Abstrak — Ketersediaan air bersih diperlukan pula dalam bidang kepariwisataan. Salah satunya ialah kawasan wisata alam Pantai Prigi, Trenggalek. Namun kondisi air saat ini masih memiliki kandungan TDS (Total Dissolved Solid) dan salinitas yang cukup tinggi sehingga dibutuhkan suatu teknologi untuk mengolah air asin menjadi air tawar agar memenuhi standar baku mutu air bersih. Salah satu teknologi yang dapat diterapkan untuk mengolah air asin atau payau menjadi air tawar adalah dengan sistem Reverse Osmosis (RO).  Penentuan kapasitas SWRO ditentukan dengan memproyeksikan jumlah pengunjung kawasan wisata Pantai Prigi dan kebutuhan air kolam apung hingga tahun 2023. Hasil proyeksi diperoleh kebutuhan air sebesar 729,40 m 3 /hari pada penggunaan maksimum. Dengan desain SWRO yaitu menggunakan pretreatment rapid sand filter dan filter karbon aktif untuk meremoval kandungan TDS, kesadahan total, khlorida, sulfat, dan bilangan KMnO 4 (zat organik). Biaya yang dibutuhkan untuk membuat sistem pengolahan air laut dengan SWRO sebesar Rp 5.077.307.500,00. Perencanaan sistem pengolahan air laut menjadi layak jika air reject dari SWRO sebesar 1463,28 m 3 /hari dimanfaatkan menjadi wisata kolam apung, garam, dan air nigari dengan investasi total sebesar Rp 7.326.095.500,00. Dengan analisa kelayakan secara ekonomi menggunakan prinsip ekonomi teknik, pada alternatif ini diperoleh nilai NPV sebesar                             Rp 25.024.360.250,24  ;  IRR sebesar 23,7% ; dan Payback periode pada tahun ke-3 dengan keuntungan yang diperoleh      Rp 3.915.665.044,80 per tahun.
Kata Kunci—Air laut, IRR, NPV, payback period reverse osmosis

## I. PENDAHULUAN
ETERSEDIAAN  air merupakan hal penting dalam suatu kehidupan. Tidak hanya untuk sektor rumah tangga, melainkan untuk sektor pariwisata dan industri. Saat ini banyak dijumpai lokasi wisata yang menjadi favorit kunjungan masyarakat. Salah satunya ialah wisata alam Pantai Prigi. Kawasan wisata Pantai Prigi merupakan salah satu objek wisata yang berada di selatan Kota Trenggalek, Jawa Timur. Pantai yang terletak pada koordinat 8 º 11’-8 º 23’ LS dan 111 º 41’-111 º 44’ BT ini memiliki panorama dan keindahan alam yang mampu menarik para wisatawan untuk mengunjunginya. Dalam satu tahun pada tahun 2012 terdapat 342.348 pengunjung yang mengunjungi kawasan wisata Pantai Prigi [1].  Selain panorama yang menjadi daya
tariknya, di kawasan wisata Pantai Prigi juga memiliki sarana Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang mampu menampung 700 kapal nelayan dilengkapi dengan dua buah dermaga serta Tempat Pelelangan Ikan (TPI) hasil tangkapan nelayan sekitar [2].
Dalam kegiatan kepariwisataan, ketersediaan air bersih berupa air tawar sangat diperlukan untuk menunjang fasilitas pengelolaan maupun pelayanan wisata. Hal ini juga merupakan menjadi kriteria penilaian terhadap kelayakan prioritas pengembangan wisata pantai  [3]. Namun pada umumnya daerah pesisir memiliki permasalahan ketersediaan air tawar karena air yang tersedia sebagian besar memiliki karakteristik air yang asin atau payau [4]. Hal ini juga terjadi pada kawasan wisata Pantai Prigi yang tidak lepas dari air laut. Sumber air bersih yang diperoleh pada kondisi eksisting saat ini berasal dari air PDAM dan sumur gali. Namun kondisi air saat ini masih memiliki kandungan TDS ( Total Dissolved Solid ) dan salinitas yang cukup tinggi sehingga dibutuhkan suatu teknologi untuk mengolah air asin menjadi air tawar agar memenuhi standar baku mutu air bersih.
Salah satu teknologi yang dapat diterapkan untuk mengolah air asin atau payau menjadi air tawar adalah dengan sistem Reverse Osmosis (RO). Pengolahan dengan menggunakan Reverse Osmosis merupakan pengolahan proses  fisika yang dilakukan dengan memberikan tekanan untuk menahan semua ion dan melepaskan air murni dan membuang air kotor berupa mineral-mineral garam yang tertahan. Keuntungan menggunakan proses ini ialah zat organik, bakteri, pirogen serta koloid dapat dihilangkan karena adanya struktur pori Reverse Osmosis yang mampu menahan dan berfungsi sebagai penyaring zat-zat tersebut [5].
Dalam rangka menunjang program penyediaan air bersih di daerah pesisir dan pemanfaatan lain dari air laut dibidang kepariwisataan,  maka pada tugas akhir ini disusun suatu perencanaan teknologi pengolahan air bersih di kawasan wisata Pantai Prigi dengan menggunakan sistem Reverse Osmosis. Hal yang menjadi analisa nantinya berupa analisa kelayakan teknologi dan kelayakan ekonomi sehingga dapat diketahui manfaat dan keuntungan yang diperoleh di masa mendatang.

