## Jurnal Arus Elektro Indonesia (JAEI)
1

## Analisis Karakteristik Dielektrik Berbagai Minyak Nabati Sebagai Alternatif Isolasi Cair untuk Transformasi Tenaga

## Gustio Riki Kartiko Anggara
Gustioriki84@gmail.com
Univversitas Jember Suprihadi Prasetyono Suprihadi.teknik@unej.ac.id Univversitas Jember RB. Moch. Gozali gozali.teknik@unej.ac.id
Univversitas Jember

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  Analisis  Karakteristik Dielektrik  Berbagai  Minyak  Nabati  Sebagai  Alternatif Isolasi Cair Untuk Transformator Tenaga. Minyak nabati pada penelitian ini fokus pada tiga macam minyak nabati yaitu  minyak  kemiri  sunan,  minyak  jarak,  dan  minyak kelapa  sawit.  Penelitian  ini  mengulas  karakteristik dialektik  ketiga  minyak  tersebut  terhadap  perubahan suhu.  Minyak  nabati  ini  akan  dibandingkan  dengan minyak  transformator  yaitu Shell  Diala  B ,  untuk mengetahui  kelayakan  minyak  isolasi  nabati.  Artikel  ini menggunakan  metode  studi  literatur  dan  pengumpulan data,  dengan  menggunakan  dasar  teori  transformator yaitu  apabila  arus  listrik  bolak-balik  yang  mengalir mengelilingi  suatu  inti  besi  maka  inti  besi  itu  akan berubah menjadi magnet. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  ketiga  minyak  nabati  ini  memiliki karakteristik  tegangan  tembus  yang  sama  terhadap perubahan  suhu,  yaitu  pada  tegangan  suhu  30 ° C. Selanjutnya,  ketiga  jenis  minyak  ini  masih  dibawah standar  SPLN  49-1:  1982  yaitu  sebesar  30  kV  dan  masih belum  memiliki  kelayakan  minyak  isolasi  transformator. Minyak  kelapa  sawit  apabila  dinaikkan  menjadi  70 ° C maka  tegangan  tembus  mengalami  kenaikan  yang  cukup drastis  yaitu  sebesar  48,58  kV.  Hal  ini  telah  memenuhi standar apabila dibandingkan dengan minyak Sell diala B yang pada saat perubahan suhu 70 ° C tegangan tembusnya sebesar 47,09 kV.
Kata  Kunci — Karakteristik  Dialektrik,  Minyak  Nabati, Transformator, Minyak Isolasi, Peubahan Suhu

## Abstract
This  article  discusses  the  analysis of  the  dielectric characteristics  of  various  vegetable  oils  as  an  alternative to liquid insulation for power transformers. Vegetable oil in  this  study  focused  on  three  kinds  of  vegetable  oil, namely  kemiri  sunan  oil,  castor  oil,  and  palm  oil.  This study  reviews  the  dialectical  characteristics  of  the  three oils  with  respect  to  temperature  changes.  This  vegetable oil  will  be  compared  with  transformer  oil,  namely  Shell
Diala  B,  to  determine  the  feasibility  of  vegetable insulating  oil.  This  article  uses  literature  study  and  data collection methods, using the basic theory of transformers, namely when alternating electric current flows around an iron  core,  the  iron  core  will  turn  into  a  magnet.  The results of this study indicate that these three vegetable oils have  the  same  breakdown  voltage  characteristics  to temperature changes, namely at a temperature voltage of 30°C. Furthermore, these three types of oil are still below the standard SPLN 49-1: 1982 which is 30 kV and still do not  have  the  feasibility  of  transformer  insulation  oil. When  palm  oil  is  increased  to  70°C,  the  breakdown voltage increases quite drastically, which is 48.58 kV. This has  met  the  standard  when  compared  to  Sell  diala  B  oil which  when  the  temperature  changes  70°C  the breakdown voltage is 47.09 kV.
Keywords — Dialectrical  characteristics,  vegetable  oil, transformator, insulating oil, temperature change

