendala adalah sumber mata air berada di bawah pemukiman warga sehingga diperlukan pompa untuk menaikan  air  ke  pemukiman  warga.Penelitian  ini  bertujuan  untuk  merencanakan  jaringan perpipaan  air  bersih  dengan  sistem  pengaliran  pompa  di  Desa  Susulaku  A.Metode  yang digunakan  dalam  perhitungan  proyeksi  jumlah  penduduk  menggunakan  Metode  Aritmatik, menghitung  pertambahan  jumlah  fasilitas,  serta  perhitungan  proyeksi  kebutuhan  air. Selanjutnya  melakukan  analisis  hidrolis  pada  pompa  dan  jaringan  pipa  serta  hal  yang diperhatikan  dalam  sistem  operasional  dan  pemeliharaan.  Hasil  proyeksi  jumlah  penduduk Dusun  II  Desa  Susulaku  A  tahun  2023  adalah  631  jiwa.  Besar  kebutuhan  air  pada  tahun rencana  adalah    0,47  ltr/dtk.  Debit  Mata  Air  Oetak  adalah  1,727  ltr/dtk.  Jenis  pipa  yang digunakan  adalah  jenis  pipa  GIP,berdiameter  pipa  2  inchi  dan  2,5  inchi.  Volume  bak penampung  mata air (BPMA) 14 m 3 ,  volume bak penampung (BP) 12  m 3 dan  volume hidran umum (HU) 10 m 3 . Spesifikasi pompa  65 x 50X 2 - 5 15 dengan waktu beroperasi pagi hari 1 jam dan sore hari 1 jam. Teknis operasional menyangkut hal-hal teknik yakni rincian kebutuhan operasional dan pemeliharaan, pelaku dan keterampilan yang dibutuhkan. Organisasi pengelola terdiri  dari  struktur  organisasi  dan  tata  peran  serta perkiraan  biaya  operasional  dan pemeliharaan perbulan adalah Rp 2.347.300, sehingga tarif  yang dikenakan adalah Rp 25.000/KK/bulan.
Kata kunci : pompa, jaringan pipa, sistem operasional dan pemeliharaan

## ABSTRACT
The  Susulaku  A  Village  have  adequate  water  source but  the  are  some consentrain  that is the water source is located under the citizen housing so to bossting up the water to citizen housing, the pump watering system is needed. The purpose of this research is to design the clean water pipeline  network  with  pump  watering  system  at  Susulaku  A  village.  The  used  method  to calculating  the  projected  of  population  amount  is  aritmatic  method,  calculating  the  increase amount of facility and also calculating the projected of the water requirement.. The next step is doing  the  Hydraulic  Analyze  of  pump  and  pipeline  network  by  considered  the  operation  and maintenance system. The result of projected population amount in Area II of Susulaku A village in 2023 is 631. The number of water requirement based on the year plan is 0,47 liter/sec. Oetak spring debit is 1,727 liter/sec. The type of pipe in this research is GIP pipe with diameter  2,00 inch and diameter  2,50 inch. The spring basin volume (BPMA) is 14 m³, Basin volume (BP) is 12 m³, and volume public hydrants (HU) is 10 m³. The pump specification is 65 x 50X2 – 5 15 with operation time 1 hour in the morning and 1 hour in the afternoon. Operational technic are concern maintenance and operational requirement details, treatment and competent worker is also  needed.  The  management  organization  consists  of  structural  organization  and  the  role arrangement  and  also  projected  of  operational  and  maintenance  finance  is  Rp.2.347.300,  so the contribution charged is Rp.25.000/household/month.
Keywords : pump, pipeline network, operational and maintenance system
1 Penamat Jurusan Teknik Sipil, FST Undana;
2 Dosen Jurusan Teknik Sipil, FST Undana;
3 Dosen Jurusan Teknik Sipil, FST Undana.

## PENDAHULUAN
Air  bersih  merupakan  kebutuhan  dasar  bagi  manusia,  manusia  tidak  dapat  melanjutkan kehidupannya  tanpa  penyediaan  air  yang  cukup  baik  dari  segi  kuantitas  dan  kualitas.  Pesatnya pertumbuhan  penduduk  pada  suatu  daerah  berdampak  terhadap  besarnya  kebutuhan  air  bersih. Beberapa masalah yang timbul dalam pemenuhan kebutuhan air adalah jumlah atau ketersediaan sumber  air,  pengolahan  sumber  air,  posisi  atau  letak  sumber  air,  sistem  pendistribusian  dan sistem operasional dan pemeliharaaan yang berkelanjutan.
Desa Susulaku A merupakan salah satu desa dari 18 desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Insana,  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara.  Jumlah  penduduk  Desa  Susulaku  A  962  jiwa  yang terdiri dari 226 KK, dengan rincian laki-laki sebanyak 471 jiwa dan perempuan 491 jiwa (Data Desa  Susulaku  tahun  2012),  jumlah  penduduk  tersebut  mendiami  dua  dusun  yakni  Dusun  I (Nautus)  dan  Dusun  II  (Manuinhau,  Oepaha,  dan  Oekato).  Wilayah  Desa  Susulaku  A merupakan wilayah dengan karakteristik perbukitan rendah yang menyebabkan sirkulasi air tidak merata.  Meskipun  wilayah  tersebut  memiliki  sumber  air  yang  cukup  memadai,  namun  yang menjadi  kendala  adalah  lokasi  sumber  mata  air  berada  lebih  rendah  dari  sebagian  besar pemukiman warga.
Sumber  mata  air  Oetak  yang  memiliki  debit  pengaliran  1,727  liter/detik  (hasil  pengukuran November  2013)  menggunakan  sistem  gravitasi  untuk  pengaliran  sehingga  pipa  transmisi  yang digunakan hanya melayani sebagian masyarakat yang bermukim di Nautus (Dusun I) sedangkan sebagian  besar  masyarakat  yang  berada  di  sekitar  sumber  air  (masyarakat  Manuihau)  tidak mendapatkan  distribusi  air  bersih.  Hal  ini  diakibatkan  sumber  air  Oetak  memiliki  elevasi  lebih rendah dari masyarakat Manuinhau yang merupakan daerah pengembangan di Desa Susulaku A.
Dalam  menjaga  keberlanjutan  jaringan  perpipaan  dengan  sistem  pengaliran  pompa  yang direncanakan maka diperlukan suatu sistem operasional dan pemeliharaan sehingga sarana yang telah dibangun dapat berfungsi sesuai rencana.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Air Bersih
Air  bersih  adalah  air  yang  digunakan  untuk  keperluan  sehari-hari  yang  kualitasnya  memenuhi syarat–syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak (Sutrisno.dkk,1987;23)

