p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Studi Penghematan Air pada Sistem Plambing Air Bersih di Apartemen Menara Cibinong Tower Mahoni
Fuad Muhamad 1 , Eka Wardhani 2
1,2 Program Studi Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Nasional, Bandung Koresponden email : fuadmuhamad1997@gmail.com, ekawardhani08@gmail.com
Diterima: 2 September 2021 Disetujui: 10 Oktober 2021

## Abstract
The  Cibinong  Tower  Mahoni  Tower  Apartment  located  in  Bogor  Regency  is  a  residential  residence consisting of 21 floors. Apartment development is influenced by the need for housing which continues to increase along with the rate of population growth and limited land. The impact of apartment construction will affect the availability of clean water in the future due to an increase in the need for clean water. West Java Provincial Regulation Number 13 of 2013 concerning Buildings requires developers to carry out water efficiency. Referring to the regulation, this apartment implements water conservation based on the Green Building Council Indonesia (GBCI) concept which aims to save water use. The research method used is the use of water-saving plumbing features which aims to find out how efficient the use of water is. Based on the results of the study, the population in the Cibinong Tower Mahoni Tower Apartment was 794 people with clean water needs of 67,366.68 l/day. The use of water-saving plumbing equipment can save water use by 6.01% or 4,060.71 l/day.
Keywords: apartments, clean water, conservation, water saving, plumbing

## Abstrak
Apartemen Menara Cibinong Tower Mahoni terletak di Kabupaten Bogor merupakan sebuah hunian tempat tinggal yang terdiri dari 21 lantai. Pembangunan apartemen dipengaruhi kebutuhan akan hunian yang terus meningkat  seiring  dengan  laju  pertumbuhan  penduduk  dan  terbatasnya  lahan.  Pembangunan  apartemen berdampak  pada  ketersediaan  air  bersih  di  waktu  mendatang  akibat  peningkatan  kebutuhan  air  bersih. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung mewajibkan pihak pengembang  untuk  melakukan  efisiensi  air.  Mengacu  pada  peraturan  tersebut  maka  apartemen  ini menerapkan konservasi air berdasarkan konsep Green Building Council Indonesia (GBCI) yang bertujuan untuk  menghemat  penggunaan  air.    Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penggunaan  fitur  alat plambing hemat air yang bertujuan untuk mengetahui seberapa hemat penggunaan air. Berdasarkan hasil penelitian jumlah populasi di Apartemen Menara Cibinong Tower Mahoni 794 orang dengan kebutuhan air bersih  sebesar  67.366,68  l/hari.  Penggunaan  alat  plambing  hemat  air  dapat  menghemat  penggunaan  air sebesar 6,01% atau 4.060,71 l/hari.
Kata kunci: apartemen, air bersih, konservasi, penghematan air, plambing

## 1. Pendahuluan
Kabupaten  Bogor  memiliki  jumlah  penduduk  sebanyak  5,9  juta  jiwa  dengan  laju  pertumbuhan penduduk 2,48% [1]. Peningkatan jumlah penduduk akan mempengaruhi kebutuhan air dan perkembangan pembangunan. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk semakin meningkat, perkembangan penduduk semakin  meningkat  akan  berbanding  lurus  dengan  kebutuhan  air  akan  semakin  meningkat.  Hal  ini memberikan  inovasi  bagi  masyarakat  dalam  merencanakan  pembangunan  berkelanjutan  yang  disebut Suistanable Development Goals . Keuntungan merencanakan Sustainable Development Goals adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengurangi persediaan air bagi generasi mendatang [2].
Setiap pembangunan gedung ditetapkan mengikuti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung yang mewajibkan melakukan efisiensi pemakaian air sesuai konsep bangunan  hijau  ( green  building )  sebagai  salah  satu  persyaratan  [3].  Maka  dari  itu  perlu  dilakukan perencanaan  sistem  instalasi  plambing  di  Gedung  Apartemen  Menara  Cibinong  Tower  Mahoni  dengan penerapan  konservasi  air  berdasarkan  konsep Green  Building  Council Indonesia (GBCI)  menggunakan pemanfaatan  fitur  alat  plambing  hemat  air  guna  menghemat  penggunaan  air  [4].  Apartemen  Menara Cibinong Tower Mahoni terdiri dari 21 lantai dengan luas bangunan10.314 m 2 terdiri dari 250 unit kamar dan 10 unit ruko [5].