## I. PENDAHULUAN
Transformator  daya  merupakan  peralatan  listrik  yang paling vital pada transmisi energi listrik. Dimana tanpa adanya transformator  daya maka  pengiriman  energi  listrik  dari  pusat pembangkit  listrik  menuju  konsumen  tidak  dapat  dilakukan. Karena  pada  dasarnya  fungsi  dari  transformator  daya  untuk menaikan  atau  menurunkan  tegangan  yang  mengalir  dari pembangkit  listrik.  Transformator  yang  bekerja  secara  terus menerus  akan  mengalami  pemanasan  karena  energi  listrik yang  berkapasitas  besar  mengalir  secara  terus  menerus  juga. Oleh  karena  itu  diperlukan  minyak  isolasi  yang  berfungsi sebagai  pendingin  dan  penyerap  panas  pada  inti  dan  belitan transformator daya.
Minyak  isolasi  memiliki  dua  jenis  yaitu  minyak  isolasi yang terbuat dari bahan minyak bumi dan minyak isolasi yang terbuat  dari  bahan  tumbuh-tumbuhan.  Selama  ini  minyak isolasi  transformator  daya  yang  sering  digunakan  adalah minyak  isolasi  terbuat  dari  bahan  minyak  bumi.  Minyak isolasi  yang  terbuat  dari  bahan  minyak  bumi  memiliki beberapa  kerugian,  bahan  minyak  bumi  yang  tidak  dapat
2
diperbarui,  kurang  ramah  lingkungan  berupa  limbah  minyak dan lain sebagainya. Maka dari itu diperlukan suatu alternatif pengganti sebagai minyak isolasi transformator.
Bahan-bahan  dari  tumbuhan  yang  dapat  menghasilkan minyak antara lain biji kemiri, biji jarak dan biji kelapa sawit. Untuk  dapat  menghasilkan  minyak  maka  biji  harus  melalui proses  pengolahan  terlebih  dahulu.  Sehingga  dapat  diperoleh berupa minyak kemiri sunan, minyak jarak dan minyak kelapa sawit.
Pada  penelitian  yang  terdahulu  telah  meneliti  tentang minyak kemiri sunan,  minyak jarak dan minyak kelapa  sawit sebagai  salah  satu  alternatif  minyak  isolasi  transformator daya.  Namun  belum  ada  yang  membandingkan  antara  ketiga minyak nabati ini manakah dari minyak kemiri sunan, minyak jarak  dan  minyak  kelapa  sawit  yang  memiliki  karakteristik dielektrik  yang  paling  bagus  untuk  dijadikan  salah  satu alternatis pengganti minyak isolasi transformator daya.
Artikel  ini  mengulas  mengenai  minyak  kemiri  sunan, minyak  jarak  dan  minyak  kelapa  sawit  akan  dibandingkan dengan  salah  satu  minyak  transformator  yaitu Shell  Diala  B . Hal  ini  berguna  untuk  mengetahui  kelayakan  minyak  isolasi nabati dibandingkan minyak isolasi transformator yang terbuat dari bahan minyak bumi.
Permasalahan dalam artikel ini yaitu, pertama, Bagaimana karakteristik  dielektrik  minyak  kemiri  sunan,  minyak  jarak, dan  minyak  kelapa  sawit  terhadap  perubahan  suhu.  Kedua, Bagaimana  perbandingan  karakteristik  ketiga  minyak  nabati dengan  karakteristik  minyak Shell  Diala  B yang  diperlukan sebagai  minyak  transformator,  Adapun  tujuan  dalam  artikel ini  adalah  pertama,  untuk  mengetahui  karakteristik  dielektrik minyak  kemiri,  minyak  jarak,  dan  minyak  kelapa  sawit terhadap  perubahan  suhu.  Kedua,  mengetahui  perbandingan karakteristik  ketiga  minyak  nabati  dengan  karakteristik  yang diperlukan sebagai minyak transformator.

## II. M ETODE P ENELITIAN

## A. Studi Literatur dan Pengumpulan Data
Penelitian  yang  akan  dilakukan  ini  mengacu  pada pengaruh variasi suhu terhadap tegangan tembus. Variasi suhu yang  digunakan  berbeda-beda  guna  untuk  mengetahui pengaruh  kenaikan  suhu  terhadap  tegangan  tembus.  Variasi suhu  yang  digunakan  adalah  sebesar  30 ° C,  70 ° C  dan  100 ° C. Besarnya  variasi  suhu  ini  sama  antara  minyak  yang  satu dengan yang lainnya supaya dapat dibandingkan karakteristiknya. Terdapat beberapa jenis minyak nabati yang dibutuhkan dan sebuah minyak transformator dalam penelitian ini. Jenis minyak yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu: minyak kemiri sunan, minyak jarak, dan minyak kelapa sawit. Sedangkan  minyak Shell  Diala  B digunakan  sebagai pembanding.
Berdasarkan  jenis-jenis  minyak  nabati  tersebut  maka masing-masing  minyak akan dianalisa karakteristik  tegangan tembusnya  yang  ditinjau  dari  perubahan  suhu.  Kemudian karakteristik  juga  dianalisa  dari  perubahan  grafik  tentang bagaimanakah  kenaikannya.  Masing-masing  jenis  minyak nabati  yang  telah  dianalisa  karakteristiknya,  lalu  akan
dibandingkan  dengan  karakteristik  minyak Shell  Diala  B untuk  mengetahui  perbedaan  minyak  nabati  murni  dengan minyak  transformator  yang  biasa  digunakan  dalam transformator.