## Studi Kelayakan Pengolahan Air Laut Menjadi Air Bersih di Kawasan Wisata dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pantai Prigi, Trenggalek
Agista Ayuningtyas Puspita Dwijayani danWahyono Hadi Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
E-mail : wahyonohadi@yahoo.com
K

## II. GAMBARAN UMUM DAERAH PERENCANAAN

## A. Kawasan Wisata Pantai Prigi
Kawasan wisata Pantai Prigi terdiri objek wisata pantai, hotel, dan PPN  Pantai Prigi  Adapun data mengenai jumlah pengunjung  kawasan wisata Pantai Prigi  dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2 untuk pengunjung hotel.

## B. Kondisi Geologi
Pasang surut di kawasan Pantai Prigi dikategorikan dalam kategori semi diurnal (pasang surut ganda) dengan kedudukan air tertinggi +2,31 m, rata-rata +1,13 m dan terendah +0,00 m (PPN, 2013) dengan kedalaman laut Pantai Prigi adalah 0-40 meter serta kecepatan arus maksimum 0,23 m/detik [2].

## III. METODE PERENCANAAN

## A. Studi Literatur
Studi literatur yang dilakukan dalam tugas akhir ini berguna untuk memperoleh dasar teori yang jelas untuk perencanaan serta dalam pelaksanaan analisa dan pembahasan sehingga pada akhirnya diperoleh suatu kesimpulan dari hasil perencanaan ini. Studi literatur yang digunakan membahas tentang :
1. Penelitian terdahulu mengenai desain yang sudah mengaplikasikan teknologi Reverse Osmosis
2. Konsep perencanaan Instalasi Pengolahan Air Laut dengan Reverse Osmosis
3. Pemanfaatan produk air reject dari Reverse Osmosis , berupa kolam renang apung, produk garam, dan air nigari
4. Ekonomi teknik dalam perencanaan instalasi pengolahan air laut dengan Reverse Osmosis
B. Pengumpulan Data dan Survei Lokasi
Pada perencanaan ini data yang dibutuhkan meliputi data kualitas air laut yang akan dijadikan sebagai air baku dengan melakukan pengambilan sampling kemudian dilakukan penelitian secara laboratorium di Laboratorium Jurusan Teknik Lingkungan FTSP-ITS. Pengujian kualitas air laut ini disesuaikan dengan parameter kualitas air pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Selain itu diperlukan data sekunder mengenai jumlah pengunjung, denah lokasi, jumlah biaya operasional, dan harga tiket masuk.