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Penghematan  air  harus  terus  dilakukan  supaya  ketersediaan  sumber  air  khususnya  air  tanah  tetap terjaga.  Penelitian  yang  dilakukan  di  Kota  Cimahi  menyatakan  bahwa  penggunaan  air  tanah  yang berlebihan  menyebabkan  terjadinya  krisis  air  bersih  yang  meluas  sehingga  berdampak  pada  penurunan kesehatan  masyarakat  [6].  Penelitian  yang  sama  dengan  penghematan  air  telah  dilakukan  yaitu  dalam perencanaan sistem instalasi plambing air bersih dengan penerapan alat plambing hemat air di Rumah Sakit Universitas  Sam  Ratulangi  yang  mampu  menghemat  air  sebesar  40,64%  atau  sekitar  35,04  m 3 /hari  [7]. Perencanaan  konservasi  air  di  Kampus  Telkom  University  Landmark  Tower  Bandung  yang  mampu menghemat air sebesar 61,5% atau sekitar 227,16 m 3 /hari dengan penerapan alat plambing hemat air, daur ulang air limbah, dan pemanfaatan air hujan [8]. Perencanaan sistem plambing air limbah dengan penerapan konsep green building pada Gedung Panghegar Resort Dago Golf-Hotel&Spa yang mampu menghemat air sebesar 34 % atau sekitar 50,20 m 3 /hari dengan penerapan alat plambing hemat air, daur ulang air limbah, dan pemanfaatan air hujan [9].
Perencanaan sistem plambing air bersih dan air buangan di Rusunami X dengan aspek konservasi air yang mampu menghemat air sebesar 51% atau sekitar 159,2 m 3 /hari [10]. Penghematan air di Hotel X Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan menerapkan daur ulang air limbah dapat menghemat air sebesar 64% atau sekitar 200,32 m 3 /hari [11]. Penggunaan alat plambing hemat air dengan upaya menghemat air bersih dengan penerapan konsep green building pada Apartemen Menara Cibinong dapat menghemat air sebesar  33%  atau  sekitar  95,06  m 3 /hari  dengan  menerapkan  alat  plambing  hemat  air  dan  daur  ulang  air limbah [12]. Penerapan Konsep green building dengan menerapkan konsep memanen air hujan ( rainwater harvesting )  pada  Apartemen  Menara  Cibinong  dapat  menghemat  air  sebesar  3,48%  atau  sekitar  6,34 m 3 /hari [13].
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perhitungan berapa jumlah air yang dapat di hemat setelah menerapkan konservasi air dengan cara menggunakan alat plambing hemat air. Manfaat dari penelitian ini yaitu penggunaan air bersih akan sangat lebih efisien, dikarenakan alat plambing hemat air yang diterapkan dapat  menghemat  air.  Sistem  yang  dioperasikan  seperti  laju  aliran  alat  plambing  pada faucet beraliran rendah, faucet dilengkapi  dengan  teknologi  tap  otomatis, urinal menggunakan flushing secara  otomatis, dan water closet menggunakan sistem dual flush. Sistem ini dapat memilih debit flushing sesuai kebutuhan buangan tinja. Hasil penelitian ini diharapkan menjawab pertanyaan berapa jumlah air yang dapat di hemat dengan penerapan konservasi air fitur air alat plambing hemat air.

