Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi ISSN 2407- 4322 Vol. 8, No. 3, September 2021, Hal. 1515-1528 E- ISSN 2503- 2933 1515

## Perancangan Sistem Kontrol Kekeruhan Air Berbasis Website Internet of Things
Nikolaus Toni 1 , Indrastanti R. Widiasari 2 1,2 Universitas Kristen Satya Wacana; Jl. Diponegoro No. 52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711, telp (0298) 321212
3 Program Studi Teknik Informatika, FTI UKSW, Salatiga e-mail: 1 laustoni77@gmail.com, 2 indrastanti@uksw.edu

## Abstrak
Pada  musim  penghujan,  warga  Angan  Limau  tidak  pernah  mendapatkan  air  bersih, karena  air  langsung  masuk  ke  dalam  tandon  air.  Jika  hal  ini  terjadi  terus-menerus,  warga sekitar  akan  mudah  terkena  penyakit  akibat  mengkosumsi  air  yang  tidak  layak  dikonsumsi. Maka  dari  itu,  diperlukan  alat  yang  dapat  membantu  warga  sekitar  untuk  mengontrol kekeruhan  air  pada  tandon  air  warga  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  metode perancangan  sistem  kendali  kekeruhan  air  pada  penampungan  air  warga  Angan  Limau berdasarkan website Internet of Things (IoT). Hasil penelitian didapatkan bahwa sistem kontrol kekeruhan  air  pada  air  tandon  berbasis  website  dapat  membantu  mengontrol  kualitas  serta tingkat  kekeruhan  air.  Dari  pengujian  yang  dilakukan,  komponen  sensor  kekeruhan  berjalan dengan baik dan komponen solenoid valve bekerja sesuai dengan kontrol yang diberikan.
Kata kunci — Internet of Things (IoT), Tingkat kekeruhan air, Kualitas Air, Website

## Abstract
During the rainy season, the Angan Limau residents never get clean water, because the water  goes  directly  into  the  water  reservoir.  If  this  happens  continuously,  residents  will  be susceptible to disease due to consuming water that is not suitable for consumption. Therefore, a tool  is  needed  that  can  help  residents  to  control  the  turbidity  of  water  in  the  residents'  water reservoirs.  This  research  used  a  water  turbidity  control  system  design  method,  on  the  water reservoirs of Angan Limau residents based on the Internet of Things (IoT) website. The results showed that the website-based turbidity control system in reservoir water can help control the quality and level of water turbidity. From the tests carried out, the turbidity sensor component runs well and the solenoid valve component works following the control given.
Keywords — Internet of Things (IoT), Water turbidity level, Water Quality, Website

