## ANALISA PERHITUNGAN EFESIENSI DAN RUGI-RUGI PADA TRANSFORMATOR DISTRIBUSI KILANG FRAKSINASI PT. PERTA-SAMTAN GAS
Surya Darma [1] / Hazalin Alferon [2]
suryadarma.st.mt@gmail.com hazalin7@gmail.com
Dosen Tetap Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Palembang 1
Alumni Prodi Teknik Elektro Universitas Palembang 2

## ABSTRAK
Dewasa  ini  Indonesia  sedang  melaksanakan  pembangunan  di  segala  bidang.  Seiring  dengan laju  pertumbuhan  pembangunan  maka  dituntut  adanya  sarana  dan  prasarana  yang  mendukungnya seperti tersedianya tenaga listrik. Saat ini tenaga listrik merupakan kebutuhan yang utama, baik untuk kehidupan  sehari-hari  maupun  untuk  kebutuhan  industri.  Penyediaan  tenaga  listrik  yang  stabil  dan kontinyu  merupakan  syarat  mutlak  yang  harus  dipenuhi  dalam  memenuhi  kebutuhan  tenaga  listrik. diperlukan sebuah sistem distribusi yang mampu menyalurkan listrik dari sumber pembangkit menuju ke sasaran dengan mudah, cepat dan efisien. Salah satu instrument yang selama ini digunakan dalam sistem  distribusi  tersebut  adalah  transformator.Transformator  merupakan  salah  satu  bagian  yang paling penting dalam suatu sistem tenaga listrik yang berfungsi untuk mengkonversikan tegangan dari satu tingkat ketingkat yang lainnya melalui gandengan magnetik berdasarkan prinsip elektromagnetik tanpa    merubah  frekuensi.Gardu  induk  Distribusi  PT.SAMTAN-PERTA  GAS  mempunyai  dua  buah transformator,  salah  satunya  transformator  yang  sampai  saad  ini  masih  dioperasikan  secara  terus- menerus,  transformator  tersebut perlu  penelitian  ulang  dengan  cara  menganalisa  perhitungan tentang efesiensi transformator, rugi-rugi transformator,  yang disesuaikan dengan SPLN tahun 1997.
Kata Kunci : Transformator,Rugi-rugi dan Efisiensi Transformator.

## 1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Dewasa ini Indonesia sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang. Seiring dengan laju pertumbuhan pembangunan maka dituntut adanya sarana dan prasarana yang  mendukungnya seperti tersedianya  tenaga  listrik.  Saat  ini  tenaga  listrik  merupakan  kebutuhan  yang  utama,  baik  untuk kehidupan  sehari-hari  maupun  untuk  kebutuhan  industri.  Penyediaan  tenaga  listrik  yang  stabil  dan kontinyu  merupakan  syarat  mutlak  yang  harus  dipenuhi  dalam  memenuhi  kebutuhan  tenaga  listrik. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik tersebut, diperlukan sebuah sistem distribusi yang mampu menyalurkan  listrik  dari  sumber  pembangkit  menuju  ke  sasaran  dengan  mudah,  cepat  dan  efisien. Salah  satu  instrument  yang  selama  ini  digunakan  dalam  sistem  distribusi  tersebut  adalah transformator.
Transformator  merupakan  salah  satu  bagian  yang  paling  penting  dalam  suatu  sistem  tenaga listrik  yang  berfungsi  untuk  mengkonversikan  tegangan  dari  satu  tingkat  ketingkat  yang  lainnya melalui gandengan magnetik berdasarkan prinsip elektromagnetik tanpa merubah frekuensi.
Gardu induk Distribusi PT.PERTA-SAMTAN GAS mempunyai duah buah transformator, salah satunya  transformator  yang  masih  beroperasi  secara  terus-menerus,  transformator  tersebut  perlu penelitian  ulang  dengan  cara  menganalisa  perhitungan  tentang  efesiensi  transformator,  rugi-rugi transformator,  yang disesuaikan dengan SPLN tahun 1997.