## Jumlah Penduduk Pemakai Air Bersih
Pertambahan penduduk dapat dianalisa dengan menggunakan tiga metode di bawah ini dan dari ketiga  rumus  tersebut  dipilih  jumlah  penduduk  pada  tahun  rencana  yang  lebih  besar  sebagai penduduk rencana (Adu, A.2006;13), antara lain:

## 1. Metode Aritmatik
Pn = Po + (n.q)Po (1) 2. Metode Geometrik Pn = Po . (1 + q) n (2) 3. Metode Eksponensial Pn = Po . e n . q (3) Dimana: Pn = jumlah penduduk pada tahun rencana Po = jumlah penduduk pada tahun dasar
n
= selisih tahun terhadap tahun dasar
q = tingkat perkembangan penduduk
e = bilangan ekponensial = 2,718282

## Jumlah Fasilitas Pemakai Air Bersih
Selain  jumlah  penduduk,  juga  perlu  diketahui  jumlah  fasilitas  –  fasilitas  umum  yang  ada  di Dusun  II  Desa  Susulaku  A  dan  untuk  memproyeksikan  jumlah  fasilitas–fasilitas  umum  dapat dihitung dengan rumus (Adu, A.2006;14) :
Fn
= K . Fo
(4) K = Pn/Po
(5)
Dimana: Fn = jumlah fasilitas pada tahun rencana Fo = jumlah fasilitas pada tahun dasar Pn = jumlah penduduk pada tahun rencana Po = jumlah penduduk pada tahun dasar

## Jumlah Kebutuhan Air Bersih Suatu Wilayah pada Tahun Rencana
Setelah  diketahui  jumlah  penduduk  rencana  (Pn)  dan  jumlah  fasilitas  tahun  rencana  (Fn)  maka dapat diketahui jumlah kebutuhan air bersih suatu wilayah atau debit rencana (Qr), yaitu dengan rumus (Adu, A.2006;15) :
Qr = (Pn . q) + (Fn . q) (6)
Dimana: Qr = debit rencana (m 3 /det)
Pn = jumlah penduduk pada tahun rencana
q = besarnya kebutuhan air (ltr/org/hr) Fn = jumlah fasilitas pada tahun rencana

## Standar Kebutuhan Air Besih
Tabel. 1 KriteriaPerencanaan Air Bersih danStandarKebutuhan Air Domestik

## Sumber :  Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU, 1996
Standarkebutuhan air domestikadalahkebutuhan air bersih yang dipergunakanpadatempat- tempathunianpribadiuntukmemenuhikebutuhansehari-hari.Kebutuhan air domestikdapatdilihatpadaTabel1
>1.000.000 500.000 s/d 1.000.000 100.000 s/d 500.000 20.000 s/d 100.000 < 20.000 Kota Metropolitan Kota Besar Kota Sedang Kota Kecil Desa 1.15 - 1.25 1.15 - 1.25 1.15 - 1.25 1.15 - 1.25 1.15 - 1.25 * harian * harian * harian * harian * harian 1.75 - 2.0 1.75 - 2.0 1.75 - 2.0 1.75 - 2.0 1.75 - 2.0 * hari maks * hari maks * hari maks * hari maks * hari maks 5 Jumlah jiwa per SR (Jiwa) 5 5 5 5 5 6 Jumlah jiwa per HU (Jiwa) 100 100 100 100 - 200 200 7 Sisa tekan di penyediaan distribusi (meter) 10 10 10 10 10 8 Jam operasi (jam) 24 24 24 24 24 9 Volume reservoir (% max day demand ) 15 - 25 15 - 25 15 - 25 15 - 25 15 - 25 10 SR : HU 50 : 50 s/d 80 : 20 50 : 50 s/d 80 : 20 80 : 20 70 : 30 70 : 30 20 - 40 20 - 40 3 Faktor hari maksimum 4 Faktor jam puncak 2 Konsumsi Unit Hidran Umum (HU) (ltr/org/hari) 20 - 40 20 - 40 20 - 40 No URAIAN / KRITERIA KATEGORI KOTA BERDASARKAN 1 Konsumsi Unit Sambungan Rumah (SR) (ltr/org/hari) > 150 150 - 120 90 - 120 80 - 120 60 - 80