## B. Perancangan Penelitian
Alur  penelitian  menggunakan Flowchart Penelitian  yang ditunjukkan pada Gambar 1. Hal ini berkaitan denganbagaimana  alur  penelitian  secara  spesifik  yang dilakukan secara terstruktur.
Gbr 1. Alur Penelitian

## III. H ASIL P ENELITIAN
Minyak nabati yang telah diketahui karakteristik tegangan tembus  terhadap  variasi  suhu  akan  dibandingkan  satu  sama lain  untuk  mengentahui  keriteria  minyak  nabati  manakah diantaranya  yang  paling  unggul  tegangan  tembusnya. Kemudian  minyak  nabati  akan  dibandingkan  tegangan tembus  terhadap  variasi  suhu  minyak  isolasi  transformator Shell  Diala  B .  Perbandingan  bertujuan  guna  untuk mengetahui  perbedaan  karakteristik  tegangan  tembus  antara minyak  nabati  sebagai  salah  satu  bahan  pokok  alternatif pengganti  minyak  isolasi  transformator  dengan  minyak isolasi  transformator Shell  Diala  B yang  sering  digunakan pada  saat  ini.  Analisa  pada  karakterisitk  tegangan  tembus minyak  isolasi  nabati  ini  mengacu  berdasarkan  SPLN  49-1: 1982  untuk  mengetahui  kelayakan  pada  masing-masing minyak nabati.

## Jurnal Arus Elektro Indonesia (JAEI)
3

## A. Tegangan Tembus
Bahasan  pertama  adalah  tegangan  tembus  pada  minyak kemiri  sunan.  Pada  karakteristik  tengangan  tembus  minyak kemiri  sunan  ini  menggunakan  volume  minyak  sebesar  1000 ml.  Untuk  variasi  perubahan  suhu  yang  digunakan  sebesar 30°C, 70°C dan 100°C. Hal ini dapat terlihat pada Tabel 1.
TABEL I K ARAKTERISTIK T EGANGAN T EMBUS DAN V ARIASI S UHU M INYAK K EMIRI S UNAN Minyak Kemiri Sunan Suhu (°C) Tegangan Tembus (kV) 30 12,833 70 21 100 23,5
(Sumber: Fajriansya Perdana, 2017)
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  data  karakteristik  tegangan tembus  minyak  kemiri  sunan  dengan  suhu  yang  bervariasi yaitu 30 ° C, 70 ° C dan 100 ° C. Ketika suhu dimulai  pada 30 ° C tegangan  tembus  minyak  kemiri  sunan  sebesar  12,833  kV, ketika  suhu  naik  menjadi  70 ° C  maka  tegangan  tembus  juga naik  yaitu  sebesar  21  kV.  Ketika  suhu  pada  pada  minyak kemiri sunan dinaikkan menjadi 100 ° C maka tegangan tembus juga  naik  sebesar  23,5  kV.  Dapat  dilihat  bahwa  nilai  dari tegangan  tembus  minyak  kemiri  sunan  pada  masing-masing memiliki  kenaikan  searah  dengan  naiknya  suhu.  Semakin tinggi  suhu  pada  minyak  maka  tegangan  tembusnya  juga semakin besar nilainya.

## Gbr 2. Karakteristik tegangan tembus dan variasi suhu minyak kemiri sunan
Grafik tegangan tembus minyak kemiri sunan dapat dilihat pada Gambar 2 bahwa suhu mempengaruhi besarnya tegangan. Ketika  suhu  pada  minyak  kemiri  sunan  semakin tinggi  maka nilai tegangan tembusnya juga akan semakin tinggi. Pada saat suhu  sebesar  30 ° C  dinaikkan  menjadi  suhu  70 ° C,  tegangan tembus  memiliki  kenaikan  pada  grafik  dengan  kemiringan sekitar  40  derajat.  Ketika  suhu  70 ° C  menuju  ke  suhu  100 ° C dapat  dilihat  bahwa  grafik  tegangan  tembus  pada  minyak kemiri sunan menggalami penurunan dengan sedikit melandai dari  pada  yang  sebelumnya.  Hal  ini  terjadi  karena  kenaikan tegangan tembus yang terjadi pada minyak kemiri sunan pada
suhu 70 ° C - 100 ° C lebih kecil dibandingkan saat suhu 30 ° C - 70 ° C.
Pada  gradien  pada  Gambar  2  apabila  ditarik  garis  lurus antara bawah dan puncak grafik, maka dapat dianalisa bahwa grafik  tegangan  tembus  pada  minyak  kemiri  sunan  memiliki keriteria  yang  naik.  Hal  ini  terjadi  karena  tegangan  tembus minyak  pada  saat  suhu  30 ° C  -  70 ° C  memiliki  kenaikan tegangan  tembus  yang  lebih  tinggi  sebesar  8,17  kV dibandingkan  pada  saat  suhu  70 ° C  -  100 ° C  yang  hanya sebesar 2,50 kV.