## B. Perumusan Masalah
PT.SAMTAN-PERTA  GAS  mempunyai  gardu  induk  transformator  yang  dirakit  pada  tahun 1997, peneliti akan tinjau dari segi efesiensi transformator, rugi-rugi transformator, yang disesuaikan dengan SPLN tahun 1997.

## C. Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  besarnya  efesiensi  transformator,  rugi-rugi transformator di gardu induk Distribusi PT.SAMTAN-PERTA GAS. .
D. Manfaat  Penelitian
Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :
1. Mahasiswa Teknik Elektro yang ingin memperdalam pengetahuan tentang transformator.
2. Hasil  perhitungan,  sebagai  bahan  masukan  untuk  PT.SAMTAN-PERTA  GAS  Gardu  Induk Distribusi Transformator.
E. Pembatasan Masalah
Untuk mendapatkan hasil pembahasan yang maksimal, maka peneliti perlu membatasi masalah yang akan di bahas. Penelitian ini adalah :
 Membahas  efesiensi  dan  rugi-rugi  pada  transformator  yang  ada  pada  gardu  induk  Distribusi Transformator PT.SAMTAN-PERTA GAS.

## F. Metodo Penelitian
Untuk  dapat  menyelesaikan  penelitian  ini  maka  penelii  menerapkan  beberapa  metode  studi, yaitu :
1. Studi literatur, dengan membaca teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian ini, baik berupa buku-buku referensi, maupun dari internet.
2. Studi  obserpasi,  dengan  melaksanakan  wawan  cara  langsung  dengan.para  steak  holder  dan  para pemangku kebijakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan ,agar diolah dijadikan bahan sesuai object penelitian yang akan dilaksanakan.
3. Survey dilapangan untuk mengetahui tempat object penelitian sesuai yang akan direncanakan pada saat melaksanakan penelitian.
4. Data  yang  didapat  baik  dari  literatur  maupun  data  yang  diperoleh  dari  lapangan  tempat  object penelitian akan diolah dan di Analisis menjadi tujuan ahir dari penelitian ini sehingga hasilnya akan di Publikasikan sesuai dengan yang diharapkan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
1. Transformator
Transformator adalah peralatan statis yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet, mengkonversikan tegangan dari suatu tingkat yang lainnya melalui gandengan magnetik berdasarkan prinsip elektromagnetik dengan tanpa merubah frekuensi.
Pada  umumnya  transformator  terdiri  atas  sebuah  inti  yang  terbuat  dari  besi  berlapis,  dan  dua buah  kumparan  yaitu  kumparan  primer  dan  kumparan  sekunder.  Rasio  perubahan  tegangan  akan tergantung dari rasio jumlah lilitan pada kumparan itu. Biasanya kumparan terbuat dari kawat tembaga yang dililitkan pada kaki inti transformator.
Transformator  digunakan  secara  luas  baik  dalam  bidang  tenaga  listrik  maupun  elektronika. Penggunaan transformator dalam sistem tenaga memungkinkan terpilihnya tegangan yang sesuai dan ekonomis untuk  tiap-tiap keperluan misalnya, kebutuhan akan tegangan tinggi dalam pengiriman daya jarak jauh.
Penggunaan  transformator  yang  sangat  sederhana  dan  handal  merupakan  salah  satu  alasan penting dalam pemakaiannya pada penyaluran tenaga listrik arus bolak-balik, karena arus bolak-balik sangat  banyak  dipergunakan  untuk  pembangkitan  dan  penyaluran  tenaga  listrik.  Pada  penyaluran tenaga  listrik  arus  bolak-balik  terjadi  kerugian  energi  sebesar  I 2 .R  watt.  Kerugian  ini  akan  banyak berkurang  apabila  tegangan  dinaikkan  setinggi  mungkin.  Dengan  demikian  maka  saluran-saluran
transmisi tenaga listrik senantiasa mempergunakan tegangan yang tinggi.