## Kehilangan Energi
1. Kehilangan energi pada pompa
Untuk menghitung kehilangan total pompa digunakan rumus (Sularso, Harou.T, 1996;26):
2g V h ∆ h h h 2 d 1 p a + + + =
(7) Dimana: h = kehilangan energi total pompa (m) h a = kehilangan energi statis total (m) h a = h s + h d (8) Δh p
= perbedaan tekanan yang bekerja pada kedua permukaan air (m) h 1
= berbagai kehilangan akibat gesekan, katup, belokan  (m) V d = kecepatan aliran (m/dtk) g = percepatan gravitasi (9.81 m/dtk 2 )
2. Kehilangan energi pada pipa
a. Kehilangan emegi akibat gesekan ( mojor losses )
Kehilangan energi akibat gesekan dengan dinding pipa di aliran seragam dapat dihitung dengan persamaan Darcy-Weisbach (Kodoatie.R.J,2002;243). Persamaan sebagai berikut :
2g V d L f h 2 f = (9)
Dimana: h f
= kehilangan energi oleh tahanan permukaan pipa (m)
f =  koefisien  tahanan  permukaan  pipa  dikenal  dengan  Darcy  –  Weisbach  faktor gesekan)
L = panjang pipa (m) V = kecepatan aliran (m/dtk) d = diameter pipa (m) g = percepatan gravitasi (m/dtk 2 )
b. Kehilangan energi tahanan dan bentuk  pipa ( minor losses ) : kehilangan energi akibat katup (h v ), kehilangan energi akibat belokan (h b ).

## Daya Pompa
Menghitung  daya  pompa  dilakukan  untuk  mengetahui  spesifikasi  pompa  yang  akan  digunakan sehingga  didapatkan  efisiensi  penggunaan  daya,  desain  dan  harga  instalasi  pompa  serta penggeraknya  yang  lebih  ekomonis.  Adapun  beberapa  langkah  yang  harus  ditempuh  untuk menghitung  daya  pompa  adalah  antara  lain,  dengan  menghitung  kehilangan  energi  yang  terjadi pada  instalasi  pompa  yang  kita  akan  buat.  Dari  perhitungan  kehilangan  energi  itu  didapatkan kehilangan energi pada pompa yang merupakan kemampuan pompa untuk mentransfer air. Daya yang diperlukan pompa untuk menaikan zat cair (Triatmodjo,B, 2006;73) :
75 η Q.H. γ D = (10)
Dimana:
D = daya (hp)
Q = debit aliran (m 3 /det) H = tinggi tekanan efektif (m)
γ
= berat jenis zat cair (kgf/m 3 )
η = efisiensi pompa
Untuk pemilihan pompa digunakan diagram di bawah ini (Gambar 1). Dengan cara menarik garis lurus dari debit yang ada dengan satuan (m 3 /menit) dan head total pompa atau kehilangan energi total pada pompa.  Pada  pertemuan  kedua  garis  tersebut  maka  dapat  diketahui  spesifikasi  pompa  yang  akan digunakan.

## Gambar 1  Diagram Pemelihan Pompa Umum Sumber: Sularso dan Harou T,1996;52

## Sistem Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Perpipaan Air Bersih
Operasional  dan  pemeliharaan  adalah  serangkaian  kegiatan  terencana  dan  sistematis  yang dilakukan secara rutin, berkala maupun perbaikan sewaktu-waktu untuk menjaga agar prasarana yang telah dibangun tetap dapat berfungsi dan bermanfaat sesui rencana (Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Desa,Dirjen Cipta Karya,2010;4).
Hal-hal  yang  diperhatikan  dalam  suatu    sistem  operasional  dan  pemeliharaan  sarana  perpipaan  air bersih  dalah    teknis  operasional  dan  pemeliharaan,  organisasi  pengelolaan  dan  biaya  operasional pemeliharaan.
Secara  umum  perhitungan  tarif  atau  harga  pokok  pelayanan  air  bersih  dapat  dihitung  dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Desa,2010)
) 3 (m bulam 1 dalam terjual yang air Jumlah (Rp) bulan 1 dalam P dan O biaya Seluruh bersih air Tarif = (11)

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Desa Susulaku A, Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Sumber  air  yang  digunakan  adalah  Mata  Air  Oetak.  Teknik pengambilan  data  dengan  mengguanakan  teknik  observasi  dan  teknik  dokumentasi.  Teknik observasi dilakukan dengan pengamatan langsung dilapangan terhadap obyek penelitian.Teknik
dokumentasi adalah teknik pengambilan data dengan mengambil teori-teori,  rumus-rumus serta peraturan dan ketetapan yang menunjang dalam penelitian ini.

## Alat dan Bahan
Peralatan yang digunakan adalah:
1. Wadah/ jergen 5 liter
2. Theodolit
3. GPS ( Global Positioning System) tipe Garmin 60c
4. Stopwatch / Hp
Bahan yang digunakan yaitu  lembar  pengisian data pengukuran.

## Sumber Data
Sumber data penelitian ini terdiri dari :
1. Data primer
Data primer adalah data yang didapat dari hasil pengamatan di lapangan berupa data  pengukuran debit air (Q), topografi (elevasi) dan panjang pipa (L) .
2. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait dan hasil studi kepustakaan seperti data jumlah penduduk, peta topografi sekitar lokasi, studi literatur, tipe pompa yang akan dipakai.