## TABEL 2 K ENAIKAN T EGANGAN T EMBUS M INYAK K EMIRI S UNAN
Suhu (°C) Minyak Kemiri sunan (kV) 30 – 70 8,17 70 – 100 2,50 30 – 100 10,67
Kenaikan  tegangan  tembus  pada  minyak  kemiri  sunan dapat dilihat pada tabel  2,  dimana  kenaikan tegangan tembus ini ditinjau dari perubahan suhu minyak kemiri sunan sebesar 30 ° C,  70 ° C,  dan  100 ° C.  Dapat  dilihat  kenaikan  tegangan tembus  pada  perubahan  suhu  30 ° C  -  70 ° C  yaitu sebesar  8,17 kV. Jumlah kenaikan pada suhu ini lebih besar dibandingkan ketika  suhu  70 ° C  -  100 ° C  yang  hanya  memiliki  kenaikan tegangan tembus sebesar 2,50 kV. Jumlah kenaikan tegangan tembus  ini  relatif  kecil  jika  dibandingkan  dengan  total keseluruhan tegangan tembus yaitu sebesar 10,67.
Bahasan kedua yaitu mengenai  Tegangan Tembus Minyak Jarak.  Pada  karakteristik  tengangan  tembus  minyak  jarak  ini menggunakan volume minyak sebesar 1000 ml. Untuk variasi perubahan  suhu  yang  digunakan  sebesar  30°C,  70°C  dan 100°C. Data karakteristik tegangan tembus minyak jarak dapat dilihat pada tabel 3.

## TABEL 3 K ARAKTERISTIK T EGANGAN T EMBUS DAN V ARIASI S UHU M INYAK J ARAK Minyak Jarak Suhu (°C) Tegangan Tembus (kV) 30 2,699 70 6,334 100 13,167 (Sumber: Kirana Sari Widyaningrum,
Dedy Kurnia Setiawan, bambang Sri Kaloko, 2017)
Tabel  3  merupakan  karakteristik  tegangan  tembus  pada minyak jarak, dengan menggunakan variasi suhu sebesar 30 ° C, 70 ° C  dan  100 ° C.  Pada  minyak  jarak  saat  suhu  sebesar  30 ° C maka tegangan tembusnya sebesar 2,699 kV. Kemudian ketika suhu  naik  sebesar  70 ° C  tegangan  tembus  juga  mengalami kenaikan  sebesar  6,334  kV  dan  pada  saat  suhu  naik  sebesar 100 ° C maka tegangan tembus naik sebesar 13,167 kV. Dapat disimpulkan  bahwa  suhu  memiliki  pengaruh  terhadap tegangan  tembus  yaitu  ketika  suhu  minyak  jarak  dinaikkan maka tegangan tembusnya juga aka semakin tinggi.
4

## Gbr 3. Karakteristik tegangan tembus dan variasi suhu minyak jarak
Pada  Gambar  3  merupakan  grafik  karakteristik  tegangan tembus terhadap variasi suhu pada minyak jarak. Ketika pada saat suhu 30°C menuju ke suhu 70°C grafik tegangan tembus pada minyak jarak memiliki kenaikan. Namun kenaikan pada grafik  ini  sedikit  melandai.  Kemudian  saat  suhu  dinaikkan menjadi  100°C  tegangan  tembus  pada  minyak  jarak  juga memiliki  kenaikan.  Akan  tetapi  grafik  kenaikan  pada  saat suhu  100°C  jauh  lebih  besar  dari  pada  grafik  pada  saat  suhu 70°C.  Peristiwa  ini  terjadi  karena  suhu  memiliki  pengaruh yang cukup penting pada minyak jarak. Maka dari itu semakin panas suhu pada minyak jarak maka tegangan tembusnya pun juga  akan  semakin  tinggi.  Begitu  pula  dengan  kenaikan tegangan  tembusnya,  ketika  temperatur  semakin  tinggi  maka kenaikan  tegangan  tembus  juga  akan  lebih  besar  dari  pada yang sebelumnya.
TABEL 4
K ENAIKA T EGANGAN T EMBUS M INYAK J ARAK Suhu (°C) Minyak Jarak (kV) 30 – 70 3,64 70 – 100 6,83 30 – 100 10,47
Berdasarkan  table  4  menunjukkan  bahwa,  tegangan tembus  minyak  jarak  yang  dipengaruhi  oleh  suhu  lama kelamaan memiliki grafik karakteristik yang melandai menuju keatas. Hal ini juga disebabkan oleh suhu yang semakin panas yang  menjadi  penyebab  kenaikan  tegangan  tembus  yang semakin besar.
Kenaikan tegangan tembus pada minyak jarak dapat dilihat pada  tabel  3.4.  Diketahui  pada  perubahan  suhu  saat  30°C  - 70°C  tegangan  tembus  pada  minyak  jarak  sebesar  3,64  kV. Kemudian  saat  perubahan  pada  suhu  70°C  -  100°C  tegangan tembusnya  sebesar  6,83  kV.  Ini  artinya  kenaikan  tegangan tembus  saat  suhu  100°C  memiliki  kenaikan  hampir  dua  kali lipat  dari  yang  sebelumnya.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena perubahan  suhu  yang  semakin  tinggi  pada  minyak  jarak menjadi  salah  satu  faktor  yang  besar  pada  tegangan  tembus minyak  jarak.  Apabila  dijumlah  keseluruhan  kenaikan tegangan  tembus  dari  suhu  30°C  sampai  100°C  maka kenaikan tegangan tembusnya yaitu sebesar 10,47 kV.
Bahasan yang ketiga, yaitu tegangan tembus minyak kelapa. Pada karakteristik tengangan tembus minyak kelapa sawit  ini menggunakan volume minyak sebesar 1000 ml. Untuk variasi
perubahan  suhu  yang  digunakan  sebesar  30°C,  70°C  dan 100°C.  Data  karakteristik  tegangan  tembus  minyak  kelapa sawit dapat dilihat pada tabel 5.
TABEL 5
K ARAKTERISTIK T EGANGAN T EMBUS DAN V ARIASI S UHU M INYAK K ELAPA
S AWIT Minyak Kelapa Sawit Suhu (°C) Tegangan Tembus (kV) 30 16,5 70 48.58 100 73,18
Tabel 5 menunjukkan bahwa pada saat suhu minyak kelapa sebesar  30 ° C  maka  tegangan  tembus  sebesar  16,5  kV. Kemudian  keadaan  suhu  dinaikkan  sebesar  70 ° C  maka tegangan  tembus  minyak  kelapa  juga  mengalami  kenaikan yaitu sebesar 48,58 kV. Dan ketika suhu naik menjadi 100 ° C maka tegangan tembus juga naik yaitu sebesar 73,18 kV. Dari data  karakteristik  diatas  dapat  disimpulkan  ketika  suhu  pada minyak kelapa naik maka juga mengalami kenaikan tegangan tembus.