## 2.Keadaan Transformator Tanpa Beban
Bila kumparan primer suatu transformator dihubungkan dengan sumber tegangan V 1 yang sinusoidal, akan mengalirkan arus primer I 0 yang juga sinusoidal dan dengan menggangap belitan N 1 reaktif murni. Arus primer I 0 menimbulkan fluks yang sefasa dan juga berbentuk sinusoidal.
𝐸 𝒔 𝑬 𝒑 = 𝑽 𝒔 𝑽 𝒑 = 𝑵 𝒔 𝑵 𝒑 = 𝜶 .............................................................................................. .....................    (2.1)

## Gambar 2.5 Rangkaian Sederhana Transformator Tanpa Beban
Untuk analisa perhitungan arus beban nol, Dengan besar arus nominal sisi sekunder 289 A, maka besar presentasi arus beban nol (% I 0 ) :
% I 0 =
X 100%   .................................................................................    (2.2)
Dimana :
I 0 (AVR) = arus beban nol I NOMINAL = arus pada sisi sekunder

## 3.Keadaan transformator berbeban
Apabila  kumparan  sekunder  dihubungkan  dengan  beban  Z 1 ,  I 2 mengalir  pada  kumparan sekunder dimana I 2 = V 2 /Z L dengan q 2 = faktor kerja beban.

## Gambar 2.6 Transformator dalam keadaan berbeban
Arus  beban  I 2 ini  akan  menimbulkan  gaya  gerak  magnet  (ggm)  N 2 I 2 yang  cenderung menentang fluks (Ф) bersama yang telah ada akibat arus pemagnetan I M . Agar fluks bersama itu tidak berubah nilainya, pada kumparan primer harus mengalir arus I 2 , yang menentang fluks yang dibangkitkan oleh arus beban I 2 , hingga keseluruhan arus yang mengalir pada kumparan primer menjadi :
I 1 = Io + I 2    ............................................................................................................................................................... ............................... (2.3) Atau I s ’ = I s . V s /V p I p = I 0 + I s ’
I 0 = I p - I s ’   ........................................................................................................ ....................    (2.4)
Dimana,
I p = arus sisi primer I s = arus sisi sekunder V s = tegangan sisi sekunder V p = tegangan sisi primer I 0 =  arus beban nol

## 4.Rangkaian ekivalen Transformator
Fluks yang dihasilkan oleh arus pemagnetan I m tidak seluruhnya merupakan Fluks Bersama (Φ M ), sebagian  darinya  hanya  mencakup  kumparan    primer  (Φ 1 )  atau  mencakup  kumparan  sekunder  (Φ 2 ) saja  dalam  model  rangkain  ekivalen  yang  dipakai  untuk  menganalisis  kerja  suatu  transformator, adanya  fluks  bocor  dengan  Φ 1 dengan  mengalami  proses  transformasi  dapat  ditujukan  sebagai reaktansi X1 dan fluks bocor Φ 2 dengan mengalami proses transformasi dapat ditunjukan reaktansi X2 sedang rugi tahanan ditunjukan dengan R1 dan R2.
Dengan demikian model rangkaian dapat dituliskan seperti gambar 2.7 :

## Gambar 2.7 Rangkaian Ekivalen

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Dari  hasil  pengumpulan  data  yang  didapat  baik  dari  studi  literatur  maupun  dari  data  yang  ada pada  name  flate Transformator dilapangan  maupun  dari  steak  holder  yang  terkait  untuk  kepentingan object penelitian ini sehingga dianalisa dan di olah menjadi kepentingan penelitian yang pada ahirnya akan di publikasikan.

## 1.SPESIFIKASI TRANSFORMATOR

## 1 .Single Line Diagram
Diagram  satu  garis/  single  line  diagram  adalah  suatu  diagram  listrik  pada  gardu  indukyang berisi penjelasan secara umum tentang letak, dan jenis peralatan gardu induk.Berikut adalah gambar single line diagram/ diagram  satu garis, yang ada di gardu induk.
Gambar 3.1 Single Line Diagram Trafo 1 Gardu Distribusi
2.Parameter Transformator
Sebelum memulai analisa perhitungan ada beberapa parameter yang harus ditentukan, sehingga Hasil  akhir  sesuai  dengan  yang  dikehendaki,  berikut  adalah  data-data  yang  digunakan  untuk menganalisa efesiensi dan rugi-rugi pada transformator.