## 2. Metode Perencanaan
Tahap perencanaan sistem plambing meliputi tahapan persiapan, pengumpulan data, dan pengolahan data.  Persiapan  perencanaan  sistem  plambing  hemat  air  ini  meliputi  pencarian  studi  literatur  mengenai dasar-dasar  perencanaan  yang berhubungan dengan  sistem  plambing,  serta  standar  dan  peraturan  terkait yang berhubungan dengan perencanaan. Pengumpulan data berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal penelitian, laporan penelitian, dan denah gedung beserta fungsinya setiap lantai.  Pengolahan data mengenai perhitungan teknis terdiri dari perhitungan jumlah populasi, kebutuhan air bersih, pemakaian air, persentase penghematan air.
Perhitungan  jumlah  populasi  penghuni  pada  perencanaan  sistem  plambing  bangunan  apartemen terbagi dengan 2 cara yaitu jumlah populasi yang sudah ditentukan oleh kontraktor untuk setiap unit kamar apartemen berdasarkan jumlah bed-nya dan ruangan bukan kamar dengan menggunakan data standar luas hunian (m 3 /orang) dan standar luas efektif (%) dapat dilihat pada Tabel 1 . Perhitungan jumlah populasi bukan kamar menggunakan persamaan 1 [14].
Jumlah populasi = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 (𝑚 2 ) 𝑥 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 (%) 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑙𝑢𝑎𝑠 ℎ𝑢𝑛𝑖𝑎𝑛 (𝑚 2 /𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔) (1) Tabel 1 . Standar luas hunian dan luas efektif
Ruang Standar Hunian (m 2 /orang) Standar Luas efektif (%) Toko 3 60 Aula 1 10 Masjid 0,85 55 Sumber: [14]
Perhitungan kebutuhan air bersih diperoleh berdasarkan populasi yang terdapat pada apartemen dan standar pemakaian air bersih yang diperoleh berdasarkan fungsi ruang yang mengacu pada SNI 03-7065- 2005 tentang cara perencanaan sistem plambing yang dapat dilihat pada Tabel 2 . Sehingga diperoleh rumus perhitungan kebutuhan air bersih seperti disajikan pada persamaan 2 [14].
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Kebutuhan Air Bersih = populasi (orang) x Standar pemakaian air bersih (liter/orang/hari)  (2)
Tabel 2 . Standar pemakaian air bersih Jenis Ruangan Standar Pemakaian Air Bersih (liter/orang/hari) Kamar Apartemen 100 Toko 5 Aula 25 Masjid 10 Sumber: [14]
Perhitungan  pemakaian  air  diperoleh  dari  perhitungan  jumlah  populasi  dan  pemakaian  air  alat plambing hemat air yang telah memenuhi standar alat plambing berdasarkan GBCI dapat dilihat pada Tabel 3 . Persamaan yang digunakan untuk perhitungan pemakaian air disajikan pada persamaan 3.
Pemakaian Air = jumlah populasi x okupansi x durasi pemakaian x debit pemakaian air alat plambing x faktor pemakaian (3) Tabel 3 . Standar pemakaian air alat plambing berdasarkan GBCI Alat Keluaran Air Kapasitas Keluaran Air WC Flush Valve < 6 l/ flush WC Flush Tank < 6 l/ flush Urinal Flush Valve /Peturasan < 4 l/ flush
Sumber: [4]
Perhitungan  persentase  hemat  air  sebagai  upaya  tolok  ukur  penerapan  konservasi  air  yang  dapat dilihat pada Tabel 4 . Persentase hemat air diperoleh berdasarkan perhitungan pemakaian air pada seluruh alat  plambing  hemat  air  merek  X  yang  dapat  dilihat  pada Tabel  5 dan  total  kebutuhan  air  bersih. Penggunaan alat plambing hemat air yang digunakan menggunakan merek X yaitu faucet TX 109 LLR, lavaroty LW 536 CJ, shower TX 432 SJZ, urinoir U 57 K, dan Water Closet Tank CW 895 J. Penggunaan Merek X telah memenuhi standar pemakaian air alat plambing hemat air yang telah ditetapkan oleh GBCI Tabel  3 ,  biaya  terjangkau,  dan  tersebar  luas  di  Indonesia  [15].  Persamaan  yang  digunakan  untuk perhitungan  persentase  hemat  air  terhadap  total  produk  pengadaan  alat  plambing  dan  persentase penghematan air terhadap debit rencana kebutuhan air bersih disajikan pada persamaan 4 dan 5.