## Teknik Analisa Data
Teknik  analisis  data  dilakukan  dengan  cara  memanfaatkan  metode  yang  didapat  dari  studi  literatur. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Melakukan  pengumpulan  data-data  primer  dan  sekunder  yang  berupa  data  teknis  dan  data penunjang lainnya yang digunakan dalam analisa sistem jaringan distribusi air bersih.
2. Mengolah data- data jumlah penduduk dan jumlah fasilitas.
3. Menganalisis debit Q yang tersedia.
4. Menganalisis besar kebutuhan air bersih yang harus dipenuhi oleh sumber mata air Oetak.
5. Menghitung kehilangan energi untuk mendapatkan daya pompa yang akan digunakan
6. Menghitung kehilangan energi mayor dan kehilangan energi minor untuk jaringan transmisi pipa.
7. Tinggi  kehilangan  energi  total  dihitung  dari  penjumlahan  tinggi  kehilangan  energi  mayor, kehilangan energi minor.
8. Melakukan perencanaan  dengan membuat gambar rencana jaringan distribusi air bersih.
9. Melakukan perencanaan sistem operasional dan pemeliharaan jaringan air bersih.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Desa Susulaku A terletak di Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Peta Desa Susulaku A dapat dilihat pada Gambar 2. Secara geografis Desa Susulaku A berbatasan dengan :
1. Sebelah Utara dengan Kelurahan Ainiut
2. Sebelah Selatan dengan Desa Susulaku B
3. Sebelah Timur dengan Kabupaten Malaka
4. Sebelah Barat dengan Desa Nansean Timur
Pengukuran
I
II III
IV V Rata-rata

## Debit Mata Air Oetak
Pengukuran debit mata air Oetak mengguanakan metode volume metrik
Gambar 3. Sketsa Pengukuran Debit Mata Air Oetak dengan Metode Volume  Metrik
Pengukuran  debit  dilakukan dilihat pada Tabel 2.
Tabel2 Hasil Pengukuran Debit Mata Air Oetak

## Sumber: Hasil Pengukuran, 2013

## Dari Tabel 2 diperoleh debit Mata Air Oetak adalah 1,727  liter/detik Proyeksi Jumlah Penduduk dan Kebutuhan Air Bersih Pertumbuhan
Data  yang  akan  digunakan  dalam  penulisan  ini  yaitu  10  tahun  terakhir  yaitu  dari  tahun  2004  sampai dengan  tahun  2013.  Khusus  untuk  daerah  perencanaan  yakni    Dusun  II  (Manuinhau,  Oepaha  dan
L e v e l A ir
Perencanaan Teknis Jaringan Perpipaan Air Bersih dengan Sistim Pengaliran Pompa di desa Susulaku A Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara
Pengukuran Waktu Pengukuran (detik) Volume Wadah (Liter) Debit (Q ) (liter/detik) 2,86 5 2,89 5 2,92 5 2,93 5 2,88 5 2,90 5 Gambar 2. Peta Desa Susulaku A Sumber : Google Earth, 2014

## Pengukuran debit mata air Oetak mengguanakan metode volume metrik
Gambar 3. Sketsa Pengukuran Debit Mata Air Oetak dengan Metode Volume  Metrik
Pengukuran  debit  dilakukan  sebanyak  5  kali,  hasil  pengukuran  debit  Mata  Air  Oetak  dapat
Tabel2 Hasil Pengukuran Debit Mata Air Oetak

## Sumber: Hasil Pengukuran, 2013

## Dari Tabel 2 diperoleh debit Mata Air Oetak adalah 1,727  liter/detik

## Proyeksi Jumlah Penduduk dan Kebutuhan Air Bersih Pertumbuhan
Data  yang  akan  digunakan  dalam  penulisan  ini  yaitu  10  tahun  terakhir  yaitu  dari  tahun  2004  sampai dengan  tahun  2013.  Khusus  untuk  daerah  perencanaan  yakni    Dusun  II  (Manuinhau,  Oepaha  dan
P a n c u ra n W a d a h /J e rg e n  5  lite r S to p  W a tc h B e n d u n g d e n g a n  p a s ir &  ta n a h Jurnal Teknik Sipil Vol. IV, No. 1, April 2015
Debit (Q ) (liter/detik) 1,748 1,730 1,712 1,706 1,736 1,727 Sumber : Google Earth, 2014
Gambar 3. Sketsa Pengukuran Debit Mata Air Oetak dengan Metode Volume  Metrik
sebanyak  5  kali,  hasil  pengukuran  debit  Mata  Air  Oetak  dapat