## 3.Spesifikasi Transformator tenaga
Untuk menganalisa perhitungan efesiensi dan rugi-rugi pada  transformator diperlukan data-data dari  nameplate,  berikut  adalah  spesifikasi  transformator  tenaga  10  MVA  yang  telah  dibuat dengan menggunakan tabel sebagai berikut :
Tabel 3.1 Spesifikasi transformator tenaga 10 MVA Merk OSAKA Serial Number 5A2281005 Year of Manufactur 1979 Standard JEC 168 ; 1966 Rates Power 10 MVA Cooling ONAN
Frekuensi 50 Hz Phasa 3 Conection symbol Yy0 (Yd1) Sumber data Nameplate Transformator Tabel 3.2 Spesifikasi Data Nameplate Transformator 10 MVA Parameter Nilai Keterangan Rated voltage primer 70.000 Volt Rated voltage sekunder 20.000 Volt Rated curent primer 82,6 Ampere Rated curent sekunder 289 Ampere Insulation level primer 60 Class Insulation level sekunder 20 Class Stabilizing wind 6 Class Total oil quant 7800 Liter Oil quant in main tank 7650 Liter Oil quant in tap changer 150 Liter Total wt 28400 Kg Lifting wt 13700 Kg Impedansi voltage (75 0 c) / 9,5 %

## Sumber data Nameplate Transformator

## 4.Data Logsheet
Data-data  pembebanan  harian  yang  terbaca/terukur  di  logsheet  gardu  induk  talang  ratu  yang dicatat setiap jamnya yang meliputi primer dan sekunder. yang bisa dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.3 Pembebanan harian pada trafo 1 gardu induk Distribusi
JAM PRIMER SEKUNDER TEGANGAN (V) ARUS (I) TEGANGAN (V) ARUS (I) 01.00 65 18 20,6 56 02.00 65 18 20,6 56 03.00 65,6 18 20,6 54 04.00 65,6 18 20,6 54 05.00 65 22 20,6 66 06.00 64,8 22 20,6 66 07.00 64,8 22 20,6 67 08.00 64,8 22 20,6 67 09.00 65,6 26 20,4 82 10.00 64,7 55 20,2 172 11.00 64,5 66 19,9 202 12.00 64,13 68 20 205 13.00 64,2 66 20 201 14.00 64,13 68 20 205 15.00 64,13 68 20 205 16.00 64,16 66 20,1 202
17.00 64,13 68 20 205 18.00 64,13 68 20 205 18.30 64,13 68 20 205 19.00 64,13 68 20 204 19.30 64,13 68 20 205 20.00 64,13 68 20 205 20.30 64,13 68 20 205 21.00 64,7 55 20,2 172 22.00 64,7 55 20,2 172 23.00 64,8 22 20,6 76 24.00 64,8 22 20,6 66
Sumber data dari hasil pengamatan bebean harian dilapangan
Nilai  perhitungan  yang  dipakai  adalah  arus  beban tertinggi  dan  terendah  yang  telah  diwarnai. Untuk menganalisa perhitungan pada transformator, maka dalam perhitungannya diperlukan data-data yang  didapat/terukur  pada  logsheet.  Dibawah  ini  adalah  data-data  yang  terukur/terbaca  di  logsheet gardu induk Distribusi  yang dibuat dalam bentuk tabel :