## Gbr 4. Karakteristik tegangan tembus dan variasi suhu minyak kelapa sawit
Gambar  4  menunjukkan  bahwa  tegangan  tembus  minyak kelapa  sawit  terhadap  perubahan  suhu,  ketika  pada  saat perubahan suhu 30 ° C - 70 ° C grafik  tegangan tembus minyak kelapa  sawit  bersifat  naik.  Kemudian  ketika  saat  perubahan suhu  70 ° C  -  100 ° C,  pola  garis  pada  grafiknya  memiliki penurunan.  Namun  penurunan  pada  polanya  tidak  terlalu drastis  bila  dibandingkan  dengan  minyak  kemiri  sunan  dan minyak  jarak.  ini  artinya  minyak  kelapa  sawit  memiliki perubahan  suhu  yang  lebih  stabil  juga  antara  minyak  kemiri sunan  dan  minyak  jarak.  apabila  ditarik  secara  garis  lurus maka dapat dilihat pola pergeseran grafiknya tidak terlalu jauh.
Tabel 6 merupakan tabel kenaikan tegangan tembus minyak kelapa  sawit  terhadap  perubahan  suhu.  Dapat  dilihat  ketika pada  saat  perubahan  suhu  30 ° C  -  70 ° C  tegangan  tembusnya sebesar 32,08 kV. Kemudian pada saat perubahan suhu 70 ° C - 100 ° C  kenaikan  tegangan  tembusnya  menjadi  lebih  kecil nilainya  yaitu  sebesar  24,60  kV.  Namun  jumlah  persentase penurunannya  tidak  terlalu  banyak  dibandingkan  total kenaikan  tegangan  dari  perubahan  suhu  30 ° C  -  100 ° C  yaitu sebesar 56,68 kV