## Proyeksi Jumlah Penduduk dan Kebutuhan Air Bersih Pertumbuhan
Data  yang  akan  digunakan  dalam  penulisan  ini  yaitu  10  tahun  terakhir  yaitu  dari  tahun  2004  sampai dengan  tahun  2013.  Khusus  untuk  daerah  perencanaan  yakni    Dusun  II  (Manuinhau,  Oepaha  dan
W a d a h /J e rg e n  5  lite r
Oekato)  jumlah  penduduk  yang  digunakan    yaitu  dari  tahun  2013  adalah  442  jiwa.  Jumlah  penduduk Dusun II  Desa  Susulaku A dapat di lihat pada Tabel 3.
Tabel. 3  Jumlah Penduduk Dusun II Desa Susulaku A
S umber :   Data Desa Susulaku A Tahun 2013
Dalam mengetahui besar kebutuhan air bersih di Desa Susulaku A, tentunya perlu diperkirakan jumlah penduduk untuk periode 10 tahun perencanaan yaitu dari tahun 2013 hingga tahun 2023. 1. Metode Aritmatik
Proyeksi jumlah penduduk untuk tahun 2014 dengan Metode Aritmatik sebagai berikut:
Pn = Po + (n . q) Po (Pers 1)
P 2014 = 442 + ( 1 x 0.043) 442 = 460,950 org ≈ 461 org
2. Metode Geometrik
Proyeksi jumlah penduduk untuk tahun 2014 dengan Metode Geometrik sebagai berikut:
Pn = Po . ( 1 + q) n (Pers 2)
P 2014 = 442 . ( 1 + 0.043) 1
= 460.910 org ≈ 461 org
3. Metode Eksponensial
Proyeksi jumlah penduduk untuk tahun  2014 dengan  Metode Eksponensial sebagai berikut:
Pn = Po . e (n.q) (Pers. 3) P 2012 = 442 x ( 2.7182818 ) 1 x 0.043

## = 461,360 org  ≈ 462 org
Rekapitulasi pertumbuhan penduduk untuk 10 tahun kedepan dengan Metode Aritmatik, Metode Geometrik dan Metode Eksponensial dilihat pada Tabel 4.
No. Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) 1 2004 303 2 2005 317 3 2006 332 4 2007 351 5 2008 364 6 2009 379 7 2010 392 8 2011 408 9 2012 425 10 2013 442
3713 Jumlah

## Tabel 4  Rekapitulasi Proyeksi Jumlah Penduduk Dusun II
Desa Susulaku A pada Tahun 2014 – 2023
Sumber : Hasil Perhitungan, 2014.

## Uji Kesesuaian Metode Proyeksi
Dalam pengujian ini, yang akan di uji adalah hasil proyeksi dari ketiga metode tersebut yakni antara  Metode Aritmatik, Metode Geometrik dan Metode Eksponensial. Standar deviasi digunakan untuk menentukan ketiga metode yang dapat dipilih. Rekapitulasiperhitunganstandardeviasipadaketigametodeproyeksidapat dilihatpadaTabel5.
Tabel5  RekapitulasiPerhitunganStandarDeviasidari
KetigaMetodepadaDusun II Desa Susulaku A
Sumber :HasilPerhitungan, 2014.
Dari hasilperhitunganstandardeviasidariketigametodetersebut,
makadiperolehstandardeviasiterkecilyaituMetodeAritmatikyang  artinya  rata-rata  penyimpangan terkecil dari sebaran data adalah Metode Aritmatik, sehingga metode yang
digunakandalamperhitungankebutuhan
air bersihadalahhasil proyeksipendudukdariMetodeAritmatik.

## Proyeksi Jumlah Fasilitas Kebutuhan Air Bersih
Pada Dusun II Desa Susulaku A hanya terdapat  1 unit fasilitas peribadatan, sedangkan fasilitas- fasilitas yang lain belum ada. Jumlah penduduk pada tahun 2013 adalah 442 orang dan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2023 adalah 631 orang
Perhitungan  proyeksi  jumlah  kebutuhan  air  bersih  dilakukan  berdasarkan  jumlah  fasilitas- fasilitas  yang  ada  pada  Dusun  II    Desa  Susulaku  A.  Perhitungan  proyeksi  jumlah  fasilitas peribadatan untuk tahun 2023 sebagai berikut:
Fn =  K .Fo (Pers 4)
F 2023 =  K x F 2013 K =  P 2023 / P 2013 = 631 / 442 K =  1,430 F 2023 =   1 unit x 1,430 = 1,430 ≈ 2 unit fasilitas peribadatan
Metode Aritmatik (Jiwa) Metode Geometrik (Jiwa) Metode Eksponensial (Jiwa) 1 2014 461 461 461 2 2015 480 481 482 3 2016 499 501 503 4 2017 518 523 525 5 2018 537 545 548 6 2019 556 569 572 7 2020 575 593 597 8 2021 594 618 623 9 2022 613 645 650 10 2023 631 673 679 2024 No Tahun
Proyeksi
Dusun II Desa Susulaku A
No. Standar    deviasi (s) 1 111,965 2 174,475 3 180,060
Metode Aritmatik Geometrik
Eksponensial
Reservoar/Mata Air Oetak Pompa Bak Penampung +313 +340 +376 ha = 62 m hd = 35 m hs = 27 m
Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat dihitung besar kebutuhan air bersih pada fasilitas-fasilitas tersebut pada tahun dasar dan tahun rencana adalah sebagai berikut:
Besar kebutuhan air untuk untuk fasilitas peribadatan untuk tahun 2023 terdapat 2 unit sehingga besar kebutuhan air bersih untuk tahun 2023 adalah :
1500 ltr/hari x 2 = 3000 ltr/hari = 0,035 ltr/dtk