## Tabel 3.4 Data-data logsheet
Parameter Nilai Faktor daya (Cos 𝜃 ) 0,92 Tegangan pada titik nol (V 0 ) 230

## 5. Standar Perusahaan Listrik Negara
SPLN adalah standar perusahaan PT PLN ( Persero ) yang ditetapkan Direksi bersifat wajib. Dapat berupa peraturan, pedoman, instruksi, cara pengujian dan spesifikasi teknik. Sejak tahun 1976 sudah lebih dari 264 buah standar berhasil dirampungkan 61 standar bidang pembangkitan, 71 standar bidang  transmisi,  99  standar  bidang  distribusi  dan  33  standar  bidang  umum.Berikut  adalah  tabel pedoman, peraturan, intruksi, transformator 3 phasa yang bersifat wajib :
Tabel 3.5 Standar Perusahaan Listrik Negara Tegangan Primer (kV) Daya Pengenal (MVA) Rugi Beban Nol (kW) Arus Beban Nol (%) Rugi Beban Penuh (kW) Efisiensi (%) 66/20 kV 5 6 1,5 32 99,25 6,3 6,7 1,3 36 99,33 10 7,5 1,1 40 99,53 16 9,6 0,9 63 99,55 20 12 0,8 775 99,57 30 20 0,8 100 99,6 150/20 kV 10 8,5 1 42 99,5
20 14 0,8 75 99,56 30 23 0,8 103 99,58 60 38 0,95 220 99,57 150/66 kV 30 25 0,9 107 99,56 60 39 0,9 225 99,56 100 42 0,9 330 99,63 500/150 kV 500 98 0,45 349 99,91
Dibawah ini adalah tabel konstanta untuk berbagai jenis transformator yang telah ditetapkan oleh  standar  perusahaan  listrik  negara  (SPLN)  yang  diperlukan  dalam  menganalisa  perhitungan efesiensi  dan  rugi-rugi  pada  transformator,  konstanta  yang  dipakai  adalah  transformator  tiga  phasa jenis inti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang telah diwarnai :

## Tabel 3.6 Konstanta sisi sekunder berbagai jenis transformator
No. Jenis Konstanta (K) 1 Trafo 1 fasa jenis cangkang 1-1,2 2 Trafo 1 fasa jenis inti 0.75-0.85 3 Trafo 3 fasa jenis cangkang 1,3 4 Trafo 3 fasa jenis inti 0,51

## Sumber data Nameplate standart Transformator

## 4.ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.Perhitungan Arus Beban nol
Dengan besar arus nominal sisi sekunder 289 A yang didapat dari data nameplate, I 0 (arus nol) yang belum diketahui, maka dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (2.4) sebagai berikut :
I s ’ = I s . ( )
I s ’ = Is . ( ) = 289 . 0,28 I s ’ =  80,92
I p = I 0 + I s ’ I 0 = I p - I s ’ = 82,6 – 80,92 I 0 = 1,68 A Dengan  hasil  I 0 yang  diketahui  adalah  (1,68)  maka  dapat  ditentukan  arus  beban  nol  dari persamaan (2.2) adalah sebagai berikut :
% I 0 = X 100%  = x 100%  = 0,58%

## 2.Data Terukur
Berikut  adalah  perhitungan  yang  menggunakan  data  yang  terbaca/terukur  di  logsheet, dari arus beban (I s ) tertinggi.
I s ’ = I s . ( )
I s ’ = Is . ( ) = 205 . 0,28 I s ’ =  57,4 I p = I 0 + I s ’
I 0 = I p - I s ’= 68 – 57,4 I 0 = 10,6 A Maka,
% I 0 = X 100% = 0 05 x 100%= 5,1%
Dibawah  ini  adalah  perhitungan  yang  menggunakan  data  yang  terbaca/terukur  di logsheet, dari arus beban (I s ) terendah.
I s ’ = I s . ( )
I s ’ = Is . ( ) = 54 . 0,28 I s ’ =  15,12 I p = I 0 + I s ’ I 0 = I p - I s ’     = 18 – 15,12 I 0 = 2,88 A Maka,
% I 0 = X 100%= 54 x 100%= 5,3%

## 2.Analisa Hasil Perhitungan Arus Beban nol
Menurut  SPLN TA 1997 Persentase arus beban nol (%I 0 ) maksimum untuk transformator 10 MVA adalah 1,1%. persentase arus beban nol dari beban tertinggi (5,1%) dan persentase arus beban  nol  dari  beban  terendah  adalah  (5,3%),  dilihat  dari  perhitungan  arus  beban  nol  melebihi standar yang ditetapkan, maka arus beban nolnya dinyatakan kurang baik.