## 1. PENDAHULUAN
Internet of Things mengacu pada gagasan umum tentang sesuatu, terutama objek sehari- hari,  yang  dapat  dibaca,  dikenali,  dapat  ditemukan,  dapat  dialamatkan  melalui  perangkat penginderaan informasi maupun dapat dikontrol melalui Internet, terlepas dari alat komunikasi (baik  melalui  RFID,  LAN  nirkabel,  jaringan  area  luas,  atau  cara  lain)  [1-2].  Sedangkan,  [3] menyatakan bahwa Internet of Things (IoT) merupakan sisitem komunikasi yan dapat terhubung dan  mengirimkan  informasi  kepada  penerima  tanpa  campur  tangan  manusia,  atau  tidak  perlu menambahkan  operator  untuk  mengoperasikan  komputer. Internet  of  Things adalah  revolusi baru  Internet  [4].  Salah  satu  objek  sehari-hari  yang  dapat  diterapkan menggunakan Internet  of
1516 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 8, No. 3, September 2021, Hal . 1515-1528 E- ISSN 2503-2933
Thing tidak  hanya  perangkat  elektronik, tetapi  juga  perangkat non  elektronik.  Objek membuat dirinya  dapat  dikenali  dan  mereka  memperoleh  kecerdasan  dengan  kemampuan  untuk mengaktifkan informasi yang diperoleh, sehingga dapat menyampaikan informasi dan gambaran yang terdapat dalam diri mereka, sehingga mudah dipahami  [1-2].
Sistem kontrol merupakan salah satu cara dalam pengelolaan yang tidak akan bisa lepas dari  segala  aktivitas  di  kehidupan  sehari-hari.  Mulai  dari  barang-barang  keluarga  seperti dispenser, lemari es dan lain-lain atau berbagai bidang yang termasuk dalam sistem manipulasi pesawat,  drone,  pengolahan  makanan,  industri  produksi  dan  lain-lain.  Saat  ini,  perangkat manipulasi  dapat  digunakan  untuk  mengontrol  kualitas  air  yang  secara  signifikan  membantu masyarakat dalam mengontrol kualitas air sepanjang musim hujan [5-6].
Penelitian  ini  dilakukan  pada  tandon  air  warga  Dusun  Angan  Limau  Kalimantan  Barat, yang saat ini belum ada alat sistem kontrol kekeruhan air. Pada musim penghujan warga Angan Limau  tidak  pernah  mendapatkan  air  bersih,  yang  diakibatkan  air  langsung  masuk  ke  dalam tendon.  Jika  hal  ini  terjadi  terus-menerus,  warga  sekitar  akan  mudah  terkena  penyakit  akibat mengkonsumsi  air  yang  tidak  layak  dikonsumsi.  Maka  dari  itu,  diperlukan  alat  yang  dapat membantu warga sekitar untuk mengontrol kekeruhan air pada tandon air warga tersebut. Untuk menjaga  kualitas  air,  maka  peneliti  akan  membuat  alat system yang  menggunakan  sensor turbidity berbasis website Internet of Things (IoT), dengan menggunakan sistem mikrokontroler ATmega328, modul GSM800L, Sensor Turbidity , USB to Serial , Soket Solenoid Valve. Soket Solenoid  Valve  dimanfaatkan  dalam  membuka  dan  menutup  aliran  air  melalui  tegangan  yang terpasang pada terminal sekrup supaya langsung terhubung ke internet dan terhubung ke website dan Internet  of  Things  (IoT) agar  mempermudahkan  masyarakat  dalam  melaksanakan pemantauan  dan  dapat  mengontrol  dari website . Website digunakan  untuk  meng- upload data masuk melalui sensor turbidity dan menampung data seberapa persen banyaknya kekeruhan air terdidektsi yang dianggap tidak layak di konsumsi dan layaknya air dikonsumsi dari alat yang akan dirancang peneliti.
Dari  pernyataan  di  atas,  riset  yang  akan  dikerjakan  ini,  bertujuan  agar  mampu menciptakan alat yang dapat mengontrol dan mengetahui tingkat kekeruhan air pada tandon air berbasis  website  dan Internet  of  Things  (IoT), untuk  mempermudahkan  warga  Angan  Limau dalam mengontrol kekeruhan air pada tandon air.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Kajian Pustaka

## 2.1.1 Penelitian Terdahulu
Pada  riset  yang  pernah  dilakukan  pada  waktu  yang  telah  lalu,  pernah  dilakukan  kajian yang mengambil tema tentang pembuatan sistem yang dapat mengontrol tingkat kekeruhan air. Sistem ini berbasis pada penggunaan Internet of Things (IoT), salah satu yang dapat digunakan untuk  monitoring  kekeruhan  air  PDAM.  Sistem  ini  memanfaatkan  teknologi    Mikontroller ATMega328,  agar  lebih  mudah  dalam  penggunaannya  teknologi  ini  dilengkapi  dengan  sensor fotodiode dan sensor untuk mendeteksi aliran air.
Riset  lainnya  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  tingkat  kekeruhan  air  di  tandon  yang digunakan  oleh  warga,  sistem  ini  memamfaatkan  teknologi  berbasis  IoT  yang  menggunakan sensor turbidity (TSD-10) berbasis Internet of Things (IoT) . Agar memperoleh informasi yang akurat  tetang  tingkat  kekeruhan  air  di  tandon  warga,  air  yang  mengalir  disalurkan  diantara sumber cahaya dan detector . Cahaya yang digunakan dalam sistem ini diperoleh dari dioda laser yang dipancarkan cahayanya agar mengenai air yang mengalir, jika air yang mengalir diantara cahaya  tersebut  terdapat  banyak  partikel  yang  menjadikan  air  semakian  keruh.  Cahaya  yang
Jatisi ISSN 2407-4322
dipancarkan  oleh  dioda  laser  sebagian  akan  diteruskan,  akan  tetapi  sebagian  besar  akan dihamburkan.  Alat  detektor  yang  berbentuk  fotodioda  TSL  250  akan  menerima  intesnitas cahaya yang dihamburkan, sehingga dapat dketahui tingkat kekeruhah air tersebut [5].
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  yang  telah  dilakukan  diatas,  pada  penelitian  ini penulis merancang suatu sistem kontrol kekeruhan air pada tandon air berbasis Website Internet of Things (IoT) , dan penulis menggunakan alat tambahan yang digunakan adalah Kran Selonoid Valve,  WeMos  D1  R1,  Amplifier,  Terminal  sekrup  dan  Website.  Bertujuan  untuk mempermudah Warga Angan Limau dalam mengontrol tingkat kekeruhan air pada tandon air.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yang  berbasis  pada  penggunaan  rancang  bangun yang  dapat  dugunakan  untuk  mengetahui  tingkat  kekeruhan  air  tandon  yang  digunakan  oleh warga  Angan  Limau  berbasis website  Internet  of  Things (IoT).  Sistem  kontrol  kekeruhan  air dapat digunakan untuk mengontrol kekeruhan air agar dapat mengetahui tingkat kekeruhan air. Penelitian ini dilaksanakan pada tandon air Warga Angan Limau, Kalimantan Barat.