## Besar Kebutuhan Air Bersih untuk Suatu Wilayah pada Tahun Rencana
Kebutuhan  air bersih suatu wilayah mencakup kebutahan air bersih suatu  rumah tangga. Untuk memperoleh  besarnya  kebutuhan  air  bersih  suatu  wilayah  diperoleh  dengan  mengalikan  jumlah konsumen  dengan  standar  kebutuhan  pemakaian  air  bersih  orang/hari,  ditambah  dengan pemakaian air pada fasilitas-fasilitas yang ada.
Berdasarkan  jumlah  penduduk  Dusun  II  Desa  Susulaku  A  pada  tahun  2013  dan  2023  yaitu masing-masing sebesar 442 orang  dan 631 orang, standar air bersih untuk rumah tangga di desa adalah 60 liter/orang/hari. besar kebutuhan pada fasilitas peribadatan di Dusun II Desa Susulaku A tahun 2013 dan 2023 yaitu masing-masing yaitu 1500 liter/hari dan 3000 liter/hari maka besar kebutuhan  air  di  Dusun  II  Desa  Susulaku  A  pada  tahun  2013  dan  2023  dapat  dihitung  sebagai berikut:
Qr = (Pn . q) + (Fn . q) (Pers
6)
Q 2013 = {(442 x 60) + 1500} = 28020 liter/hari
= 0,320 liter/detik
Q 2023 = {( 631 x 60) + 3000} = 40860 liter/hari = 0,470 liter/detik
Berdasarkan  kebutuhan  air  bersih  yang  telah  dihitung  untuk  tahun  dasar  2013  yaitu  0,32 liter/detik  dan  tahun  rencana  2023  yaitu  0,47  liter/detik  dengan  debit  sumber  mata  air  Oetak yaitu 1,727 liter/detik, dengan demikian besarnya debit air masih cukup untuk melayani wilayah Dusun II Desa Susulaku A sampai tahun 2023.

## Kehilangan Energi

## 1. Kehilangan energi pada pompa
Untuk  menghitung  kehilangan  total  pompa  digunakan  rumus  (Sularso,  Harou.T,  1996;26). Skema kehilangan energi pada pompa dapat dilihat pada Gambar 4.
2g V h ∆ h h h 2 d 1 p a + + + = (Pers
7)
Gambar 4  Skema Pompa

## Sumber : Hasil Pengukuran, 2014
Hasil peritungan kehilangan energi  papa pompa dapat dilihat pada Tabel 6.
d (m) V d (m/dtk) h 1 isap h 1 ke luar h 1 h a ∆ h p = 81,861 m 0,05 0,880 1,639 7,505 9,144 62 0
= 71,183 m
Over Head 15% 2g V h ∆ h h h 2 d 1 p a + + + = Tabel 6   Hasil Peritungan Kehilangan Energi  papa  Pompa

## Sumber : Hasil Perhitungan, 2015
Perhitungan  daya  pompa  (D)  menggunakan  diagrampemelihanpompaumumSularsodanTahara seperti Gambar 5 dengan total kehilangan energi pada pompa (h) adalah 81,861 m.

## Gambar5  DiagramPemelihanPompaUmum Sumber: Hasil Perhitungan, 2015
Dari diagram pemilihan pompa di atas diperoleh spesifikasi pompa yang digunakan adalah 65 x 50X 2 -  5  15  dan  kapasitas  pompa  2,1  m 3 /menit  =  3,5  liter/detik  dengan  spesifikasinya  sebagai berikut:
Diameter isap = 0,065 m Diameter keluar = 0,050 m Jumlah katup = 2 Katup Daya Motor = 15 kW = 15000 Watt
2. Kehilangan energi pada pipa distribusi
a. Kehilangan energi akibat gesekan ( mojor losses )
Terdapat dua jalur pipa distribusi yakni jalur pertama dari Bak Penampung (BP) ke Hidran Umum 1 (HU 1 ) dan jalur kedua dari Bak Penampung (BP) ke Hidran Umum 2 (HU 2 )
2g V d L f h 2 f = (pers. 9)
81,861 0.21
No L (m) d (m) V (m/dtk) h m inor h mayor h 134 0,05 0,880 0,089 3,914 4,003 800 0,050 0,880 0,100 23,366 23,466
1 dari BP ke HU 1 2 dari BP ke HU 2
b. Kehilangan energi tahanan dan bentuk  pipa ( minor losses ) : kehilangan energi akibat katup (h v ), kehilangan energi akibat belokan (h b ).
Hasil peritungan kehilangan energi  papa pipa distribusi dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel7Hasil Peritungan Kehilangan Energi  papa Pipa Distribusi

## Sumber : Hasil Perhitungan, 2015

## Waktu Operasi Pompa
Bak  Penampung  (BP)  yang  direncanakan  adalah  12  m 3 ,  setelah  air  dipompa  menuju  BPhingga terisi  penuh,  selanjutnya  air  dalam  BP  akan  didistribusikan  menuju  HU 1 dan  HU 2 dengan  cara gravitasi untuk mengisi HU bervolume masing-masing 10 m 3 , untuk mengurangi lamanya waktu operasi pompa maka waktu pompa dibagi menjadi 2 yakni pada pagi hari dan sore hari.
1. Pagi hari (dari BP menuju HU 1 )
Waktu beroperasi pompa pada pagi hari untuk didistribusikan ke HU 1
T pompa = ltr/dtk 3,5 ltr 12000
T pompa =  3428,57  dtk      =  57,142 menit T pompa =  0,950  jam ≈ 1 jam
2. Sore hari (dari BP menuju HU 2 )
Waktu beroperasi pompa pada sore hari untuk didistribusikan ke HU 2
T pompa =
ltr/dtk 3,5 ltr 12000
T pompa =  3428,57  dtk      =  57,142 menit T pompa =  0,950  jam ≈ 1 jam Jadi waktu beroperasi pompa pada pagi hari untuk didistribusikan ke HU 1 adalah 1 jam  yakni dari pukul 05.30 s/d 06.30 WITA dan pada sore hari untuk didistribusikan ke HU 1 adalah 1 jam yakni dari pukul 16.00 s/d 17.00 WITA.