## 3.Rugi-rugi Transformator
Pada transformator tidak terdapat bagian yang bergerak, sehingga tidak ada rugi akibat gesekan atau  rugi pada celah, rugi yang terjadi pada transformator meliputi :

## 4.Rugi Beban Nol
Besarnya  rugi-rugi  beban  nol  transformator,  dapat  ditentukan  dengan  persamaan  (2.5), yang menggunakan data nameplate.
∑ = V 0 . I 0 . √ = 230 . 1,68 . 1,73= 668,472 VA= 4
000 = 0,61 kW
5.Data Terukur
Berikut  adalah  perhitungan  yang  menggunakan  data  yang  terbaca/terukur  di logsheet, dari arus beban (I s ) tertinggi. ∑ = V 0 . I 0 . √ = 230 . 10,6 . 1,73 = 4217,74 VA
= 4     4
000
= 3,88 kW
Dibawah ini adalah perhitungan yang menggunakan data yang terbaca/terukur di logsheet, dari arus beban (I s ) terendah.
∑ = V 0 . I 0 . √ = 230 . 2,88 . 1,73= 1145,952 VA= 45  5 000 = 1,05 kW

## 6.Analisa Hasil Perhitungan Rugi Beban Nol
Menurut  dari  perhitungan  diatas  rugi  beban  nol  dari  data  yang  terukur  di logsheet untuk beban tertinggi didapat (3,88 KW) beban terendah didapat (1,05KW), menurut  SPLN  TA  1997  rugi  beban  nol  maksimum  untuk  transformator  10  MVA adalah  (7,5  KW),  melihat  dari  hasil  perhitungannya  maka  rugi-rugi  beban  nol  pada transformator tersebut masih memenuhi standar, dan dinyatakan masih baik.

## 7.Rugi Beban penuh
Besarnya  rugi-rugi  transformator  beban  penuh  dapat  ditentukan  dengan  menggunakan persamaan (2.6), Data beban dari nameplate.
P cu = I s 2 . R es = 289 2 x 0,07= 5846,47 Watt P i = P h + P e P h = K h . f . B 1.6 maks = 0,51 x 50 x 0,34= 8,67 P e = K e 2 . f 2 . B maks 2 = 0,51 2 x 50 2 x 0,26= 169 Pi = 8,67 + 169= 177,67 Watt Maka, ∑ = p cu + p i = 5846,47 + 177,67= 6024,14 Watt= 6,02 kW
8.Data Terukur
Berikut  adalah  perhitungan  yang  menggunakan  data  yang  terbaca/terukur  di logsheet, dari arus beban (I s ) tertinggi. P cu = I s 2 . R es = 205 2 x 0,08= 3362 Watt P i = P h + P e P h = K h . f . B 1.6 maks = 0,51 x 50 x 0,34= 8,67 P e = K e 2 . f 2 . B maks 2 = 0,51 2 x 50 2 x 0,26= 169 Pi = 8,67 + 169= 177,67 Watt Maka, ∑ = p cu + p i = 3362 + 177,67 = 3539,67 Watt = 3,53 kW
Dibawah ini adalah perhitungan yang menggunakan data yang terbaca/terukur di logsheet, dari arus beban (I s ) terendah. P cu = I s 2 . R es = 54 2 x 0,31= 903,96 Watt P i = P h + P e P h = K h . f . B 1.6 maks = 0,51 x 50 x 0,34= 8,67 P e = K e 2 . f 2 . B maks 2 = 0,51 2 x 50 2 x 0,26= 169 Pi = 8,67 + 169= 177,67 Watt Maka, ∑ = p cu + p i = 903,96 + 177,67= 1081,63 Watt= 1,08 kW

## 9.Analisa Perhitungan Rugi Beban Penuh
Menurut dari perhitungan diatas rugi beban penuh dari beban tertinggi didapat (3,53 KW) dan dari beban terendah didapat (1,08 KW) menurut SPLN TA 1997 rugi beban penuh maksimum untuk transformator 10 MVA adalah (40 KW), melihat dari hasil  perhitungannya  maka  rugi-rugi  beban  penuh  pada  transformator  tersebut  masih memenuhi standar, dan dinyatakan masih baik.