## Jurnal Arus Elektro Indonesia (JAEI)
5
TABEL 6 K ENAIKA T EGANGAN T EMBUS M INYAK K ELAPA S AWIT Suhu (°C) Minyak Jarak (kV) 30 - 70 32,08 70 - 100 24,60 30 - 100 56,68
Bahasan  yang  keempat,  yaitu  Tegangan  Tembus  Minyak Shell  Diala  B. Karakteristik  tengangan  tembus  minyak Shell Diala  B ini  menggunakan  volume  minyak  sebesar  1000  ml. Untuk  variasi  perubahan  suhu  yang  digunakan  sebesar  30°C, 70°C dan 100°C. Data karakteristik tegangan tembus minyak Shell Diala B dapat dilihat pada tabel 7.
TABEL 7 K ARAKTERISTIK T EGANGAN T EMBUS DAN V ARIASI S UHU M INYAK S HELL D IALA B
Minyak Shell Diala B Suhu (°C) Tegangan Tembus (kV) 30 26,456 70 47,086 100 52,720 (Sumber: Wahyu Kunto Wibowo, Yuningtyastuti, Abdul
Syakur, 2008).
Minyak Shell  Diala  B merupakan  minyak  isolasi transformator  yang  terbuat  dari  bahan  mineral.  Dapat  dilihat pada  tabel  7  merupakan  karakteristik  tegangan  tembus  dan variasi  suhu  minyak Shell  Diala  B dengan  variasi  suhu  yang sama dengan minyak kemiri sunan, minyak jarak dan minyak kelapa  yaitu  sebesar  30 ° C,  70 ° C  dan  100 ° C.  Pada  keadaan pertama minyak Shell Diala B yang telah diteliti dengan suhu sebesar  30 ° C  tegangan  tembusnya  sebesar  26,456  kV. Kemudian suhu naik sebesar 70 ° C maka tegangan tembusnya juga naik menjadi 47,086 kV. Setelah itu suhu dinaikkan lagi menjadi  sebesar  100 ° C  maka  tegangan  tembus  juga mengalami  kenaikan  tegangan  tembus  yakni  sebesar  52,720 kV.  Dari  karakteristik  diatas  dapat  disilmpulkan  bahwa semakin tinggi suhu minyak isolasi transformator Sell Diala B maka tegangan tembusnya juga akan semakin tinggi pula.
Gbr 5. Karakteristik tegangan tembus dan variasi suhu minyak shell diala B
Gambar  5  merupakan  karakteristik  tegangan  tembus terhadap  perubahan  suhu  minyak Sell  Diala  B .  Dapat diketahui  perubahan  tegangan  tembus  saat  perubahan  suhu 30°C - 70°C memiliki pola grafik yang naik. Setelah itu ketika suhu  mengalami  perubahan  70°C  -  100°C  maka  pola grafiknya  juga  naik.  Namun  kenaikan  tegangan  tembus  lebih rendah dibandingkan ketika perubahan suhu 30°C - 70°C. Hal ini terjadi kearen semakin tinggi perubahan suhu pada minyak Sell  Diala  B maka  jumlah  kenaikannya  semakin  menurun. Namun  memiliki  tegangan  tembus  yang  memenuhi  standar minyak  isolasi  transformator.  Apabila  grafiknya  ditarik  garis secara  lurus  maka  pola  grafiknya  menjauh  dari  rata-rata kenaikan tegangan tembusnya.

## TABEL 8
K ENAIKA T EGANGAN T EMBUS M INYAK M INYAK S HELL D IALA B Suhu (°C) Minyak Jarak (kV) 30 - 70 32,08 70 - 100 24,60 30 - 100 56,68
Berdasarkan tabel 8, dapat diketahui perubahan tegangan tembus  saat  perubahan  suhu  30°C  -  70°C  memiliki  pola kenaikan. Setelah itu ketika suhu mengalami perubahan 70°C -  100°C  maka  pola  grafiknya  juga  naik.    Namun  kenaikan tegangan tembus lebih rendah dibandingkan ketika perubahan suhu  30°C  -  70°C.  Hal  ini  terjadi  kearen  semakin  tinggi perubahan  suhu  pada  minyak Sell  Diala  B maka  jumlah kenaikannya  semakin  menurun.  Namun  memiliki  tegangan tembus yang memenuhi standar minyak isolasi transformator. Apabila  grafiknya  ditarik  garis  secara  lurus  maka  pola grafiknya  menjauh  dari  rata-rata  kenaikan  tegangan tembusnya.

## B. Data  Kenaikan  Tegangan  Tembus  Terhadap  Perubahan Suhu
Berdasarkan data yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diberikan sebuah kesimpulan sebagaimana table 9.

## TABEL 9

## K ENAIKAN T EGANGAN T EMBUS T ERHADAP P ERUBAHAN S UHU
Suhu (°C) Kenaikan Minyak Isolasi (kV) Minyak Kemiri Sunan Minyak Jarak Minyak Kelapa Sawit Minyak Shell Diala B 30 - 70 8,17 3,64 32,08 20,63 70 - 100 2,50 6,83 24,60 5,63 30 - 100 10,67 10,47 56,68 26,26
Pada  tabel  9  adalah  tabel  kenaikan  tegangan  tembus terhadap  perubahan  suhu  pada  masing-masing  minyak  yang telah  dilakukan  pengujian,  dapat  dilihat  bahwa  pada  saat minyak  isolasi  berada  pada  suhu  30°C  ketika  suhu  pada masing-  masing  minyak  isolasi  dinaikkan  menjadi  70°C, minyak jarak memiliki kenaikan tegangan tembus yang paling
6
rendah  sebesar  3,64.  Hal  ini  berbanding  terbalik  dengan minyak kelapa sawit yang memiliki kenaikan tegangan tembus yang  paling  tinggi  yaitu  sebesar  32,08  kV.  Begitu  pula  pada saat suhu pada keadaan 30°C dinaikkan menjadi suhu sebesar 100°C.  Minyak  kelapa  sawit  memiliki  kenaikan  tegangan tembus  yang  paling  tinggi  yaitu  sebesar  56,68  kV.  Hal  ini dapat  terjadi  karena  temperatur  memliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  karakteristik  tegangan  tembus  minyak isolasi.  Maka  dari  itu  ketika  minyak  mengalami  kenaikan temperatur maka tegangan tembus juga akan semakin tinggi.

## C. Perbandingan  Karakteristik  Tegangan  Tembus  Minyak Nabati dengan Minyak Sell Diala B
Tabel  10  adalah  perbandingan  tegangan  tembus  terhadap perubahan suhu minyak nabati dengan minyak shell diala B
TABEL 10 P ERBANDINGAN T EGANGAN T EMBUS T ERHADAP P ERUBAHAN S UUHU M INYAK N ABATI DENGAN M INYAK S HELL D IALA B Suhu (°C) Kenaikan Minyak Isolasi (kV) Minyak Kemiri Sunan Minyak Jarak Minyak Kelapa Sawit Minyak Shell Diala B 30 12,833 2,699 16,5 26,456 70 21 6,334 48,58 47,086 100 23,5 13,167 73,18 52,720
Dapat  dilihat  perbandingan  tegangan  tembus  minyak nabati dengan minyak Sell Diala B pada tabel 10. Awal mula pada  suhu  ruangan  sebesar  30°C,  minyak  kemiri  sunan, minyak  jarak  dan  minyak  kelapa  memiliki  tegangan  tembus berturut-turut  sebesar  12,833  kV,  2,699  kV  dan  16,5  kV. Tegangan  tembus  pada  minyak  nabati  ini  cenderung  lebih kecil  dibandingkan  dengan  minyak Sell  Diala  B yang  telah digunakan  sebagai  minyak  isolasi  transformator  memiliki tegangan  tembus  sebesar  26,456  kV  pada  suhu  30°C.  Ini artinya minyak nabati murni masih belum memenuhi standar sebagai  minyak  isolasi  transformator  daya.  Namun  tegangan tembus  minyak  kelapa  sawit  pada  suhu  70°C  tegangan tembusnya  tidak  berbeda  jauh  dengan  minyak Sell  Diala  B yaitu sebesar 48,58 kV dan 47,086 kV. Dalam suhu 70°C ini minyak kelapa sawit memungkinkan untuk menjadi salahsatu alternatif  minyak  isolasi  transformator  daya.  Namun  untuk awal  suhu ruangan sebesar 30°C minyak kelapa  sawit  masih belum memenuhi standar dan masih perlu campuran zat aditif berupa  fenol  atau  BHT  guna  untuk  meningkatkan  tegangan tembusnya.  Pada  minyak  kemiri  sunan  dan  minyak  jarak meskipun  suhu  telah  dinaikkan  menjadi  100°C,  namun tegangan tembusnya masih belum memenuhi standar minyak isolasi  transformator  berdasarkan  SPLN  49-1  :  1982  yaitu sebesar  30  kV.  Dari  perbandingan  berbagai  minyak  nabati tersebut dapat diketahui bahwa diantara minyak isolasi nabati yang  memiliki  tegangan  tembus  terbaik  adalah  minyak kelapa  sawit.  Namun  tegangan  tembus  minyak  kelapa  sawit juga masih kurang dibandingkan dengan minyak Sell Diala B.
Gbr  6.  Grafik  Perbandingan  Tegangan  Tembus  Terhadap  Variasi  Suhu dengan beberapa Jenis Minyak
Pada Gambar 6 dapat dilihat grafik perbandingan tegangan tembus  pada  keseluruhan  minyak  isolasi.  Pada  suhu  30°C tegangan tembus yang paling mendekati minyak Sell Diala B adalah  minyak  kelapa  sawit  sebesar  16,50  kV.  Tegangan tembus minyak jarak berada pada bagian yang sangat  rendah sebesar  2,7  kV.  Kemudian  ketika  tegangan  dinaikkan  maka tegangan  tembus  pada  minyak  kelapa  sawit  menjadi  naik secara  drastis  hingga  melebihi  tegangan  tembus  minyak Sell Diala B . Untuk tegangan minyak kelapa sawit pada suhu 70°C ini sebesar 48,58 kV sedangkan tegangan tembus minyak Sell Diala B sebesar 47,09 kV. Pada suhu ini minyak kemiri sunan dan  minyak  jarak  masih  memiliki  tegangan  tembus  yang paling  bawah.  Kemudian  ketika  suhu  dinaikkan  menjadi 100°C  semua  tegangan  tembus  juga  mengalami  kenaikan. Tegangan tembus minyak kelapa sawit  sebesar 73,18 kV dan minyak Sell  Dila  B  sebesar 52,72  kV.  Dapat  dilihat  pada grafik  bahwa  naiknya  tegangan  tembus  minyak  kelapa  sawit semakin tinggi hingga melebih jauh tegangan tembus minyak Sell Diala B . Berbeda dengan tegangan tembus minyak kemiri sunan dan minyak jarak yang masih  belum mencapai  standar SPLN  49-1  :  1982  sebesar  30  kV meskipun  sudah  dinaikkan suhunya sebesar 100 ° C.

## IV. KESIMPULAN (PENUTUP)
Berdaasarkan  analisis  data  yang  telah  dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1.  Minyak  kemiri  sunan  dan  minyak  jarak  murni  belum memenuhi  standar  tegangan  tembus  minyak  isolasi transformator daya meskipun telah dilakukan perubahan suhu sampai dengan 100 ° C 2.  Pada  suhu  30 ° C  minyak  kelapa  sawit  memiliki  tegangan tembus  sebesar  16,5  kV.  Pada  suhu  ini  minyak  kelapa  sawit belum memenuhi standar tegangan tembus berdasarkan SPLN 49-1  :  1982  sebesar  30kV.  Namun  pada  saat  suhu  dinaikkan menjadi  70 ° C  nilai  tegangan  tembusnya  naik  secara  drastis yaitu sebesar 48,58 kV. Dalam suhu ini minyak kelapa sawit telah memenuhi standar tegangan tembus.
3.   Ketiga minyak isolasi  nabati antara minyak kemiri  sunan, minyak  jarak  dan  minyak  kelapa  memiliki  karakteristik  yang sama  ketika  dipengaruhi  oleh  suhu  yaitu  ketika  suhu dinaikkan maka tegangan tembus juga akan semakin tinggi.

## Jurnal Arus Elektro Indonesia (JAEI)
4.  Pada  suhu  70 ° C  dan  100 ° C  minyak  kelapa  sawit  telah melebihi tegangan tembus minyak Sell Diala B . Pada minyak kelapa  tegangan  tembusnya  berturut-turut  sebesar  48,58  kV dan  73,18  kV.  Sedangkan  ptegangan  tembus  minyak Shell Diala B bertururt-turut sebesar 47,086 kV dan 52,72 kV
R EFERENSI
[1] Adyaksa, M. P. 2016. Investigasi Interaksi Komponen Pangan Melalui Pendekatan  Metodologi  Sensoris  Rata  ( Rate-All-That-Apply )  dengan Menggunakan  Minyak  Kelapa  dan  Minyak  Sawit. Skripsi .  Malang: Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya.
[2] Aldianto Wahyu Ramadhan. 2019.  Kinerja Dielektrik Minyak Goreng Kelapa  Sawit  Dengan  Aditif  Fenol  Sebagai  Alternatif  Isolasi  Cair Transformator Daya. Universitas Jember.
[3] Fajriansya  Perdana.  2017.  Studi  Karakteristik  Minyak  Kemiri  Sunan Sebagai  Alternatif  Pengganti  Minyak  Transformator  Daya  Dengan Penambahan Aditif Fenol. Universitas Jember.
[4] Farah  Adibah.  2016.  Studi  Karakteristik  Minyak  Jarak  Sebagai Alternatif Isolasi Cair Pada Transformator Daya Menggunaka Destilasi Vakum Dengan Variasi Fenol. Universitas Jember.
[5] I Made Yuliara. 2016. Regresi Linier Sederhana . Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana.
[6] Kurrahman, Harief Taufik., dan Syamsir Abduh. 2016. Studi Tegangan Tembus  Minyak  Kemiri  Sunan  Sebagai  Alternatif  Pengganti  Minyak Transformator Daya. JE Tri . 13(2): 11-28.
[7] Nur  Wahyu  Utomo.  2019.  Studi  Karakteristik  Bio  Transformer  Oil Berbahan  Dasar  Minyak  Kemiri  Sunan  (Reutealis  Trisperma  Blanco) Sebagai  Alternatif  Isolasi  Cair  Pada  Transformator  Daya.  Universitas Jember.
[8] Perusahaan Listrik Negara (PLN), 1982 Minyak Isolasi Transformator . Jakara: SPLN 49-1 Tahun 1982.
[9] Rudi  Kurnianto  &  M.  Taufan,  2012. Breakdown  Strength  Of Biodegradable  Dielectric  Liquid:  The  Effect  Of  Temperature  And Viscosity . Dept. Of Electrical Engineering, Tanjung pura University.
[10] Wahyu  Kunto  W,  Yuningtyastuti,  Avdul  Syakur.  2008. Analisi Karakteristik Breakdown Voltage Pada Dielektrik Minyak Shell Diala B  pada  suhu  30  sampai  130  drajat  celcius,  jurusan  Teknik  Elektro Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro.
[11] Widyaningrum, Kirana Sari., Dedy Kurnia Setiawan, dan Bambang Sri Kaloko. 2017. Pengaruh Variasi Suhu Destilasi Terhadap Karakteristik Minyak Jarak Sebagai Alternatif Isolasi Cair pada Transformator Daya. Universitas Jember.