## C. Perencanaan
Sistem pengolahan air dengan Reverse Osmosis dilakukan dengan tahapan pretreatment terlebih dahulu untuk menghilangkan unsur-unsur pencemar seperti besi, mangan, dan zat senyawa organik. Hal ini bertujuan agar kinerja RO nantinya tidak terlalu berat. Sebagai pertimbangannya, data kualitas air laut sebagai air baku dibandingkan dengan kualitas air umpan sebelum memasuki tahapan Reverse Osmosis .
Tabel 1. Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Kawasan Wisata Pantai Prigi
Tahun Pantai Prigi Pantai Karanggongso Total Pengunjung Pantai 2004 92.619 78.236 170.855 2005 63.055 52.524 115.579 2006 46.244 64.678 110.922 2007 78.681 106.806 185.487 2008 108.618 136.535 245.153 2009 131.039 200.713 331.752 2010 111.006 258.128 369.134 2011 81.576 207.170 288.746 2012 78.764 263.584 342.348
Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Budaya Kabupaten Trenggalek, 2013
Tabel 2. Banyaknya Jumlah Tamu Tiap Hotel/Penginapan di Kawasan Wisata Pantai Prigi Tahun Hotel Prigi Pondok Prigi Cottage Penginapan Baru Logano Hotel Total Pengunjung Hotel 2004 4063 4556 192 584 9394 2005 3876 4952 183 556 9566 2006 3647 4716 174 529 9066 2007 2978 4491 166 504 8139 2008 3956 4728 174 531 9389 2009 4173 6754 249 758 11934 2010 4037 6498 548 1300 12383 2011 4883 2067 1050 1378 9378 2012 3979 2274 1155 1516 8924
Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Budaya Kabupaten Trenggalek, 2013
Jika kandungan air laut sudah memenuhi standar air umpan RO, maka tahapan pretreatment tidak perlu ditambahkan. Sebaliknya jika kualitas air laut sebagai air baku melebihi standar air umpan RO, maka direncanakan unit pengolahan pretreatment sesuai dengan parameter yang ingin diturunkan kadarnya.
Dari perencanaan ini akan diperoleh hasil berupa gambar layout dan gambar unit Instalasi Pengolahan Air Laut. Selain itu, sebagai bahan analisis ekonomi, akan dihasilkan pula Bill of Quantity (BOQ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

## D. Analisa Data
Analisa data dilakukan dengan melakukan analisa kelayakan secara teknis dan ekonomi. Dalam studi kelayakan dari segi teknis dilakukan dengan menyesuaikan hasil rancangan konsep pengolahan air laut dengan Reverse Osmosis dan membandingkan hasil effluent dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 492 / MENKES / PER / IV / 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air  Minum.
P(i) = � A t (P/f, i%, t) N t=0
N ′ = P At
Faktor teknis dalam proses pengolahan air laut dengan RO ialah tekanan osmotik, recovery factor , permeate, dan salt rejection. Permeate flux dan salt rejection yang merupakan kunci parameter dalam RO yang dapat mempengaruhi membran. Parameter tersebut juga dipengaruhi oleh tekanan, temperatur, recovery , dan feed water salt concentration. Penentuan tekanan osmotic dapat dilakukan dengan menggunakan Persamaan (1).
π = 1,12 (t+273)Σmi
(1)
Dalam studi kelayakan dari segi ekonomi dilakukan dengan menganalisa hasil rancangan BOQ dan RAB dengan menggunakan prinsip ekonomi teknik yang mempertimbangkan biaya instalasi ,operasional, dan pemeliharaan. Analisa yang dilakukan meliputi :
1. Analisa Nilai Sekarang ( Present Worth )
P =       + N i F %) 1 ( 1  P = F(P/F i, N) (2)
(3)
2. Analisa Tingkat Pengembalian ( Internal Rate of Return )
� R t (P/F, i%, t) − N t=0 � E t (P/F, i%, t) = N t=0 0 (4) 3. Analisa Periode Pengembalian ( Payback Period )
(5)

## IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN
A. Proyeksi Kebutuhan Air
 Pengunjung Pantai
Untuk memproyeksikan kebutuhan air bagi pengunjung pantai, pada perencanaan ini menggunakan standar Ditjen Cipta Karya, Departemen PU tahun 1998 dimana kebutuhan air untuk kawasan pariwisata sebesar 0,1- 0,3 liter/detik/ha. Adapun perhitungan selengkapnya ditunjukkan sebagai berikut dan dapat dilihat pada Tabel 3 :
- Asumsi kebutuhan air untuk kawasan pariwisata = 0,2 liter/detik/ha
- Total luas area kawasan wisata Pantai Prigi = 9 ha
- Penggunaan air untuk kawasan wisata Pantai Prigi : = 0,2 liter/detik/ha x 9 ha
= 1,8 liter/detik
= 155.520 liter/hari untuk 18.000 orang (kapasitas sesuai Daya Dukung Kawasan)
- Kebutuhan air per orang : = 155.520 liter/hari / 18.000 orang
= 8,64 liter/orang/hari
Tabel 3.
Proyeksi Kebutuhan Air untuk Pengunjung Kawasan Wisata Pantai Prigi
Tahun Jumlah Pengunjung Hari Biasa (orang/hari) Jumlah Pengunjung Hari Ramai (orang/hari) Pemakaian Air Hari Rata-Rata (m 3 /hari) Pemakaian Air Hari Maksimum (m 3 /hari) 2013 218 8.843 1,88 76,41 2014 214 8.708 1,85 75,24 2015 237 9.632 2,05 83,22 2016 268 10.874 2,31 93,95 2017 264 10.739 2,28 92,78 2018 287 11.663 2,48 100,77 2019 318 12.905 2,74 111,50 2020 314 12.770 2,72 110,33 2021 337 13.694 2,91 118,32 2022 368 14.936 3,18 129,04 2023 364 14.800 3,15 127,88  Hotel
Proyeksikan kebutuhan air bagi pengunjung hotel, pada perencanaan ini menggunakan standar Ditjen Cipta Karya, Departemen PU, 1998 dimana kebutuhan air untuk hotel sebesar 150 liter/bed/hari. Selain  menghitung kebutuhan air untuk pengunjung hotel, dihitung pula kebutuhan air untuk karyawan dan operasional hotel. Dimana jumlah karyawan untuk semua hotel terdapat 34 orang dan menurut Ditjen Cipta Karya, Departemen PU, 1996 standar kebutuhan air untuk kantor sebesar 10 liter/pegawai/hari. Adapun hasil perhitungan selengkapnya adalah sebagai berikut dan dapat dilihat pada Tabel 4 :
- Asumsi kebutuhan air untuk hotel = 150 liter/bed/hari
- Asumsi kebutuhan karyawan = 10 liter/orang/hari
- Kebutuhan air untuk pengunjung :
Kebutuhan air hari rata-rata atau hari biasa :
= 13 orang x 150 liter/bed/hari
= 1950 liter/hari
= 1,95 m 3 /hari
- Kebutuhan air hari maksimum atau hari ramai : = 204 orang x 150 liter/bed/hari
= 30600 liter/hari
= 30,6 m 3 /hari
- Kebutuhan air untuk karyawan :
= 34 orang x 10 liter/orang/hari
= 340 liter/hari
= 0,34 m 3 /hari
 PPN
Dari hasil proyeksi dengan Minitab 16 Statistical Software diperoleh data penggunaan air PPN yang fluktuatif, hingga tahun 2023.  Adapun hasil perhitungan penggunaan air PPN yang diperoleh ditunjukkan pada Tabel 5.