## 2.Perhitungan Efesiensi Transformator
Efisiensi transformator didefinisikan sebagai perbandingan antara daya listrik keluaran dengan daya listrik yang masuk pada transformator. Pada transformator ideal efisiensinya 100 %, tetapi pada kenyataannya efisiensi tranformator selalu kurang dari 100 %.
Hal  ini  karena  sebagian  energi  terbuang  menjadi  panas  atau  energi  bunyi.  Berikut  adalah  data perhitungan yang menggunakan data name plate dengan menggunakan persamaan (2.11) :
P p = V p . I p . √ . Cos 𝜃 = 70000 x 82,6 x 1,73 x 0,92= 9202631,2
P s = V s . I s . √ . Cos 𝜃 = 20000 x 289 x 1,73 x 0,92= 9199448 = x 100% = 44 0 = 99,96%

## 1.Data Terukur
Berikut adalah perhitungan yang menggunakan data yang terbaca/terukur di logsheet, dari arus beban (I s ) tertinggi.
P p = V p . I p . √ . Cos 𝜃 = 64,13 x 68 x 1,73 x 0,92= 6940,71294P s = V s . I s . √ . Cos 𝜃
= 20 x 205 x 1,73 x 0,92= 6525,56
η   = x 100 % = 5 5 5 40     4 x 100% = 94,01 %
Dibawah  ini  adalah  perhitungan  yang  menggunakan  data  yang  terbaca/terukur  di logsheet, dari arus beban (I s ) terendah.
P p = V p . I p . √ . Cos 𝜃 = 65,6 x 18 x 1,73 x 0,92= 1879,36128 P s = V s . I s . √ . Cos 𝜃 = 20,6 x 54 x 1,73 x 0,92= 1770,49584 η  = x 100 % = 0 4 5 4 x 100%  = 94,20 %
3.Analisa Perhitungan Efesiensi Transformator Menurut  SPLN  TA  1997  Presentase  efesiensi  maksimum  untuk  transformator  10  MVA adalah  (99,53%).  Maka  dapat  disimpulkan  efesiensi  transformator  tersebut  tingkat  efesiensinya rendah,  persentase  efisiensi  dari  beban  tertinggi  (94,01  %)  dan  persentase  efisiensi  terendah adalah (94,20 %), melihat dari perhitungan diatas maka dinyatakan kurang efisien.