## Sistem Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Perpipaan Air Bersih
Sistem operasional dan pemeliharaan adalah serangkaian kegiatan terencana dan sistematis yang dilakukan secara rutin, berkala maupun perbaikan sewaktu-waktu untuk menjaga agar prasarana yang telah dibangun tetap dapat berfungsi dan bermanfaat sesui rencana.
Hal yang diperhatikan dalam sistem operasional dan pemeliharaan jaringan perpipaan air bersih adalah  organisasi  pengelola  terdiri  dari  struktur  organisasi  dan  tata  peran  (Gambar  6),  Biaya operasional  dan  pemeliharaan  (Tabel  8).  Pembiayaan  sarana  air  bersih  terdiri  dari  jenis kontribusi,  cara  pengumpulan  biaya,  prinsip  penetapaan  tarif,  perhitungan  tarif,  mekanisme penetapan  tarif  dan  peninjauan  tarif  secara  berkala,  serta  teknis  pelaksanaan  operasional  dan pemeliharaan

## 1. Organisasi pengelola air bersih Suf Ana Susulaku
Gambar 6  Struktur Organisasi Pengelola Air Bersih Suf Ana Susulaku dan Tata Peran Sumber : Hasil Analisis, 2015
2. Biaya opersional dan pemeliharaan
Tabel  8. Jenis Biaya dan Perkiraan Biaya Opersional PemeliharaanAirBersihPerbulan
Sumber : Hasil Perhitungan, 2015
a. Ketua
200.000
Rp b. Sekretaris 150.000 Rp c. Bendahara 150.000 Rp d. Pelaksana Harian 1 200.000 Rp e. Pelaksana Harian 2 200.000 Rp f. Pelaksana Harian 3 200.000 Rp g. Tenaga Teknisi 100.000 Rp 2 Biaya Pengopersian Prasarana a. Listrik untuk Pompa 837.300 Rp a. BPMA 10.000 Rp b. Pompa 50.000 Rp c. Bak Penampung 10.000 Rp d. Hidran Umum 20.000
Rp
c. Pipa dan Aksesoris
10.000 Rp b. konsumsi rapat 40.000 Rp Total 2.347.300 Rp Biaya  Honor Tim Penengelola Rincian  Biaya Jenis Biaya No Perkiraan Biaya/bulan (Rp) 1
10.000 Rp Biaya Lain-lain yang menjadi beban pelayanan (biaya tak terduga)
10.000 Rp
Biaya Penggantian investasi jika terjadi penyusutan atau kerusakan 150.000 Rp 3 4 5 6 Biaya Umum Biaya Perawatan dan Perbaikan Ringan  Prasarana a. Administrasi ( ATK, Foto
copy,dsb)
Perhitungan tarif/iuran perbulan sebagai berikut:
Tarif air bersih = /bulan m 432 - 2.347.300, Rp 3
Tarif air bersih = Rp 5.434,- /m 3 ≈   Rp 5.500,- /m 3
Tetapi  untuk  pemerataan  biaya  maka iuran dikenakan per kepala keluarga (KK) dengan jumlah KK Dusun II =94 KK
Tarif air bersih =
KK 94 -
2.347.300, Rp
Tarif air bersih =    Rp 24.971,- /KK ≈   Rp 25.000,- /KK
Jadi  iuran  yang  dikenakan  untuk biaya  OP  jaringan  perpipaan  yang direncanakan adalah Rp 25.000,- /KK / bulan