##  Kolam Apung
Berdasarkan standar SNI 03-3427-1994 tentang Perencanaan Teknik Bangunan Kolam Renang diperoleh ketentuan minimum ukuran yang diizinkan untuk mendapatkan perencanaan teknis bangunan kolam renang adalah sebagai berikut:
Tabel 4. Proyeksi Kebutuhan Air untuk Hotel Tahun Jumlah Pengunjung Hari Biasa (orang) Jumlah Pengunjung Hari Ramai (orang) Pemakaian Air untuk Karyawan Hotel (m 3 /hari) Pemakaian Air Hari Rata-Rata (m 3 /hari) Pemakaian Air Hari Maksimum (m 3 /hari) 2013 13 204 0,34 1,95 30,60 2014 12 199 0,34 2,18 30,23 2015 10 164 0,34 1,85 24,92 2016 11 179 0,34 1,99 27,16 2017 13 219 0,34 2,36 33,17 2018 13 214 0,34 2,31 32,41 2019 11 176 0,34 1,96 26,69 2020 12 191 0,34 2,11 29,06 2021 14 234 0,34 2,50 35,45 2022 14 228 0,34 2,45 34,60 2023 12 187 0,34 2,07 28,45 Tabel 5.
Proyeksi Penggunaan Air PPN Tahun Pemakaian Air Hari Rata-Rata (m 3 /hari) Pemakaian Air Hari Maksimum (m 3 /hari) 2013 19,65 24,97 2014 21,83 27,69 2015 24,00 30,41 2016 26,17 33,13 2017 28,34 35,85 2018 30,51 38,57 2019 32,69 41,29 2020 34,86 44,01 2021 37,03 46,73 2022 39,20 49,44 2023 41,34 52,16 - Panjang = 25 m - Lebar = 15 m - Kedalaman   = 1,2 m
- Penggantian air kolam renang = 8 jam sekali
Sehingga kebutuhan air untuk kolam renang dapat dihitung sebagai berikut :
- Luas Permukaan = p x l = 25 x 15 = 375 m 2
- Volume   = luas permukaan x kedalaman
= 375 x 1,2 = 450 m 3
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh jumlah kebutuhan air maksimum selama pelaksanaan  perencanaan terjadi pada tahun 2022, dimana kebutuhan air maksimum mencapai 729,40 m 3 /hari dan kebutuhan air saat rata-rata mencapai 544,31 m 3 /hari.

## B. Perencanaan Seawater Reverse Osmosis (SWRO)
Berdasarkan spesifikasi alat yang ada di PT. Beta Pramesti diperoleh SWRO dengan kapasitas jumlah hasil olahan air bersih yang akan didistribusikan yaitu sebesar 729,40 m 3 /hari (jumlah maksimum kebutuhan air pada tahun 2022) atau setara dengan 30,39 m 3 /jam. Adapun spesifikasi dari reverse osmosis yang digunakan adalah :
Model : BetaQua RO-SW8-48 Permeate flowrate : 32,83 m 3 /jam Feed flowrate : 93,81 m 3 /jam Concentrate flowrate : 60,97 m 3 /jam Recovery : 30%-40% Rejection rate : 95%-98%
Minimum inlet pressure : 2 bar = 29,007 Psi Power requirement : 139 kW Jumlah membran : 48 buah Motor power supply : 380 V, 3Ø, 50 Hz Control power supply : 24 V, 1Ø, 50 Hz Jumlah alat : 1 unit Kelengkapan : Pre cartidge filtration Post catridge filtration Post high pressure pump Concentrate pressure gauge
Penentuan tekanan yang dibutuhkan untuk memisahkan air tawar dari air bersalinitas  dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut :
- Air baku mengandung Cl ¯ = 23000 mg/l
- Densitas garam = 1,5 gr/ml = 1500 gr/l
- Kandungan NaCl =
= = 35957,75 mg/l = 35,96 gr/l Volume NaCl = = 23,97 ml - Volume pelarut = 1000 ml – 23,97 ml = 976,02 ml = 0,97602 l
- Suhu (t) = 25 º C
- Dengan menggunakan Persamaan (1) : Tekanan osmosis (π) = 1,12 (t+273)Σmi = 1,12(25+273)×{35,96 gr :  [(Mr Na+Mr Cl)/Vol pelarut]}
= 1,12×298ºK×{35,96 gr : [(23+35,5)/ 0,97602]} = 200,24 Psi =13,81 bar Berdasarkan hasil perhitungan di atas, pada sistem SWRO ini membutuhkan tekanan sebesar 200,24 Psi atau setara dengan 13,81 bar untuk dapat memisahkan air bersalinitas dengan air tawar.