## 4.Hasil Perhitungan
Setelah  melakukan  perhitungan,  maka  dapat  dibandingkan  dengan  tabel  Standar  Perusahaan Listrik Negara (SPLN), sebagai pedoman, peraturan yang wajib. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 4.1 Standar perusahaan listrik Negara Tegangan Primer (kV) Daya Pengenal (MVA) Rugi Beban Nol (kW) Arus Beban Nol
(%)
Rugi Beban Penuh (kW) Efisiensi (%)
66/20 kV
5 6 1,5 32 99,25 6,3 6,7 1,3 36 99,33 10 7,5 1,1 40 99,53 16 9,6 0,9 63 99,55 20 12 0,8 775 99,57 30 20 0,8 100 99,6 Sumber data hasil Perhitungan
Berdasarkan  perhitungan  dari  lembar-lembar  sebelumnya,  dan  mendapatkan  hasil  yang  dapat dilihat  pada  tabel  hasil  perhitungan,  dapat  dibandingkan  dengan  tabel  Standar  Perusahaan  Listrik Negara,    transformator  yang  digunakan  dapat  dilihat  pada  tabel  yang  berwana,  apakah  memenuhi syarat standarnya atau tidak, tabel hasil perhitungannya adalah sebagai berikut :
Tabel 4.2 Hasil perhitungan
Tegan gan primer kV Daya pengenal MVA Jam Beban Ampere Rugi Beban Nol kW Arus Beban Nol % Rugi Beban Penuh Kw Efesiensi % Efesiensi SPLN % 66/20 10 01.00 56 0,84 4,14 1,11 98,59 99,53
02.00 56 0,84 4,14 1,11 98,59 03.00 54 1,05 5,3 1,08 94,20 04.00 54 1,05 5,3 1,08 94,20 05.00 66 1,28 5,3 1,26 95,07 06.00 66 1,28 5,3 1,26 95,37 07.00 67 1,18 4,8 1,29 96,81 08.00 67 1,18 4,8 1,29 96,81 09.00 82 1,11 3,7 1,58 98,07 10.00 172 2,50 3,97 2,84 97,63 11.00 202 3,45 4,67 3,44 94,42 12.00 205 3,88 5,1 3,53 94,01 13.00 201 3,55 4,8 3,40 94,87 14.00 205 3,88 5,1 3,53 94,01 15.00 205 3,88 5,1 3,53 94,01 16.00 202 3,45 4,67 3,44 95,88 17.00 205 3,88 5,1 3,53 94,01 18.00 205 3,88 5,1 3,53 94,01 18.30 205 3,88 5,1 3,53 94,01 19.00 204 3,98 5,3 3,50 93,55 19.30 205 3,88 5,1 3,53 94,01 20.00 205 3,88 5,1 3,53 94,01 20.30 205 3,88 5,1 3,53 94,01 21.00 172 2,50 3,97 2,84 97,63 22.00 172 2,50 3,97 2,84 97,63 23.00 67 0,26 0,94 1,56 96,81 24.00 66 1,28 5,3 1,26 95,37 Sumber data hasil Perhitungan

## 5. PENUTUP KESIMPULAN & SARAN A.KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisa  perhitungan  yang  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan  hal-hal sebagai berikut :
1. Hasil perhitungannya maka rugi-rugi beban nol pada transformator tersebut masih memenuhi standar,  dan  dinyatakan  masih  baik,  rugi  beban    nol  dari  hasil  perhitungan  beban  tertinggi didapat (3,88 kW) beban terendah didapat (1,05 kW) sedangkan standar PLN (7,5 kW).
2. Hasil  perhitungannya  maka  rugi-rugi  beban  penuh  pada  transformator  tersebut  masih memenuhi standar, dan dinyatakan masih baik, rugi beban penuh dari hasil perhitungan beban tertinggi  didapat  (3,53  kW)  beban  terendah  didapat  (1,08  kW)  sedangkan  standar  PLN  (40 kW).
3. Efesiensi transformator tersebut kurang efisien dan tidak layak untuk beroperasi, berdasarkan dari hasil perhitungan beban tertinggi didapat (94,01%) dan hasil perhitungan beban terendah didapat efesiensinya (94,20%), sedangkan efesiensi standar PLN (99,53%).

## B SARAN
Saran yang dapat diberikan dalam menganalisa kemampuan transformator ini adalah : Untuk mengoperasikan transformator secara optimum, pengoperasian dan pemeliharaan harus secara  khusus  memperlihatkan  berbagai  faktor  yang  menyebabkan  memburuknya  tingkat persentase  efesiensi,  maka  disarankan  untuk  menggunakan  buku  standar  perusahaan  listrik negara (SPLN) sebagai pedoman, aturan, instruksi, yang ditetapkan Direksi bersifat wajib.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] DR. A. Arismunandar, DR. Kuwara , Teknik Tenaga Listrik, Jilid 2,1993.
[2] Ir.Muslimin Marappung , Teknik Tenaga Listrik dan Penyelesaian Soal-Soal [3] ZUHAL. Dasar Teknik Listrik. ITB BANDUNG 1991
[4] Dr.Suyitno M. M.Pd. Pembangkit Energi Listrik [5] Djiteng Marsudi. Operasi Sistem Tenaga Listrik
[6] SPLN TAHUN 1997. Standarisasi PT.PLN (Persero).