## 2.1.2 Arduino IDE
Arduino  IDE  merupakan  salah  satu  perangkat  lunak  yang  masuk  dalam  kategori open source , sehingga program ini memungkinkan untuk dapat diunduh secara gratis. Agar program ini  dapat  dijalankan  tentunya board mikrokontroler  perlu  diberi  program.  Pada  sistem  ini digunakan board NodeMCU  sehingga  untuk  dapat  digunakan  perlu  diberikan  program  pada aplikasi arduino IDE.

## 2.1.3 Sensor Turbidity
Sensor  turbidity adalah  salah  satu  pedoman  yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur tingkat  kekeruhan  yang  terkandung  dalam  air,  pada  dasarnya  untuk  mengetahui  tingkat kekeruhan yang terkandung dalam air tidak dapat diketahui dengan kasat mata. Oleh sebab itu diperlukan  alat  bantu  yang  dapat  mengukur  tingkat  kekeruhan  dalam  air,  salah  satu  indikasi yang mudah dipahami ialah, bahwa semakin banyak partikel yang terlarut dalam air maka akan semakin tinggi tingkat kekeruhan dalam air. Semakin tinggi tingkat kekeruhan yang terkandung dalam  air,  diikuti  dengan  perubahan  yang  dihasilkan  oleh  sensor  [7].  Sensor  yang  digunakan memiliki  sistem  kerja  yang  mampu  menangkap  kejadian-kejadian  fisik  maupun  perubahan- perubahan kimiawi. Perubahan tersebut kemudian ditransfer menjadi sinyal listrik baik berupa tegangan maupun arus listrik yang dapat mengukur tingkat kekeruhan dalam air.

## 2.1.4 WeMos D1 R1
WeMos d1 r1 ialah salah satu modul yang yang dimuat dalam board yang fungsinya nya program ini akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal ketika digunakan dalam Project yang berbasis  dengan  konsep  IoTd  [10].  Keunggulan  yang  terdapat  dalam  program WeMos  d1  r1 ialah dapat beroperasi pada suhu tegangan 3,3V, program ini dilengkapi dengan 11  pin digital termasuk  di  dalamnya  spesimen  pin  yang  dapat  berfungsi  sebagai  one-wire  PWM,  i2c,  SPI, yang  seluruh  programnya berbasis  pada micro  USB. Selain itu  program  ini  dilengkapi  dengan memori flash sebesar 4 Mbyte, dan dimensi modul 34,2mm x 25,6mm.

## 2.1.5 PHP
PHP  adalah  sebuah  platform  yang  menggunakan  cript  server-facet  sebagai  bahasa pemrogramannya, program ini dirancang agar dapat digunakan dengan jarak yang jauh, karena sistem ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang terkait dengan situs web. Website yang memiliki file dengan extensi file. Php tidak dapat mengakses tanpa adanya web server.
Nugraha  memaparkan  pendapatnya  tentang  PHP  yang  merupakan  kepanjangan  dari Personal Home Page, adalah program yang tertanam dalam html yang ketika dieksekusi sifatnya menjadi  server  side.  PHP  ini  termasuk  salah  satu  program  yang  masuk  dalam  kategori open
1518 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 8, No. 3, September 2021, Hal . 1515-1528 E- ISSN 2503-2933
source produk yang dapat didistribusikan dengan bebas. PHP dapat digunakan dalam berbagai program  website  seperti  Personal  Web  Server/  PWS,  Internet  Information  Service/  IIS  dan Apache  Xitami.  Program  PHP  dapat  berjalan  di  sistem  yang  beraneka  ragam,  seperti  sistem Microsoft Windows seluruh versi, sistem Linux dan sistem Max OS

## 2.1.6 Database
Database (Basis Data) adalah kumpulan dari berbagai data yang berbentuk arsip atau file yang  saling  berhubungan  antara  satu  dengan  yang  lainnya,  sehingga  terlahir  pengelolaan spesifik  yang  dapat  menampilkan  data  baru  maupun  informasi.  Basis  data  dapat  didefinisikan sebagai  karakteristik  yang  termuat  dalam  data  tersebut,  batasan-batasan  data  yang  akan disimpan, dan struktur dalam data tersebut.