## Tata Peran
a. Ketua:
Memimpin  tim  dan  bertanggung  jawab atas seluruh kegiatan OP sesuai peraturan organisasi  serta  program  kerja  yang  telah diputuskan bersama
b. Sekretaris:
melaksanakan  kegiatan  administrasi  atau ketatausahaan OP c. Bendahara: Menerima  dan  mengeluarkan  uang,  serta membuat pembukuan dan laporan keuangan OP d. Pelaksana harian: melasanakan  kegiatan  operasional  dan pemeliharaan  setiap  hari  pada  wilayah kerja e. Tenaga teknisi:
memperbaiki  kerusakan  pipa,  pompa  dan aksesoris  lain    yang  membutuhkan
keahlian khusus
3. Teknis Pelaksanaan operasional menyangkut hal-hal teknik operasional dan pemeliharaanya knirincian kebutuhan operasional dan pemeliharaan, pelakudanketerampilan yang dibutuhkan, permasalahan yang seringterjadi, keterbatasandancatatanpentingpadasarana air bersih.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Daya (D) dan spesifikasi pompa yang digunakan untuk menaikan air dari sumber air Oetak ke  bak  penampung  adalah    65  x  50X 2 -  5  15  dengan  kapasitas  pompa  2,1  m 3 /menit  =  3,5 liter/detik spesifikasinya adalah sebagai berikut:
Diameter isap = 0,065 m Diameter keluar = 0,050 m Daya Motor = 15000 Watt Jumlah katup = 2 Katup
2. Sistem pemompaan dan jaringan perpipaan yang direncanakan adalah:
a. Sistem pemompaan yang direncanakan adalah air dari mata air Oetak akan disalurkan  menuju bak  penampung  mata  air  (BPMA/14000  liter)  sebelum  dipompa  menuju  bak  penampung (BP/12000 liter). Posisi pompa berada pada jarak 52 m dan elevasi + 27 dari mata air Oetak. Waktu  operasi  pompa  dalam  sehari  dibagi  menjadi  dua  yakni  pada  pagi  hari  dan  sore  hari, pada  pagi  hari  pompa  beropersi  selama  1  jam  dari  pukul  05.30  s/d  06.30  WITA  untuk didistribusikan ke HU 1 dan pada sore hari pompa beroperasi selama 1 jam dari pukul 16.00 s/d 17.00 WITA untuk didistribusikan ke HU 2 .
b. Sistem  jaringan  perpipaan  yang  direncanakan  adalah  air  yang  telah  dipompa  menuju  bak penampung  (BP/12000  liter)  akan  disalurkan  menuju  hidran  umum  (HU/10000  liter)  secara gravitasi. Terdapat dua unit HU yakni HU 1 berada pada jarak 134 m dan elevasi -7 dari BP dan HU 2 berada  pada  jarak  800  m  dan  elevasi  -40  dari  BP.  Jenis  pipa  yang  digunakan  dalam perencanaan ini adalah jenis pipa GIP dengan diameter pipa 2  inchi = 0,050 m.
3. Hal  yang  diperhatikan  dalam  sistem  operasional  dan  pemeliharaan  sarana  perpipaan  air bersih yang berkelanjutan adalah:
a. Organisasi operasional dan pemeliharaan
Organisasi pengelola terdiri dari struktur organisasi dan tata peran, (struktur organisasi Suf Ana Susulaku), kegiatan yang dilakukan, pelaporan dan pelatihan.
b. Biaya operasional dan pemeliharaan. Pembiayaan  sarana  air  bersih  terdiri  dari  jenis  kontribusi,  cara  pengumpulan  biaya, prinsip  penetapaan  tarif,  perhitungan  tarif,  mekanisme  penetapan  tarif  dan  peninjauan tarif  secara  berkala.  Perkiraan  biaya  operasional  dan  pemeliharaan  perbulan  adalah  Rp 2.347.300, sehingga tarif atau iuran yang dikenakan adalah Rp 25.000,-/KK/bulan.
c. Teknis operasional dan pemeliharaan Teknisoperasionalmenyangkuthal-
halteknikoperasionaldanpemeliharaanyaknirinciankebutuhanoperasionaldanpemeliharaa n, pelakudanketerampilan yang dibutuhkan,permasalahan yang seringterjadi, keterbatasandancatatanpentingpadasarana air bersih.

## Saran
1. Pembangunan  jaringan  perpipaan  air  bersih  dengan  sistem  pengaliran  pompa  di  wilayah  Desa Sususlaku A dapat menjadi solusi  untuk mendekatkan air bersih ke wilayah ini terutama Dusun II Desa Susulaku A dengan lokasi sumber mata air berada lebih rendah dari pemukiman warga.
2. Perlu adanya sistem operasional dan pemeliharaan jaringan perpipaan yang sehingga sarana yang telah dibangun dapat berkelanjutan pemanfaatannya.
3. Rekomendasi bagi Pemerintah Desa Susulaku A untuk menganggarkan tambahan biaya operasional dan  pemeliharaan  dari  APBD  desa  untuk  membantu  masyarakat  pengguna  air  dalam  mengurangi iuran perbulan.
4. Rekomendasi    bagi  Pemerintah  Desa  Susulaku  A  untuk  menerapkan  sistem  operasional  dan pemeliharaan jaringan perpipaan yang telah ada pada Dusun I (Nautus) sehingga sarana yang telah dibangun dapat berkelanjutan pemanfaatannya.
5. Rekomendasi  bagi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam hal ini instansi yang berkaitan yaitu  PDAM  dan  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  untuk  membantu masyarakat dalam penyediaan air bersih.

## DAFTAR PUSTAKA
Adu A, 2006. Studi Optimasi Penggunaan Sumur Bor Terhadap Ketersediaan Air Bersih di RSS Oesapa,
Kelurahan
Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota
Kupang.Universitas Nusa Cendana, Kupang.
Anonim, 2007.PedomanPenyusunanRencanaPengembanganPenyediaan
AirMinum,PeraturanMenteriPekerjaanUmum. http://ciptakarya.pu.go.id.
Kementrian  Pekerjaan  Umum,  Direktorat  Jendaral  Cipta  Karya,  2010,  Pedoman  Operasi  dan Pemeliharaan Prasarana Desa, National Management Consultant (NMC), Depok.
Kodoatie  R.  J,  2002.  Hidrolika  Terapan  Aliran  pada  Saluran  Terbuka  dan  Pipa,Andi, Yogyakarta.
Pemerintah  Kabupaten  TTU,  2009.  Timor    Tengah  Utara  Dalam  Angka  2009,Badan  Pusat Statistik Kab. TTU, Kefamenanu.
Sutrisno C.T. dkk, 1991. Teknologi Penyediaan Air Bersih , Rineka Cipta, Jakarta.
Tahara  H.S,  2000.  Pompa  dan  Kompresor  :  Pemilihan,  Pemakaian  dan  Pemeliharaan,PT. Paradnya Paramita, Jakarta.
Triatmojo B, 2003. Hidraulika II,Beta Offset, Yogjakarta.
Tuames., et.al., “Perencanaan Teknis Jaringan Perpipaan Air Bersih dengan Sistim Pengaliran Pompa di desa Susulaku A Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara