## RANCANG BANGUN SOLAR COLD STORAGE DENGAN KAPASITAS 10 KILOGRAM
Raidinata A. Sipayung 1* , Himsar Ambarita 2 , Taufiq B. Nur 3 , Andianto Pintoro 4 1,2,3,4 Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara Email: raidinatasipayung@gmail.com

## Abstract
Refrigeration  is  one  of  the  processes  of  cooling  an  object  until  it  reaches  a  temperature  below  the ambient temperature, this process is very suitable for cooling an item to maintain temperature. Therefore, researchers try to make Solar Cold Storage, which is a cooling technique with the help of photovoltaic as a  resource,  the  Solar  Cold  Storage  is  very  suitable  to  be  applied  in  Indonesia,  because  Indonesia  is  a tropical country with enormous solar energy potential plus Indonesia is an island nation , which most of the  livelihood  of  the  community  as  fishermen,  this  tool  is  very  suitable  for  use  because  it  can  maintain temperatures with a long time and easy to carry while at sea, and is also very suitable for use dipuskemas far from urban areas that can maintain the temperature of the drugs to be distributed villages that really need medicine. This tool consists of photovoltaic as a power source, 1 compressor as a tool to  run Solar Cold Storage and 1 box as a storage container that can provide temperatures ranging from  -5 ℃ with a cooling load of 145.35 Watts and a coefficient of performance (COP) of 3.82.
Keywords: Refrigeration, Photovoltaics, Solar Cold Storage, Cooling Load, COP

## Abstrak
Refrigerasi merupakan salah satu proses pendiginan suatu benda hingga mencapai pada temperatur berada di  bawah  temperatur  lingkungan,  proses  ini  sangat  cocok  untuk  mendinginkan  suatu  barang  untuk menjaga  suhu.  Oleh  karena  itu,  peneliti  mencoba  membuat  Solar  Cold  Storage,  yaitu  teknik mendinginkan dengan bantuan fotovoltaik sebagai sumber daya, Solar Cold Storage tersebut sangat cocok diterapkan  di  Indonsia,    karena  negara  indonesia  merupakan  negara  tropis  dengan  potensi  energi  surya yang  sangat  besar  ditambah  negara  indonesia  merupakan  negara  kepulauan,  yang  sebagian  besar  mata pencariaan  masyarakat  sebagai  nelayan,  alat  ini  sangat  cocok  digunakan  dikarena  dapat  menjaga  suhu dengan  waktu  yang  lama  dan  mudah  untuk  dibawa  saat  melaut,  dan  juga  sangat  cocok  digunakan dipuskemas yang jauh dari perkotaan yang dapat menjaga suhu obat-obatan yang akan disalurkan kedesa- desa  yang  sangat  membutuhkan  obat-obatan.  Alat  ini  terdiri  dari  photovoltaik  sebagai  sumber  daya,  1 kompressor  sebagai  alat  untuk  menjalankan  Solar  Cold  Storage  dan  1  buah  box  sebagai  wadah penyimpanan  yang  dapat  memberikan  suhu  berkisar −5℃ dengan  beban  pendingin145.35  Watt  dan koefisien performansi (COP)  sebesar 3.82.
Kata Kunci: Refrigerasi, Fotovoltaik, Solar Cold Storage, Beban Pendingin, COP

## I. PENDAHULUAN
Dikehidupan  sehari  hari mesin    pendingin sangat  diperlukan di  berbagai tempat,  salah satunya  yaitu  kulkas,  kulkas  merupakan  alat  yang  sangat  penting  bagi  kehidupan  manusia, kulkas  pada  umum  ini  dapat  kita  lihat  diberbagai  tempat  sebagai  alat  penunjang  kebutuhan sehari-hari , contohnya seperti kebutuhan untuk rumah tangga ,rumah sakit, tempat perbelanjaan
hingga perusahaan manufaktur. Tanpa kulkas benda yang akan dibiarkan ditempat terbuka akan lebih  cepat  mengalami  pembusukan.  Kulkas  biasanya  digunakan  untuk  proses  pendinginan  , tergantung dari benda yang hendak didinginkan , mulai dari makanan , sayuran , hingga obat- obatan dengan menjaga suhu tetap dingin sesuai dengan beban pendinginan yang didinginkan.
Sama  seperti  nelayan  yang  melaut  yang  sangat  membutuhkan  tempat  pendigin  agar hasil  tangkapan  dapat  bertahan  lama  sebelum  sampai  dipantai  dan  juga  dibidang  kedokteran, harus membutuhkan tempat pendingin yang mudah dibawa bawa untuk penyimpanan obat yang akan  dikirim  kekampung  terpencil  ataupun  disimpan  di  puskesmas  yang  jauh  dari  kawasaan perkotaan.
Perkembangan  teknologi  di  bidang  refrigerasi  dan  pengkondisian  udara  mengalami kemajuan  dengan  pesat  seiring  berkembangnya  zaman.  Teknologi  refrigerasi  memberikan banyak  keuntungan  bagi  manusia.  Salah  satu  penggunaan  sistem  refrigerasi  adalah  manusia untuk industri penyimpanan dan pendistribusian produk diagnostik. Sehingga produk diagnostik yang  disimpan  dengan  sistem  refrigerasi  tersebut  dapat  terjaga  kualitas  dan  kesegarannya sampai waktu yang lama dan saat diperlukan untuk didistribusikan kepada konsumen.
Perkembangan  penggunaan  Solar  Cold  Storage  sangat  dibutuhkan  karena  lebih  kecil dan  harga  yang  lebih  murah  yang  dapat  menyimpan  beberapa  kebutuhan  seperti  ikan,  daging, obat-obatan dan lain.

## II. TEORI DASAR

## 2.1 Refrigerasi
Refrigerasi  adalah  proses  mendinginkan  suatu  medium  sampai  temperaturnya  berada dibawah  temperatur  lingkungan.  Karena  fungsinya  mendinginkan  sampai  lebih  dinign  dari lingkungan, maka proses refrigrasi hanya dapat dilakukan dengan siklus Termodinamik. Siklus yang digunakan untuk melakukan refrigerasi ini disebut siklus refrigerasi. Siklus ini merupakan salah satu siklus termodinamik yang paling banyak penggunananya, terutama pada daerah yang iklimnya tropis seperti di Indonesia.
Beberapa  aplikasi  siklus  refrigerasi  ini  adalah  untuk  pengkondisian  udara  ( air conditioning, atau AC), pembekuan makanan (ikan, daging, dll),

## 2.1.1   Prinsip Dasar Refrigerasi
Secara  umum,  prinsip  refrigerasi  adalah  proses  penyerapan  panas  dari  dalam  ruangan yang tertutup kedap lalu memindahkan serta mengenyahkan panas keluar dari ruangan tersebut. Proses merefrigerasi ruangan tersebut perlu tenaga atau energi, energi yang paling cocok untuk refrigerasi adalah tenaga listrik untuk menggerakkan kompresor unit refrigerasi
Refrigerasi  memanfaatkan sifat  – sifat panas  (thermal)  dari  refrigeran  selagi  bahan  itu berubah keadaan dari bentuk cair menjadi gas dan sebaliknya dari gas menjadi cair.
Proses  yang  berlangsung  pada  sistem  refrigerasi,  proses  yang  berlangsung  dari  unit  mesin refrigerasi yaitu penguapan, pemampatan, pengembunan, dan pemuaian.

## 2.1.2   Solar Cold Strorage
Solar Cold Storage merupakan suatu ruangan yang mana dikhususkan sebagai ruangan untuk  menyimpan  barang  yang  memerlukan  suhu  dingin  dengan  memanfaatkan  radiasi matahari. Fungsi dari solar cold storage sendiri adalah sebagai tempat penyimpanan produk baik itu obat-obatan, ikan hasil tangkapan, serta barang-barang tertentu.
Solar  Cold  yang  digunakan  dengan  beban  10  Kg  dengan  jangka  waktu  sekitar  3  jam tergantung radiasi yang diterima oleh photovoltaik dengan mengunakan 1 baterai

## Gambar 2.1 Solar Cold Storage

## 2.2 Komponen Sistem Pendingin
Komponene dari sistem  pendingin terdiri dari beberapa komponen yang  dihubungkan melalui pipa-pipa tembaga yang bekerja secara langsung.[1]
Komponen-komponen sistem pendingin yang digunakan adalah sebagaiberikut :
a. Kompresor
b. Kondensor
c. Katub Ekspansi
d. Evaporator
e. Refrijeran

## 2.2 Pengeringan Tenaga Surya (Solar Dryer)
Pengeringan  adalah  proses  pengurangan  kadar  air  yang  relatif  kecil  secara  terus- menerus  pada  suatu  bahan.  Metode  pengeringan  dengan  energi  matahari  secara  umum  terbagi atas  dua,  yaitu  pengeringan  sinar  matahari  ( direct  sun  drying ),  dimana  produk  yang  akan dikeringkan  langsung  dijemur  di  bawah  sinar  matahari.  Dan  metode  pengeringan  surya  ( solar drying ), dimana produk yang akan dikeringkan diletakkan di dalam suatu alat pengering.
Pengering  tenaga  surya  ( solar  dryer )  adalah  cara  pengeringan  dengan  memanfaatkan energi  matahari  menggunakan  kolektor  sebagai  penyerap  panas  yang  menjadikan  penggunaan energi matahari yang lebih maksimal.

## 2.3 Energi Surya
Salah satu energi terbarukan yang melimpah ketersediaannya yaitu energi radiasi surya. Sekitar setengah energi matahari masuk mencapai permukaan bumi. Jumlah energi surya yang mencapai permukaan bumi sangat besar. Bila dibandingkan, energi surya dua kali lebih banyak daripada semua sumber non-terbarukan seperti batu bara, minyak, gas alam, dll.
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  memiliki  potensi  energi  radiasi  surya  yang sangat  besar.  Indonesia  terletak  di  daerah  khatulistiwa  yang  menyebabkan  Indonesia  beriklim tropis dan menerima radiasi surya yang hampir sama sepanjang tahunnya. Potensi energi surya rata-rata nasional adalah 16 MJ/hari. Potensi energi ini dapat digunakan untuk sebagai sumber energi termal maupun sebagai sumber energi listrik dengan menggunakan sel photofoltaik.
Sel  photofoltaik  adalah  sector  teknologi  dan  penelitian  yang  berhubungan  dengan aplikasi  panel  surya  untuk  energi  dengan  mengubah  sinarmatahari  menjadi  energi  listrik.    Di negara  maju  saat  ini  giat  meneliti  pemanfaatan  energi  tersebut  untuk  kepentingan  manusia, misalnya  pemakaian  sel  fotovoltaik  yang  menghasilkan  energi  listrik  yang  dapat  digunakan untuk penggerak mobil, satelit, hubungan komunikasi ataupun disimpan di dalam baterai.

## 2.4 Prinsip Kerja Cold Storage
Kompresor  yang  ada  pada  sistem  pendingin  digunakan  sebagai  alat  untuk memampatkan fluida (refrigran),  jadi  refrigeran  yang masuk  ke  dalam  kompresor  dialirkan  ke kondensor yang kemudian dimampatkan di kondensor. Di bagian kondensor ini refrigerant yang dimampatkan akan berubah dari fase uap menjadi fase cair, maka refrigran mengeluarkan kalor yaitu  kalor  penguapan  yang  terkandung  di  dalam  refrigran.  Adapun  besarnya  kalor  yang dilepaskan  oleh  kondensor  adalah  jumlah  dari  energi  kompresor  yang  diperlukan  dan  energi kalor  yang  diambil  evaporator  dari  substansi  yang  akan  didinginkan.  Pada  kondensor  tekanan refrigeran yang berada dalam pipa-pipa kondensor relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan refrigerant yang berada pada pipa-pipa evaporator.
Prinsip  solar  cold  storage  melibatkan  siklus  refrigerasi,  yakni  siklus  kompresi  uap, dimana  refrigran  dimampatkan  menggunakan  kompresor  sampai  tekanan  tertentu  dansuhunya naik,  kemudian  didinginkan  pada  kondensor  dengan  menghembuskan  udara  pada  kondensor kemudian  tekanannya  menurun  setelah  melalui  katub  ekspansi  dan  menuju  evaporator  dan kembali menuju kompresor, proses tersebut berlangsung berulang-ulang.
Dalam hal ini listrik yang dihasilakan melalui fotovoltaic diteruskan ke solar controller sebagai alat menstabilkan arus yang masuk dari fotovoltaic dan  inverter sebagai pengubah arus ac kompressor menjadi dc.

## 2.5 Termodinamika Sistem Refrigerasi
Siklus  refrigerasi  adalah  gabungan  beberapa  komponenn  yang  membentuk  siklus termodinamika,  dan  bertujuan  memindahkan  panas  dari  medium  yang  lebih  dingin  ke lingkungan  yang  relative  lebih  panas.  Siklus  termodinamika  yang  umum  digunakan  sebagi berikut:
1. Siklus kompresi uap (vapor compression cycle)
2. Siklus gas/ udara (air or gas expansion cycle)
3. Siklus absorpsi/SA (absorption cycle)

## 2.6 Siklus Refrigerasi Kompresi Uap
Dari  sekian  banyak  jenis-jenis  sistem  refrigerasi,  yang  paling  mum  digunakan  adalah refrigerasi  dengan  kompresi  uap.  Komponen  utama  dari  sebuah  siklus  kompresi  uap  adalah kompresor, evaporator, dan katup ekspansi. Berikut adalah sistem konvensional siklus kompresi uap.
Gambar 2.2 Diagram P – h Siklus Kompresi Uap Proses-proses yang terjadi pada siklus kompresi uap saperti pada gambar diatas adalah sebagai berikut:
a. Proses kompresi (1-2)
Proses  ini  dilakukan  oleh  kompresor  dan  berlangsung  secara  isentropik.  Kondisi  awal refrigerant pada saat masuk kompresor adalah uap jenuh bertekanan rendah, setelah mengalami
kompresi refrigerant akan menjadi uap bertekanan tinggi. Karena proses ini berlangsung secara isentropik,  maka  temperatur  keluar  kompresor  pun  meningkat.  Besarnya  kerja  kompresi  per satuan  massa  refrijeran  dapat  dihitung  dengan  menggunakan  persamaan  yang  di  ajukan  oleh Arora
w = h 2 – h 1 (2.1)
b. Proses kondensasi (2-3)
Proses  ini  berlangsung  di  dalam  kondensor.  Refrigerant  yang  bertekanan  tinggi  dan bertemperatur  tinggi  yang  berasal  dari  kompresor  akan  membuang  kalor  sehingga  fasanya berubah  jadi  cair.  Hal  ini  berarti  bahwa  di  dalam  kondensor  terjadi  pertukaran  kaor  antara refrigerant  dengan  lingkungannya  (udara),  sehingga  panas  berpindah  dari  refrigerant  ke  udara pendingin yang menyababkan uap refrigerant mengembun menjadi cair. Besar panas per satuan massa refrijeran yang dilepaskan di kondensor dapat dihitung dengan persamaan yang diajukan oleh Arora
𝑞 𝑘 = h 2 – h 3 (2.2)
c. Proses ekspansi (3-4)
Proses ekspansi ini berlangsung secara isoentalpi. Hal ini berarti tidak terjadi perubahan entalpi tetapi terjadi drop tekanan dan penurunan temperatur. Dapat dituliskan persamaan yang di ajukan oleh Arora
h 3 = h4                                                             (2.3)
Proses penurunan tekanan terjadi pada katub ekspansi yang berbentuk pipa kapiler atau orifice yang berfungsi untuk mengatur laju aliran refrigerant dan menurunkan tekanan.
d. Proses evaporasi (4-1)
Proses ini berlangsung secara isobar isothermal (tekanan konstan, temperatu\r konstan) di  dalam  evaporator.  Panas  dari  dalam  ruangan  akan  diserap  olehcairan  refrigeran  yang bertekanan  rendah  sehingga  refrigerant  berubah  fasa  menjadi  uap  bertekanan  rendah.  Kondisi refrigerant saat masuk evaporator sebenarnya adalah campuran cair dan uap.
Besarnya  kalor  yang  diserap  oleh  evaporator  dapat  dihitung  dengan  persamaan  yang diajukan oleh Arora.
𝑞 𝑜 = h 1 – h 4 (2.4)
selanjutnya refrigerant kembali masuk ke dalam kompresor dan bersirkulasi lagi. Begitu seterusnya  sampai  kondisi  yang  diinginkan  tercapai.  Untuk  menentukan  harga  entalpi  pada masing-masing titik dapat dilihat dari tabel sifat refrigerant.

## 2.7 Beban Pendingin
Beban pendinginan yang digunakan pada penelitian ini adalah air sebanyak 10 Kg yang didinginkan  dari  suhu  awal  air  30 o C  sampai  suhu  akhir  air  -5  C  dengan  lama  pendinginan selama 3 jam, dimana air di tempatkan pada box water dengan dimensinya 50 cm x 39 cm x 30 cm. Untuk menghitung beban pendinginan dapat menggunakan persamaan yang diajukan oleh Arora Edisi Cetak Jurnal Dinamis, September 2019 (ISSN: 0216-7492)
Qair = 𝑚̇ 𝑥 𝐶 𝑥 ∆𝑡 (2.5) Dimana:
Q = Beban pendinginan
𝑚̇ = Laju aliran massa   ( 𝜌 𝑥 𝑉 ) 𝜌 𝑎𝑖𝑟 = 998 kg/ m 3
C = Panas jenis air (4,1868 kJ/kg) ∆𝑡 = Perbedaan suhu Mencari Nilai Q yaitu Qair – Qbox
Qbox = 𝐴 (∆𝑡) 1 ℎ𝑎 + 𝑋1 𝐾1 (2.6)
Dimana:
A = Luas Box 𝐾 1 = Konduktivitas thermal (0.033) ℎ 𝑎 = Konveksi udara