## 2.1.7 MySQL
MySQL merupakan  salah  satu  database  yang  dapat  mengelola  berbagai  jenis  data  yang yang  pengoperasiannya  menggunakan  perintah  dasar Structured  Query  Language/ SQL. Pengelolaan  database  yang  digunakan  dalam MySQL telah  digunakan  lebih  dari  6.000.000 pengguna  di  seluruh  dunia, MySQL merupakan  salah satu  program yang  masuk dalam kriteria open  source dengan  memiliki  dua  lisensi.  Pertama  ialah  software  yang  penggunaannya  bebas, kedua  ialah  perangkat  lunak  yang  kepemilikan  dan  penggunaannya  terbatas. MySQL AB meluncurkan  program  dengan  nama MySQL yang  dapat  diakses  secara  gratis  oleh  siapa  saja yang  lisensinya  di  bawah  naungan  GNU/  General  Public  Licencse  (GPL).  Apabila  pengguna program MySQL tidak  cocok  dan  tidak  sesuai  dengan  program  gratis  yang  yang  dikeluarkan oleh General Public Licencese (GPL).

## 2.2 Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan tahapan yang harus dilalui yang dapat berupa pengamatan atau  tahap  pelaksanaan  yang  dilakukan  secara  ilmiah  untuk  menyusun,  menganalisis  dan menyimpulkan data sehingga dapat digunakan pada pengembangan suatu sistem.
Gambar 1. Tahap Penelitian
ISSN 2407-4322
Pada  gambar  1  diatas  merupakan  langkah-langkah  awal  dalam  melakukan  perancangan sistem kontrol kekeruhan air berbasis website Internet of Things (IoT) . Berikut adalah tahapan yang harus dilakukan sebelum membangun suatu sistem:
1. Identifikasi  masalah,  adalah  langkah  untuk  pengidentifikasi  masalah  yang  terkit  dalam penelitian  ini.  Terdapat  permasalahan  pada  penelitian  ini  adalah  kesulitan  pada  saat  minta izin kepada pihak dusun yang keterbatasan dalam memahami teknologi.
2. Studi  literatur,  adalah  langkah  untuk  melakukan  pengumpulan  data  dari  penelitian sebelumnya, seperti: buku, jurnal dan data di internet lainnya untuk mendukung kelancaran pada penelitian ini.
3. Pengumpulan  data  merupakan  tahapan  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  data  yang berhubungan  dengan  penelitian  yang  akan  dikaji,  metode  pengumpulan  data  pada  riset  ini menggunakan  metode  observasi  dan  wawancara.  Sumber  data  ini  termasuk  dalam  kategori Sumber  data  primer  yang  diperoleh  secara  langsung  dengan  jalan  tanya  jawab  pada  Bapak Domianus Young selaku kepala Dusun Angan Limau dan membagi kuesioner kepada warga setempat.
4. Perancangan data untuk menguji sistem, tahapan ini merupakan langkah yang dilakukan agar melahirkan sebuah rancangan yang dapat digunakan untuk menguji sistem yang dapat mengukur keakuratan pada sistem kontrol kekeruhan air. Sistem ini menggunakan metode pengembangan Prototype .

## 2.2.1  Metode Pengembangan System
Metode  yang  digunakan  dalam  tahapan  ini,  difokuskan  dengan  menggunakan  metode prototype, pada metode ini berupa perangkat lunak yang berbentuk fisik yang digunakan untuk mendefinisikan  persyaratan  desain.  Prototipe  digunakan  oleh  pengembang  untuk  perencanaan dan analisis. hingga pada tahap uji coba yang dilakukan secara waktu yang bersamaan dengan proses pengembangan sistem.
Gambar 2. Tahap Penelitian
Pada  tahapan  penelitian  menjelaskan  mengenai  Perancangan  Sistem  Kontrol  Kekeruhan Air  Berbasis  Website Internet  of  Things  (IoT), yang disajikan  dalam  gambar  2  di  atas  dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Tahapan  pengumpulan  kebutuhan,  merupakan  salah  satu  cara  untuk  mendapatkan  semua kebutuhan perancangan sistem yang akan dibangun dengan cara melakukan wawancara pada pihak yang mengizinkan tempat  penelitian  salah satunya  Kepala  Dusun  Angan  Limau  agar sistem yang dibangun dapat lebih efesien.
2. Perancangan  sistem,  merupakan  tahapan  awal  dalam  membuat  sistem  dan  berfokus  pada penyajian sistem yang akan dibangun.
1520 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 8, No. 3, September 2021, Hal . 1515-1528 E- ISSN 2503-2933
3. Evaluasi perancangan, merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah rancangan yang digunakan telah sesuai dengan harapan. Jika belum sesuai dengan harapan yang diinginkan maka  akan  kembali  ke  pada  tahapan  pengumpulan  kebutuhan  guna  untuk  memenuhi kekurangan kebutuhan.
4. Mengkodekan  sistem,  merupakan  salah  satu  perancangan  yang  telah  disetujui  dan  akan diubah ke dalam bahasa pemograman.
5. Menguji  sistem  ialah  proses  uji  coba  pada  perangkat  lunak  maupun  perangkat  keras  yang telah  di  rancang.  Kegiatan  ini  dilakukan  agar  dapat  mengetahui  apakah  sistem  yang  telah dibuat sesuai dengan harapan yang diinginkan kan atau tidak.
6. Evaluasi  sistem  merupakan  tahapan  yang  dilakukan  ketika  perangkat  lunak  yang  telah digunakan menghasilkan  kriteria sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Jika hasil yang dikeluarkan  dalam  sistem  tersebut  tidak sesuai  dengan  keinginan, maka  akan  dikembalikan Pada tahapan pengkodean. Sehingga kegiatan evaluasi dapat terlaksana dengan baik.
7. Penggunaan  sistem  merupakan  tahapan  yang  dilakukan  ketika  perangkat  yang  di  rancang telah diuji dan sesuai dengan harapan sehingga sistem tersebut telah layak digunakan.
2.2.2 Arsitektur system, ialah model konseptual yang mendefinisikan Struktur, perilaku  dari  suatu  sistem.  Tujuan  untuk  merancang  struktur  ini  untuk memenuhi kebutuhan pengguna [8].
Gambar 3. Arsitektur Sistem
Pada  gambar  3  tersebut,  adalah  tahap  perancangan  arsitektur  dari  sistem  kontrol kekeruhan  air  pada  tandon  air  berbasis  website Internet  of  Things  (IoT), sebagai  salah  satu panduan agar mempermudah pengguna dalam menggunakan dan agar mudah dipahami alur dari sistem  yang  dibangun.  Sedangkan,  [8]  ketika  user  melakukan  perintah  maka  perintah  akan diproses  di  dalam  komputer,  laptop  maupun smartphone, untuk  melakukan  perintah  tersebut maka  harus tersambung dengan jaringan internet terlebih dahulu.
Sistem  kontrol  kekeruhan  air  ini  digunakan  untuk  mendeteksi  jika  didalam  tandon  air terdapat  partikel-partikel  yang  dimana  sensor  akan  mengirimkan  notifikasi  ke  website  berupa suara  atau  alarm  yang  terpasang  bertujuan  untuk  mengetahui  didalam  tandon  air  sudah  tidak layak dikonsumsi dan proses pembuangan air dalam tandon atau kran selonoid valve yang telah terpasang dengan otomatis terbuka sebagai saluran atau pralon pembuangan air.
ISSN 2407-4322

## 2.2.3 Use Case Diagram
Program  ini  merupakan  salah  satu  terobosan  yang  dapat  digunakan  untuk  menampilkan sistem  dengan  masukan  masing-masing  fungsi  yang  dibutuhkan  untuk  bekerja  sesuai  alur hingga dapat menghungkan aktor dalam sistem website yang dibangun.

## Gambar 4. Use Case Diagram
Gambar  yang  ditunjukkan  pada  nomor  4  tersebut  memberikan  informasi  bahwa  dalam beberapa  sistem  yang  terdapat  di  program  tersebut,  dapat  dikelola  atau  diatur  oleh  seorang admin  yang  mengakses  website  yang  tersambung  pada  sensor  kekeruhan  air.  Terlihat  admin melakukan  akses  dalam  website  ini  yaitu (Login,  Sensor  Realtime,  Grafik  Sensor,  History Sensor) secara otomatis terhubung pada sensor turbidity yang telah terpasang pada tandon air.