## % penghematan air terhadap pengadaan alat plambing =
𝑄 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑙𝑎𝑚𝑏𝑖𝑛𝑔 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 (𝑙/ℎ𝑎𝑟𝑖) – 𝑄 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑙𝑎𝑚𝑏𝑖𝑛𝑔 ℎ𝑒𝑚𝑎𝑡 𝑎𝑖𝑟(𝑙/ℎ𝑎𝑟𝑖) 𝑄 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑙𝑎𝑚𝑏𝑖𝑛𝑔 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 (𝑙/ℎ𝑎𝑟𝑖) x 100% (4) % penghematan air terhadap kebutuhan air bersih = 𝑄 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑙𝑎𝑚𝑏𝑖𝑛𝑔 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 (𝑙/ℎ𝑎𝑟𝑖)– 𝑄 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑙𝑎𝑚𝑏𝑖𝑛𝑔 ℎ𝑒𝑚𝑎𝑡 𝑎𝑖𝑟 (𝑙/ℎ𝑎𝑟𝑖) 𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑖𝑟 (𝑙/ℎ𝑎𝑟𝑖) x 100% (5)
Tolak ukur fitur air atau alat plambing menggunakan disajikan pada Tabel 4 . Berdasarkan Tabel 4 terdapat  katagori  penghematan  air  dari  25%  sampai  dengan  75%  dari  total  pengadaan  produk  fitur  air. Peralatan  alat  plambing  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  disajikan  pada Tabel  5 .  Pemilihan  alat plambing tersebut dengan mempertimbangkan harga barang, ketersediaan  serta kemudahan penggunaan. Jenis alat plambing yang dipergunakan meliputi faucet, lavatory, shower, urinoir , dan water closet .
Tabel 4 . Tolak ukur fitur air/alat plambing No Fitur Air/Alat Plambing
1A Penggunaan fitur air yang sesuai dengan kapasitas buangan di bawah standar maksimum kemampuan alat keluaran air, sejumlah minimal 25% dari total pengadaan produk fitur air.
1B Penggunaan fitur air yang sesuai dengan kapasitas buangan di bawah standar maksimum kemampuan alat keluaran air, sejumlah minimal 50% dari total pengadaan produk fitur air
1C Penggunaan fitur air yang sesuai dengan kapasitas buangan di bawah standar maksimum kemampuan alat keluaran air, sejumlah minimal 75% dari total pengadaan produk fitur air .
Sumber: [4]
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Tabel 5 . Pemakaian air alat plambing hemat air Jenis Alat Plambing Tipe Pemakaian Air Gambar Faucet TX 109 LLR 5 l/menit Lavatory LW 536 CJ 5 l/menit Shower TX 432 SJZ 8 l/menit Urinoir U 57 K 0,45 l/ flush Water Closet Tank CW895J Dual flush 4,5/3 l/ flush

## Sumber: [15]

## 3. Hasil dan Pembahasan
Apartemen Menara Cibinong Tower Mahoni terletak di Bogor dengan luas bangunan 10.314 m 2 dan Jumlah  lantai  pada  masing-masing  tower  sebanyak  20  lantai  dengan  lantai  1  diperuntukkan  untuk pertokoan, lantai 2 sampai 20 diperuntukkan untuk kamar, dan lantai 21 sebagai tempat ibadah dan ruang serbaguna  [15].  Denah  apartemen  dapat  dilihat  pada Gambar  1. Jumlah  populasi  untuk  ruangan  bukan kamar  dihitung  menggunakan  persamaan  1,  sedangkan  untuk  ruangan  kamar  apartemen  diasumsikan perhitungan jumlah populasi berdasarkan jumlah dan ukuran tempat tidur, untuk tempat tidur ukuran kecil diperuntukkan  untuk  1  orang  dan  tempat  tidur  ukuran  besar  diperuntukkan  untuk  2  orang  [5].  Jumlah populasi  di  Apartemen  Menara  Cibinong Tower  Mahoni  sebanyak  794  orang.  Hasil  perhitungan  jumlah populasi dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6 . Jumlah populasi Ruangan Pengunjung Karyawan Penghuni Total per ruangan Kamar Apartemen - - 664 664 Toko 39 10 - 48 Aula 6 1 - 7 Masjid 46 11 - 57 Lobby 11 3 14 Ruang Kontrol - 3 - 3 Total Populasi 794 Sumber: Pengolahan data (2021)
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Gambar 1. Denah apartemen Sumber: [5]
Kebutuhan air bersih dihitung menggunakan persamaan 2 dengan memakai data standar pemakaian air bersih berdasarkan jenis ruangan Tabel 2 dan jumlah populasi ruang Tabel 6 sebanyak 664 orang untuk kamar apartemen, 48 orang untuk toko, 7 orang untuk aula, 57 orang untuk masjid, 14 orang untuk  lobi, dan 3 orang . Hasil perhitungan kebutuhan air bersih dapat dilihat pada Gambar 2. Berdasarkan Gambar 2 total kebutuhan air bersih sebesar 67.686,46 l/hari, dimana kebutuhan tertinggi untuk keperluan hunian sebesar 66.400 l/hari. Kebutuhan air untuk fasilitas pendukung hunian yaitu masjid sebesar 570,51  l/hari, lobi 283,20 l/hari, toko 242 l/hari, aula 175,75 l/hari, dan ruang kontrol 15 l/hari.
Gambar 2. Grafik kebutuhan air bersih Sumber: Pengolahan data (2021)
Pemakaian  air  dihitung  berdasarkan  penggunaan  alat  plambing  hemat  air  dan  alat  plambing konvensional. Perbandingan perhitungan pemakaian air sebagai tolok ukur upaya konservasi air yang telah ditetapkan oleh GBCI Tabel 4 . Penggunaan alat plambing menggunakan  merek X karena telah memenuhi standar debit pemakaian air alat plambing berdasarkan Tabel 3 yang telah ditetapkan oleh GBCI [4]. Hasil perhitungan  pemakaian  air  alat  plambing  konvensional  dan  alat  plambing  hemat  air  dapat  dilihat  pada Tabel 7 dan Tabel 8. Berdasarkan Tabel 7 kebutuhan air dengan menggunakan alat plambing konvensional sebesar 15.039,62 l/hari sedangkan jika menggunakan alat plambing hemat air merek X sebesar 10.987,41 l/hari. Terdapat perbedaan pemakaian air sebesar 4.060,71 l/hari. Harga alat plambing hemat air lebih mahal
66,400.00 242.00 175.75 570.51 283.20 15.00 67,686.46 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 Kamar Apartemen Toko
Aula Masjid Lobby Ruang
Kontrol Total Kebutuhan Air l/ h a ri Ruang
C22 Ruko C33 Ruko T22 Kamar T33 Kamar T44 Kamar T55 Kamar T66 Kamar T77 Kamar T88 Kamar Masjid Hall Aula Luas (m 2 ) 23 33 23 35 40 47 57 67 76 96 74 Jumlah Ruang 5 5 102 136 2 2 4 2 2 1 1
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
dibandingkan dengan jenis konvensional tetapi patut dipertimbangkan untuk dipergunakan sebab mampu menurunkan  pemakaian  air  yang  cukup  banyak.  Kondisi  ketersediaan  sumber  air  yang  semakin  langka mengharuskan  semua  pengembang  memilih  alat  plambing  yang  hemat  air,  karena  investasi  awal  yang mahal tetapi manfaat ke depannya lebih menguntungkan terutama dari aspek lingkungan.