## 2.8 Siklus Kompresi Uap Aktual
Pada  kenyataannya  siklus  kompersi  uap  mengalami  penyimpangan  dari  kompresi  uap standar,  seperti  ditunjukkan  pada  gambar  2.11  Perbedaan  penting  siklus  kompresi  siklus  uap aktual dari siklus standar adalah :
1. Terjadi penurunan tekanan di sepanjang pipa kondensor dan evaporator.
2. Adanya  proses  dibawah  dingin  ( sub  cooling )  cairan  yang  meninggalkan  kondensor sebelum memasuki katup ekspansi.
3. Pendinginan lanjut uap yang meninggalkan evaporator sebelum memasuki kompresor.
4. Terjadi kenaikan entropi pada saat proses kompresi (kompresi tak isentropik).
5. Proses ekspansi berlangsung non-adiabatik.
Walaupun  siklus  aktual  tidak  sama  dengan  siklus  standar,  tetapi  proses  ideal  dalam siklus standar sangat bermanfaat dan diperlukan untuk mempermudah analisis secara teoritik.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1  Perancangan Solar Cold Storage
Data  yang  diperoleh  dari  hasil  pengujian  adalah  dimensi  potofoltaik,  beban  pendingin dan COP
Gambar 3.1 Dudukan Solar Cold Storage

## 3.2 Rancang Bangun Alat
Proses langkah-langkah pengerjaan alat yang sudah di desain :
• Pembuatan rangka.
• Pemasangan pipa tembaga.
• Pengisian refrigeran
• Melakukan analisa
• Set up Experimental
Gambar 3.2 Set-Up Experimental
1. Temperatur dari T1 dan P1
Pholtovoltaik Baterai Solar Controller Inverter Agilent
2. Temperatur dari T2 dan P2
3. Tempeatur dari T3 dan P3
4. Temperatur dari T4 dan P4
5. Temperatur Suhu Lingkungan

## 3.3 Hasil Perancangan
Tekanan (Kpa) Enthalpi (kJ/kg) P1 P2 P3 P4 h1 h2 h3 h4 243.39 1447 1447 262.36 395.9 427.9 277.4 277.4 Temperatur ( ℃ ) Entrophi (kJ/kg.K) T1 T2 T3 T4 s1 s2 s3 s4 -5 55 52.5 -3 1.730 1.717 1.255 0.985

## 1. Qair
Q = 𝑚̇ 𝑥 𝐶 𝑥 ∆𝑡
Q =  {(10 L x 0,998 kg/dm 3 ) x  4,1868 kJ/kg x (30-(-5)}/ (3600 x 3) =   0.135
=  135 Watt
Qbox
Q1 = 𝐴 (∆𝑡) 1 ℎ𝑎 + 𝑋1 𝐾1 Q2 = 𝐴 (∆𝑡) 1 ℎ𝑎 + 𝑋1 𝐾1
= 2 [ (0.39 x 0.3)(30−(−5) 0.03 0.033 ] = 2 [ (0.5 x 0.3)(30−(−5) 0.03 0.033 ] = 4.55 joule = 5.8 Joule = 4.55 Joule + 5.8 Joule
= 10.35 Joule
` Qair + Qbox
= 135+10.35
= 145.35 Watt
2. Coefficient Of Performance (COP)
𝐶𝑂𝑃 = ℎ1−ℎ4 ℎ2−ℎ1
= (395.9 –277.4) kJ/kg (427.9 – 395.9) kJ/kg

## 3.4 Hasil Analisa
Tekanan (Kpa) Enthalpi (kJ/kg) P1 P2 P3 P4 h1 h2 h3 h4 262.36  1191.41  1101.93 272.26 397 423.4 261.1 261.1 Temperatur ( ℃ ) Entrophi (kJ/kg.K) T1 T2 T3 T4 s1 s2 s3 s4 -3 46 43 -2 1.729 1.718 1.205 1.205