## C. Analisa Ekonomi
Untuk meningkatkan nilai ekonomi, air reject yang dihasilkan dari SWRO akan dimanfaatkan menjadi kolam apung, produksi garam, dan air nigari. Berdasarkan spesifikasi unit RO yang direncanakan diperoleh concentrate flowrate sebesar 60,97 m 3 /jam dimana dalam 1 (satu) hari diperoleh 1463,28 m 3 air reject yang dikeluarkan. Dikarenakan volume air reject yang dihasilkan dalam 1 hari sebesar 1463,28 m 3 dan sudah digunakan untuk kolam apung sebesar 450 m 3 maka diperoleh kelebihan air reject sebesar 1013,28 m 3 /hari yang dapat dimanfaatkan untuk garam dan air nigari.
Berikut gambar diagram alir kas untuk pengolahan SWRO dengan memanfaatkan air reject  yang ditunjukkan pada Gambar 2.
35,96 gr 1,5 gr/ml
(23 + 35,5) 35,5 × 23000 Berat molekul NaCl berat atom Cl × konsentrasi Cl −
5. 593 .807 .206 ,85 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5. 591 .558 .930 ,02 5. 575 .286 .420 ,42 5. 566 .063 .185 ,72 5. 557 .887 .718 ,68 5. 541 .758 .496 ,96 5. 531 .473 .983 ,03 5. 527 .707 .623 ,96 5. 511 .107 .851 ,30 P = ? 7. 326 .095 .500 ,00
Gambar 2. Cash Flow Pengolahan SWRO dengan Memanfaatkan Air Reject
Menghitung nilai NPV :
NPV
=   (– 7.326.095.500,00) + 5.593.807.206,85 (P/F,
9.75%,1) + 5.591.558.930,02 (P/F, 9.75%,2) + 5.575.286.420,42 (P/F, 9.75%,3) + 5.566.063.185,72 (P/F, 9.75%,4)
+5.557.887.718,68 (P/F, 9.75%,5) + 5.541.758.496,96 (P/F, 9.75%,6) + 5.531.473.983,03 (P/F, 9.75%,7) + 5.527.707.623,96 (P/F, 9.75%,8) + 5.511.107.851,30 (P/F, 9.75%,9) =   Rp 25.024.360.250,24

## Menghitung nilai IRR :
NPV   = (– 7.326.095.500,00) + [5.593.807.206,85 + 5.591.558.930,02 + 5.575.286.420,42 + 5.566.063.185,72 + 5.557.887.718,68 +
5.541.758.496,96 + 5.531.473.983,03 +
5.527.707.623,96 + 5.511.107.851,30] (P/F, i%,9)
0 = (– 7.326.095.500,00) + [5.593.807.206,85 +
5.591.558.930,02 + 5.575.286.420,42 + 5.566.063.185,72 + 5.557.887.718,68 + 5.541.758.496,96 + 5.531.473.983,03 + 5.527.707.623,96 + 5.511.107.851,30] (P/F, i%,9) 7.326.095.500,00 = 49.996.651.416,94 (P/F, i%,9) 7.326.095.500,00 =  49.996.651.416,94       + 9 %) 1 ( 1 i (1+ i %) 9 = 6,82
[(1+ i %) 9 ] 1/9 = [6,82] 1/9 1 + i % = 1,238 i % = 1,238 - 1 i % = 0,238 i = 23,8%
Berdasarkan hasil interpolasi diperoleh besarnya nilai IRR adalah  23,8%. Karena nilai IRR >  MARR,  yaitu 23,8% > 9,75%  maka investasi perencanaan pengolahan air laut dengan SWRO ini dinyatakan layak apabila air reject dimanfaatkan untuk produksi garam, air nigari, dan kolam apung  ini  selain untuk mendistribusikan air bersih di kawasan wisata Pantai Prigi.