Tabel 7 . Pemakaian air berdasarkan alat plambing konvensional
Jenis Alat Plambing Populasi Okupansi (%) Durasi Pemakaian Debit Faktor Pemakaian Tap Pemakaian Air (L/hari) Faktor Satuan Besaran  Satuan Faktor Satuan Faucet 842 100 0,15 menit/pemakaian 7,0 l/menit 2,5 Per hari 2.211,54 Lavatory 130 100 0,15 menit/pemakaian 7,0 l/menit 2,5 Per hari 341,49 Shower 664 5 5,00 menit/pemakaian 12,0 l/menit - - 1.992,00 WC Pria 52 50 0,30 pemakaian/orang/hari 6,0 l/ flush - - 46,83 WC Wanita 78 50 2,30 pemakaian/orang/hari 6,0 l/ flush - - 538,58 WC Pribadi 712 100 2,30 pemakaian/orang/hari 6,0 l/ flush - - 9.831,12 Urinal 52 50 2,00 pemakaian/orang/hari 1,5 l/ flush - - 78,06 Total Pemakaian Air (l/hari) 15.039,62 Sumber: Pengolahan data (2021)
Tabel 8 . Pemakaian air berdasarkan alat plambing hemat air Jenis Alat Plambing Populasi Okupansi (%) Durasi Pemakaian Debit Faktor Pemakaian Tap Pemakaian Air (L/hari) Faktor Satuan Besaran  Satuan Faktor Satuan Faucet 842 100 0,15 menit/pemakaian 5 l/menit 2,5 Per hari 1.579,67 Lavatory 130 100 0,15 menit/pemakaian 5 l/menit 2,5 Per hari 243,92 Shower 664 5 5 menit/pemakaian 8 l/menit - - 1.328,00 WC Pria 52 50 0,3 pemakaian/orang/hari 4,5 l/ flush - - 35,12 WC Wanita 78 50 2,3 pemakaian/orang/hari 4,5 l/ flush - - 403,94 WC Pribadi 712 100 2,3 pemakaian/orang/hari 4,5 l/ flush - - 7.373,34 Urinal 52 50 2 pemakaian/orang/hari 0,45 l/ flush - - 23,42 Total Pemakaian Air (l/hari) 10.987,41 Sumber: Pengolahan data (2021)
Persentase hemat air dihitung sebagai upaya tolok ukur efisiensi penghematan air menggunakan alat plambing  hemat  air  dari  total  pengadaan  produk  alat  plambing Tabel  4 dan  upaya  penghematan  air menggunakan alat plambing hemat air terhadap debit rencana kebutuhan air bersih. Perhitungan persentase hemat  air  dihitung  menggunakan  persamaan  4.  Persentase  penghematan  air  berdasarkan  penggunaan pemakaian air alat plambing hemat air Tabel 8 sebesar 10.987,41 l/hari terhadap pengadaan produk alat plambing Tabel  7 sebesar  15.039,62  l/hari.  Kemudian  diperoleh  persentase  penghematan  air  sebesar 26,94% yang dapat dilihat pada Tabel 9. Sehingga berdasarkan ketetapan GBCI Tabel 4 telah memenuhi tolok ukur 1A dan penghematan air berdasarkan penggunaan pemakaian air alat plambing hemat air Tabel 8 terhadap  total  kebutuhan  air  bersih Gambar  6 sebesar  67.366,68  l/hari  diperoleh  sebesar  dengan persentase penghematan 83,69% yang dapat dilihat pada Tabel 10 .