## 1. Qair
Q = 𝑚̇ 𝑥 𝐶 𝑥 ∆𝑡
Q =  {(10 L x 0,998 kg/dm 3 ) x  4,1868 kJ/kg x (30-(-3)}/ (3600 x 3) =   0.140
=  140 Watt
Qbox Q1 = 𝐴 (∆𝑡) 1 ℎ𝑎 + 𝑋1 𝐾1 Q2 = 𝐴 (∆𝑡) 1 ℎ𝑎 + 𝑋1 𝐾1
= 2 [ (0.39 x 0.3)(30−(−3) 0.03
0.033 ] = 2 [ (0.5 x 0.3)(30−(−3) 0.03 0.033 ] =4.29 Joule =5.5 Joule
= 4.29 Joule + 5.5 Joule = 9.79 Joule
Qair + Qbox
= 140+9.79
= 149.79 Watt
2. Coefficient Of Performance (COP)
𝐶𝑂𝑃 = ℎ1−ℎ4 ℎ2−ℎ1
= (397 – 261.1) kJ/kg ( 423.4−397) kJ/kg
=  5,1

## 3.5 Rancangan Panel
Perancangan  panel  surya  berdasrkan  intensitas  matahri  di  Gedung  Lantai  4  Magister Teknik Mesin Sumatera Utara, didapatkan berapa lempengan yang akan digunakan
Dimana : 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠  𝑚𝑎𝑡𝑎ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 𝐸𝑓𝑒𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖
= 56.16% 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑑𝑎𝑟𝑖 1 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 dan efessiensi sistem = 90 %
90% × 56.16 = 50.5 (1x1 𝑚 2 )  yang  dimana  beban  pendigin  sebesar  145.35 Watt.,dengan  3x50.5  =  151.5  Watt (memenuhi) dimana  dipasaran  hanya  menjual  50Wp,  100 Wp, dan 250 Wp,. Dengan mencari ukuaran panel 50 wp = 0,25 𝑚 2 , 100 wp = 0,9 𝑚 2 , 250 wp = 3,02 𝑚 2 .
Untuk 50 Wp (0.37 𝑚 2 ), 3 /0.25 = 12 Panel
Untuk 100 Wp (0.9 𝑚 2 ), 3/0.9 = 3,3 ≈ 4 Panel
Untuk 50 Wp (0.25 𝑚 2 ), 3/3.02 = 0.99 ≈ 1 Panel

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang didapat dari pengujian ini adalah :
Dari penelitian ini di dapat kesimpulan sebagai berikut:
1. Perancangan    panel  surya  dan  hasil  pengujian  yang  dilakukan  yaitu  menggunaka  250 Wp meggunakan 1 Photovoltaik menggunaka 100 Wp meggunakan 4 Photovoltaik dan bila menggunakan 50 Wp menggunakan 12 photovoltaik
2. Beban  pendingin  yang  dirancang  yang  harus  dibutuhkan  sebesar  145.35    watt  dan dengan hasil pengujian yaitu 149.79  watt.

## 4.2 Saran
Adapun saran untuk perbaikan pengujian ini adalah :
1. Sebaiknya  pada penelitian selanjutnya dilakukan pengujian sekaligus yang standar dan yang modifikasi  supaya hasil yang di dapat lebih akurat.
2. Disarankan agar memlakukan pengujian dengan melihat kabari BMKG terlebih dahulu, supaya photovoltaik dapat menyerap radiasi secara maksimal

## REFERENSI
Ambarita, Himsar. 2011a. Energi Surya . Medan: Departemen Teknik Mesin FT USU. Ambarita, H. “ Teknik Pendingin dan Pengkondisian Udara”. MedanAlthouse, A.D. Turnquist, Miller, R. Miller, M.R. 2006. “ Air Conditioning and Refrigeration” .  New York :
McGraw-Hill.(hal194)
Hundy, G.F. Trott, A.R. dan Welch, T.C. 2008. “ Refrigeration and Air  Conditioning”. (hal 103) Whitman, Bill. dkk. 2000. “ Refrigeration and Air Conditioning Technology” . Delmar : Cengage Learning.(hal484) Whitman, Bill. dkk. 2000. “ Refrigeration and Air Conditioning Technology” .
Delmar : Cengage Learning.(hal402)
Miller, R. Miller, M.R. 2006. “ Air Conditioning and Refrigeration” .  New York : McGraw-Hill.(hal276) Miller, R. Miller, M.R. 2006. “ Air Conditioning and Refrigeration” .  New
York :