## 2.2.4 Activity Diagram
Dalam  bagian  ini  menjelaskan  terkait  dengan activity  diagram yaitu  rancangan  untuk membuat  alur  perencanaan  dan  akan  digunakan  untuk  membangun  suatu  sistem  kontrol kekeruhan air pada tandon air warga Angan Limau.
Gambar 5. Activity Diagr
Gambar 5. Activity Diagram
1522 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 8, No. 3, September 2021, Hal . 1515-1528 E- ISSN 2503-2933
Pada  gambar  5  diatas  merupakan  langkah  awal  admin  melakukan  proses  untuk  masuk kedalam  website.  Untuk  ke  menu  utama  atau  melakukan  login  admin  harus  membuka  google chorme terlebih dahulu supaya dapat terakses ke dalam website tersebut.

## 2.2.5 Diagram Jenjang Sistem
Diagram Jenjang  sistem  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  rangkaian  sistem  dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh admin dari sebuah website.
Gambar 6. Diagram Jenjang Sistem
Pada  gambar  6  diatas  merupakan  salah  satu  ilustrasi  dari  website  yang  menunjukkan bahwa  proses  admin  untuk  masuk  ke  dalam  website. Diagram  jenjang  sistem berfungsi  untuk memberikan gambaran yang ditail dari use case .

## 2.2.6 Rangkaian Sistem
Perancangan  sistem  merupakan  salah  satu  alur  dalam  membangun  suatu  sistem  yang bertujuan agar dapat menjadi perantara hubungan antara dua perangkat, perangkat lunak dengan perangkat keras,  yaitu antara sensor turbidity dan website sehingga mencapai suatu tujuan yang sama.  Sensor turbidity akan  membaca  partikel-partikel  yang  ada  di  dalam  air  kemudian mengirimkan hasil sensor ke dalam website dan data disimpan pada database yang berupa hasil akhir yang dihasilkan sensor turbidity melalui sebuah jaringan wemos d1 r1.
3V3 3V3 D8/GPIO15 D8 D7/GPIO13 D7 D6GPIO12 D6 D5/GPIO14 D5 D0/GPIO16 D0 A0 A0 RST RST 5V 5V G G GPIO2/D4 D4 GPIO0/D3 D3 GPIO4/D2 D2 GPIO5/D1 D1 RX RX TX TX U2 W EMMOSD1 A A K K ~t1 A1 ~t2 9 RL1 SSR 5V 5V GND GND ~t1 T1 ~t2 T2 PW1 HILINK A K D2 red R2 1k A K D1 red R3 1k 1 2 3 4 5 6 OUT TBLOCK-M6 1 2 3 SENS CONN-SIL3 1 2 S1
Jatisi ISSN 2407-4322
Pada gambar 7 diatas yang menunjukkan sebuah rangkaian dari proses membuatan sistem sehingga rangkaian tersebut dapat di wujudkan dalam sebuah perangkat lunak maupun ke dalam perangkat keras, yaitu: Sesnor kekeruhan air berbasis website Internet of Things (IoT) .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Tampilan Website
Website  memiliki  sebuah  tampilan  yang  dapat  memberikan  suatu  tampilan  optis  yang berada di dalam sebuah website untuk menghubungkan antara sistem dengan pengguna. Sebagai bentuk  dari  perancangan,  hasil  yang  telah  dicapai  merupakan  sebuah  website  sistem  kontrol kekeruhan air berbasis website Internet of Things (IoT).
Tabel 1. Tampilan Website dan Database
Gambar a merupakan  halaman  yang  menampilkan  login  memuat  terkait username dan password yang telah tersimpan dalam database , agar dapat memasuki website yang dituju [9]. Gambar b adalah sebuah tampilan yang menampilkan halaman utama atau yang sering disebut dengan  beranda,  yang  mana  apabila  pihak  admin  berhasil  melakukan  login  akan  memasuki halaman  beranda  ini  [9].  Beranda  akan  memberikan  tampilan  beberapa  menu  lainnya,  seperti menu Grafik  Sensor , Turbidity  Realtime Sensor , Set  Point , Manual,  Status dan menu  Log . Grafik sensor menunjukkan bahwa hasil atau suatu partikel yang terdeteksi oleh sensor turbidity maka  yang  disebut  grafik  akan  bergerak  sesuai  situasi  sensor  turbidity.  Gambar c merupakan menu log atau  menu riwayat yang  berfungsi  menampilkan  hasil  yang  diperoleh  atau  terekam sensor  turbidity kemudian  akan  di  input  ke  dalam  menu log dan  diolah  menjadi  sebuah  data. Data yang dibaca oleh sensor turbidity berjalan secara realtime, sehingga data terperinci dengan otomatis  dan  hasil  data  yang  diperoleh  dari sensor  turbidity yang  kemudian  akan  dicetak kedalam excel melalui website berupa hasil data akhir.
1524 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 8, No. 3, September 2021, Hal . 1515-1528 E- ISSN 2503-2933