Tabel 9 . Persentase hemat air terhadap pengadaan produk alat plambing
Pemakaian Air Alat Plambing Konvensional (l/hari) Pemakaian Air Alat Plambing Hemat Air (l/hari) Persentase hemat air (%) 15.039,62 10.987,91 26,94 Sumber: Pengolahan data (2021) Tabel 10. Persentase hemat air terhadap kebutuhan air bersih Kebutuhan Air (l/hari) Penghematan Air Alat Plambing Hemat Air (l/hari) Persentase hemat air (%) 67.366,68 4.060,71 6,01 Sumber: Pengolahan data (2021)
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  perhitungan  kebutuhan  air  bersih  untuk  operasional  apartemen  dengan  jumlah penghuni  sebanyak  794  orang  adalah  67.366,68  l/hari.  Jumlah  air  tersebut  berasal  dari  perhitungan kebutuhan  air  jika  menggunakan  alat  plambing  konvensional.  Saat  ini  berkembang  jenis  alat  plambing hemat air yang mampu menekan penggunaan air bersih tetapi fungsinya sama dengan alat plambing yang sebelumnya ada. Berdasarkan hasil perhitungan jika alat plambing hemat air tersebut dipergunakan maka mampu menghemat air sebesar 26,94% atau 4.060,71 l/hari atau 6,01% dari total kebutuhan air.

## 5. Singkatan

## GBCI
Green Building Council Indonesia WAC Water Conservation h
Hari l Liter o Orang
Q
Debit

## 6. Referensi
[1] Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036.
[2] Pembangunan Berkelanjutan. (2010). Pengertian dan Ruang Lingkup Pembangunan Berkelanjutan. Diakses  17  Oktober  2020,  dari  https://newberkeley.wordpress.com/2010/07/02/pengertiandan- ruang-lingkup-pembangunan berkelanjutan/
[3] Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung.
[4] Green Building Council Indonesia, Greenship Rating Tools: Greenship for the New Building version 1.2, Summary of Criteria and Benchmarks, 2013.
[5] PT. Barokah Propertindo Mandiri, Perencanaan Teknik Apartemen Menara Cibinong . Bogor, 2019.
[6] E. Wardhani dan L. O. L. Putri, “Analisis kualitas air tanah dangkal untuk keperluan air minum di Kota Cimahi,” J. Serambi Engineering , Vol. 6 (3), 2021.
[7] A. K. Rahayu, Y. Pratama, dan A. Nurprabowo, “Perencanaan sistem instalasi plambing air bersih dengan penerapan alat plambing hemat air di Rumah Sakit Universitas Sam Ratulangi,” J. Serambi Engineering , vol. 5 (2), 2020.
[8] B. W. Ranadipura dan E. Wardhani. “Water Conservation Planning at Telkom University Landmark Tower Bandung Campus, ” J. Presipitasi , vol. 18 (2), 2021.
[9] D.  Y. Rinka,  M.  R.  Sururi, dan  E.  Wardhani.  “Perencanaan  Sistem  Plambing  Air  Limbah dengan Penerapan  Konsep Green  Building pada  Gedung  Panghegar  Resort  Dago-Hotel&Spa,” J.  Reka Lingkungan Institut Teknologi Nasional , vol. 2 (2) September, 2014.
[10]  A.  Rahman,  E.Wardhani,  dan  N.  Halomoan.  “Perencanaan  Sistem  Plambing  Air  Bersih  dan  Air Buangan  di Rusunami  X dengan  Aspek  Konservasi  Air,” J.  Serambi  Engineering , vol.  6 (3)  Juli, 2021.
[11]  R. A. Suhandi dan E. Wardhani. “Penghematan Air di Hotel X Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan Menerapkan Daur Ulang Air Limbah,” J. Serambi Engineering , vol. 6 (3) Juli, 2021.
[12]  Wahyudi dan E. Wardhani. “The Use of Plumbing Tools Saving Water with Efforts To Save Clean Water  With  Application  of  Green  Building  Concept  At  Menara  Cibinong  Apartement,” J.  of Architectural Research and Education , vol. 1 (2) hal 147-157, 2019.
[13]  T.  Anantika,  E.  Wardhani,  dan  N.  Halomoan,  “Application  of  green  building  concept  (rainwater harvesting) at Menara Cibinong Apartment,” J. of Architectural Research and Education , vol. 1 (2), hal. 157-167, 2019.
[14]  Noerbambang, S. M. Perancangan dan Pemeliharaan Sistem Plambing (6 ed.) , Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2005.
[15]  Toto Indonesia Katalog. (2021). Diakses 11 Juni 2021, dari https://www.toto.co.id/category/others.