## Menghitung Laba Produksi :
Laba produksi dari SWRO diperoleh berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari penjualan produk. Adapun perhitungan laba pada alternatif 3 dihitung sebagai berikut : Total pemasukan per tahun = Rp 8.026.622.400,00 Total pengeluaran per tahun = Rp 2.432.815.193,15
Laba untuk kapasitas pengolahan 100%
Pajak
= 30% per tahun
Laba kotor  = total pemasukan – total pengeluaran
= Rp 8.026.622.400,00 – Rp 2.432.815.193,15 = Rp 5.593.807.206,85 per tahun Laba bersih  = Rp 5.593.807.206,85 x (1-30%) = Rp 3.915.665.044,80 per tahun

## Menghitung Payback Period :
Dengan Persamaan 3.14 dapat dilakukan perhitungan payback period untuk mengetahui masa tahunan pengembalian modal investasi. Adapun perhitungan payback period pada alternatif 3 dihitung sebagai berikut :
Investasi (P)  = modal mandiri + modal dari bank dan bunganya
= Rp 2.564.133.425,00 + Rp 940.487.509,81 x 10
= Rp 11.969.008.523,13
Cash flow laba (At) = Rp 3.915.665.044,80
N ′ = P At = 044,80 3.915.665. Rp .523,13 11.969.008 Rp
= 3,06 tahun

## V. KESIMPULAN/RINGKASAN
Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari Tugas Akhir ini adalah :
1. Sistem perencanaan pengolahan air laut menggunakan paket RO BetaQua RO-SW8-42 dengan kapasitas luaran 32,83 m 3 /jam dan rejection 95%-98%. Kualitas air laut sebagai air baku memiliki kandungan TDS, kesadahan total, khlorida, sulfat, dan bilangan KMnO 4 (zat organik) yang melebihi standar kualitas air bersih. Sehingga diperlukan pengolahan awal ( pretreatment ) sebelum air umpan masuk dalam pengolahan dengan menggunakan RO. Pretreatment yang digunakan diantaranya dengan Rapid sand filter dan filter carbon aktif.
2. Biaya yang dibutuhkan untuk membuat sistem pengolahan air laut dengan SWRO sebesar Rp  5.077.307.500,00. Perencanaan sistem pengolahan air laut menjadi layak jika air reject sebesar 1463,28 m 3 /hari dimanfaatkan menjadi wisata kolam apung, garam, dan air nigari. Dengan biaya investasi untuk kolam apung sebesar Rp 1.387.500.000,00 ; produksi garam dan air nigari sebesar Rp 861.288.000,00. Dengan analisa kelayakan secara ekonomi dengan menggunakan prinsip ekonomi teknik, pada alternatif ini diperoleh nilai NPV sebesar Rp 25.024.360.250,24  ;  IRR  sebesar  23,8% ; dan Payback Periode pada terjadi sebelum tahun ke 3 dengan laba bersih yang diperoleh Rp 3.915.665.044,80 per tahun.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Budaya Kabupaten Trenggalek. 2010.
[2] Ermawan, R. 2008. Kajian Sumberdaya Pantai untuk Kesesuaian Ekowisata di Pantai Prigi, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur . Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB.
[3] Handayawati, H. 2010. Potensi Wisata Alam Pantai-Bahari . PM PSLP PPSUB.
[4] Arie, H. N., Nusa, I. D., dan Haryoto, I.1996. Studi Kelayakan Teknis dan Ekonomis Unit Pengolahan Air Sistem Reverse Osmosis Kapasitas 500 m3/hari untuk Perusahaan Minyak Lepas Pantai. P.T Paramita Binasarana. Jakarta.
[5] Melcalf and Eddy. 2004. Waste Water Engineering Treatment Disposal Reuse Fourth edition. McGraw-Hill, Inc. New York, Aucland.