## 3.2 Kode Program Website
Tabel 2. Kode Program Website
Pada  tabel  2  diatas  merupakan  kode  program  website  yang  dibuat  menggunakan PHP MySQL, memiliki peran dan fungsi dalam membuat struktur dalam website yang berguna sesuai dengan  harapan  pengembang.  Website  ini  telah  berhasil  terhubung  sempurna  dengan sensor turbidity dan dapat memperoleh hasil berupa data seperti pada gambar c yaitu: menu log.

## 3.3 Kode Program Arduino
Jatisi ISSN 2407-4322
Pada gambar 8 diatas merupakan tampilan program untuk mengaktifkan pin yang ada pada amplifier turbidity, dimana hal tersebut perlu diberi program agar dapat terhubung dengan HiLink step down atau untuk mengubah 220AC ke 5v.

## 3.4 Pengujian Sistem
Tahapan  pengujian  sistem  dapat  di  lihat  pada  gambar c diatas  yang  menunjukkan  dari awal  pengujian  sistem,  kualitas  air  dibawah  ketentuan  NTU  atau  diangka  standar  50    NTU sehingga  hasil  diperoleh  369  NTU  dengan  kualitas  air  diatas  standar  atau  tidak  layak dikonsumsi dan hasil data akan dikirim ke database dalam website yang telah dihubungkan ke sensor turbidity melalui jaringan WeMos d1 r1.
Tabel 4. Pengujian Sistem Kontrol Kekeruhan Air pada Tandon Air
Pada  tabel  4  diatas  menunjukkan  bahwa  pengujian  sistem  yang  sudah  sesuai  dengan harapan  peneliti  dari  awal,  maka  perancangan  atau  sistem  ini  sudah  layak  dipasang  dalam tandon air Warga Angan Limau yang sangat membutuhkan sistem kontrol kekeruhan air seperti perancangan  yang  telah  dibuat  oleh  peneliti.  Terdapat  beberapa  jawaban  atau  tanggapan  dari warga angan limau terkait Sistem Kontrol Kekeruhan Air Berbasis Website Internet of Things yang diberikan peneliti melalui kuesioner. berikut adalah jawaban  dari 20 orang warga angan limau menjawab 8 pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner yang telah  dibagikan. Berikut adalah tata cara penilaian:
- Sangat Puas = 5 - Tidak  Puas = 2 - Puas = 4 - Sangat Tidak Puas = 1 - Cukup Puas = 3
1526 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 8, No. 3, September 2021, Hal . 1515-1528 E- ISSN 2503-2933

## Tabel 5. Presentase Tingkat Kepuasan
Pada tabel 5 diatas merupakan data hasil jawaban dari 20 orang warga Angan Limau yang telah  mengisi  kuesioner  dalam  bentuk  skala  Likert.  Skala  Likert  tersebut  digunakan  untuk menghitung  presentase  dari  setiap  pertanyaan  yang  ada  pada  kuesioner.  Peneliti  dapat mengetahui  seberapa  jumlah  dari  seluruh  para  responden  dengan  menggunakan  persentase, sebagaimana rumus berikut ini:
Keterangan dari beberapa simbol tersebut yaitu: p : hasil presentase yang dicari f : frekuensi yang diperoleh dari masing-masing jawaban angket n : jumlah dari skor ideal 100 : bilangan yang telah ditetapkan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  kuesioner    hasil  yang  diperoleh  adalah  sebegai barikut: 75% responden menyatakan puas dengan adanya sistem kontrol kekeruhan air yang  telah  dibangun,  75%  responden  menyatakan  setuju  jika  sistem  ini  dipasang  di dalam  tandon  air,  60%  responden  menyatakan  puas  dengan  tampilan  website  sistem kontrol  kekeruhan  air  yang  berbasis  website IoT ,  80%  responden  meyatakan  sistem kontrol  kekeruhan  air  membantu  mengontrol  air  dalam  tandon,  95%  responden menyatakan sistem kontrol kekeruhan air berbasis website IoT sangat di butuhkan, 40% responden  menyatakan  struktur  menu  dalam  website  sistem  kontrol  kekeruhan  air mudah dipahami, 65% menyatakan responden menyatakan memahami cara kerja sistem kontrol  kekeruhan  air  berbasia  website IoT ,  dan  75%  responden  menyatakan  puas dengan warna desain website yang dibangun.
Jatisi ISSN 2407-4322
Tabel 6. Skala Tingkat Kepuasan
Pada tabel 6 diatas adalah hasil analisis persentase tingkat kepuasan responden. Maka dapat diperoleh  hasil  gambaran  reting  kepuasan  responden  dari  8  item  pertanyaan,  sebanyak  6  item pertanyaan atau 75% berada pada kategori kepuasan responden sangat baik, sebanayk 1 pertanyaan atau 12,5% berada pada kategori kepuasan responden baik, dan sebanyak 1 pertanaayan atau 12,5% berada pada kategori kepuasan responden cukup baik.

## 4. KESIMPULAN
Dapat  disimpulkan  bahwa  dengan  adanya  sistem  kontrol  kekeruhan  air  pada  tandon  air Warga  Angan  Limau  berbasis website dapat  membantu  dan  mempermudah  warga  dalam mengontrol tingkat kekeruhan air pada tandon air tanpa harus datang kelokasi tandon tersebut. Dari  pengujian  yang  dilakukan  untuk  komponen  sensor  kekeruhan  berjalan  dengan  baik. Pengujian komponen solenoid valve bekerja sesuai dengan kontrol yang diberikan.

## 5. SARAN
Saran dari penulis antara lain: 1) menambahkan fitu-fitur dalam website , sehingga website tampak  lebih  menarik;  2)  menambahkan  menu-menu  pada website, sehingga  tidak membingungkan bagi pengguna ke depannya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Fantana, N.L., Riedel, T., Schlick, J., & Ferber, S. 2013, Internet of Things: Converging Technologies  for  Smart  Environments  and  Integrated  Ecosystems ,  Aalborg  Denmark: River Publishers.
[2] Fantana,  N.L.,  Riedel,  T.,  Schlick,  J.,  &  Ferber,  S.  2013, Internet  of  Things–From Research and Innovation to Market Deployment , Aalborg Denmark: River Publishers,
[3] Burange, A.W., & Misalkar, H.D. 2015, Review of Internet of Things in Development of Smart Cities with Data Management & Privacy .
[4] Patel,  K.K.,  &  Patel,  S.M.  2016, Internet  of  Things-IOT:  Definition,  Characteristics, Architecture,  Enabling  Technologies ,  Application  &  Future  Challenges. IJESC., No.5, Vol.6, Hal. 6122-6131, 2016
1528 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 8, No. 3, September 2021, Hal . 1515-1528 E- ISSN 2503-2933
[5] Sasmoko, D., Rasminto, H., & Rahmadani, A. 2019, Rancang Bangun Sistem Monitoring Kekeruhan Air Berbasis IoT pada Tandon Air Warga , Jurnal Informatika Upgris ., No.1, Vol. 5, Hal. 25-34.
[6] A.E.A. Septyaningrum & W.D. Kurniawan. Analisa Sistem Pengendalan dan Monitoring Tingkat  Kekeruhan  Tandon  Air  Berbasis  Arduino  Uno  dan  Internet  of  Things , JPTM ., No. 2, Vol. 10, Hal. 26 – 32, 2021.
[7] Hidayat, R. N. (2021). Perancangan Sistem Deteksi Kekeruhan Air pada Akuarium Ikan Arwana Berbasis IoT . KONSTELASI: Konvergensi Teknologi dan Sistem Informasi , 1 (2), 391-401.
[8] Mulyono, T., & Saian, P. O. N. 2021, Perancangan Sistem Aplikasi Tracking Pendukung Touring  Secara  Real  Time  Menggunakan  Firebase  Berbasis  Android  (Studi  Kasus Komunitas Motor Trigramyama Salatiga).
[9] JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi) , 8 (2), 450-464.
[10] Noor,  A.,  Supriyanto,  A.,  &  Rhomadhona,  H.  2019,  Aplikasi  Pendeteksi  Kualitas  Air Menggunakan  Turbidity  Sensor  dan  Arduino  Berbasis  Web  Mobile. Jurnal  CoreIT: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi , 5 (1), 13-18.
[11] Nurdianto,  A.  2018, Rancang  Bangun  Sistem  Peringatan  Dini  Banjir  (Early  Warning System) Terintegrasi Internet of Things , Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Teknik Elektro , 1 (1).