6

## Analisa Pengaruh Kapasitor Bank dan Detuned Reactor Sebagai Perbaikan Faktor Daya Listrik 3 Fasa untuk Beban-beban Induktif
Luki Septya Mahendra, Muhammad Rizani Rusli, Muhammad Nizar Habibi, dan Ahmad Firyal Adila Politeknik Elektronika Negeri Surabaya lukiseptya@pens.ac.id
Abstrak
Sistem  tenaga  listrik  memiliki  beberapa  permasalahan  yang umum,  salah  satunya  adalah  permasalahan  faktor  daya  yang rendah. Penting untuk mempunyai faktor daya sedekat mungkin ke angka satu. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan daya listrik yang  tersedia,  maka  keberadaan  daya  reaktif  harus  dibuat seminimal  mungkin.  Salah  satunya  adalah  dengan  metode kompensasi  daya  reaktif.  Pada  penelitian  ini  melakukan penelitian  eksperimental  pengaruh  kapasitor  bank  dan detuned reactor sebagai  perbaikan  faktor  daya  terhadap  sistem  yang bersifat induktif. Pengukuran menggunakan Power Meter untuk mendapatkan  parameter  3  daya  pada  sistem.  Selanjutnya dibanndingkan  nilai  faktor  daya  sistem,  antara  lain  jika  sistem tidak  dipasang  peralatan  kompensasi  daya  reaktif,  sistem terpasang  kapasitor  bank  dan  juga  sistem  terpasang  kapasitor bank dan detuned reactor . Detuned yang terpasang memiliki nilai persen detuned filter 7% dan 14%. Didapatkan perbaikan faktor daya yang semula 0,63 menjadi 0,92 dengan kapasitor bank, 0,94 dengan kapasitor bank dan detuned reactor 7% dan 0,95 dengan kapasitor bank dan detuned reactor 14%.
Kata  Kunci — Detuned  Reactor ,  Daya  Reaktif,  Faktor  Daya, Kapasitor Bank
Abstract
The power system has several common problems, one of which is the problem of low power factor. It is important to have a power factor as close to 1 as possible. To optimize the use of available electric power, the presence of reactive power must be kept to a minimum.  One  of  them  is  the  reactive  power  compensation method. In this study, experimental research was carried out on the  effect  of  capacitor  banks  and  detuned  reactors  being improvement  power  factor  for  an  inductive  system. Measurement  using  a  Power  Meter  to  get  the  3  power parameters  in  the  system.  Furthermore,  the  value of  the  power factor  of  the  system  is  compared,  including  if  the  system  is  not installed  with  reactive  power  augmentation  equipment,  the system is installed on the waist of the bank and also the system is installed on  the  bank and  the  reactor  is  removed. The  installed detuned  filter  has  a  detuned  percent  value  of  7%  and  14%. Obtained improvement in power factor which was originally 0.63
to 0.92 with loss of bank, 0.95 with loss of bank and 7% detuned reactor and 0.96 with loss of bank and 14% detuned reactor.
Keywords — Capacitor Bank, Detuned Reactor, Power Factor, Reactive Power

## I. PENDAHULUAN
Sistem  tenaga  listrik  memiliki  beberapa  permasalahan yang  umum,  salah  satunya  adalah  permasalahan  faktor  daya yang rendah. Besarnya faktor daya adalah diantara nol hingga satu. Penting untuk mempunyai faktor daya sedekat  mungkin ke  angka  satu.  Cara  mengoptimalkan  manfaat  tenaga  listrik yang  tersedia  dari  penyedia  jasa  tenaga  listrik,  yaitu  dengan keberadaan daya reaktif harus diminimalkan [1]. Meningkatkan  faktor  daya  bisa  dilakukan  dengan meminimalkan  nilai  daya  reaktif  dengan  menggunakan metode kompensasi daya reaktif. Sedangkan daya aktif relatif konstan [2].
Kompensasi  daya  reaktif  memiliki  bermacam-macam metode.  Seperti  pada  penelitian  M.  Fahmi  [2],  peneliti mendesain  kebutuhan  kapasitor  bank  dan  menggunakannya sebagai  kompensasi  daya  reaktif  pada  sistem  di  Politeknik Kota  Malang.  Hasil  dari  penelitian  tersebut  dapat meningkatkan  faktor  daya  sistem  yang  berawal  0,74  menjadi 0,96. Penelitian lainnya dengan metode kapasitor bank adalah seperti penelitian RA Sinaga [3]. Peneliti melakukan simulasi pengaruh  kapasitor  bank  terhadap  faktor  daya  motor  induksi tiga  phasa  di  suatu  industri  di  Pekanbaru.  Setelah  dilakukan simulasi  didapatkan  kompensasi  daya  reaktif  untuk  faktor daya  0,869  meningkat  menjadi  0,98.  Pada  penelitian  lain terdapat  metode  dengan  DC-DC converter ,  seperti  pada penelitian  I.  Fadlika  [4].  Peneliti  melakukan  simulasi  dan membandingkan  3 converter DC  yaitu Switching  Capacitor Buck  Boost,  Cuk  Converter dan Quadratic  Buck  Boost Converter .  Dalam  penelitian  ini  dilakukan  pembacaan  faktor daya pada sumber dengan nilai faktor daya 0,97, 0,96 dan 0,83 secara berurutan. Pada sebuah peralatan perbaikan faktor daya
ISSN. 2502-3608; e-ISSN. 2443-2318, Terakreditasi Sinta 5
7
( power  factor  corectioin  unit )  selain  kapasitor  sebagai komponen  utama,  terdapat  juga  komponen Detuned  Reactor Filter yang dipasang seri dengan kapasitor tersebut [5]. Sehingga  penelitian  ini  mendiskusikan  perbandingan perbaikan  faktor  daya  dengan  menggunakan  kapasitor  bank dan Detuned  Reactor secara  hasil  uji  eksperimental  pada sistem . Sistem  dibebani  beban-beban  induktif  untuk menimbulkan  faktor  daya  yang  rendah.  Hasil  eksperimen diharapkan  bisa  memberikan  peralatan  perbaikan  faktor  daya mana  yang  lebih  cocok  digunakan  dalam  sistem  ini.  Serta dapat menjadi referensi riset perbaikan faktor daya selanjutnya.

## II. T EORI P ENDUKUNG

## A. Segitiga Daya
Dalam kelistrikan arus bolak-balik (AC) terdapat tiga jenis daya  yaitu  daya  aktif  ( active  power ),  daya  reaktif  ( reactive power ) dan daya semu ( apparent power ). Pemakaian dari daya listrik  dipengaruhi  oleh  sifat  beban  listrik  terpasang.  Sifat beban  yaitu  resistif,  induktif  dan  kapasitif.  Untuk  dapat menafsirkan  keterkaitan  dari  daya  listrik  dapat  diilustrasikan melalui  segitiga  daya.  Pengertian  segitiga  daya  ialah  suatu keterkaitan antara tiga daya, yaitu daya nyata, daya semu, dan daya  reaktif.  Tiga  daya  ini  dapat  dinyatakan  dalam  bentuk vektor  segitiga  yang  ditunjukkan  pada  Gbr  1.  Representasi rumus tiga daya listrik khususnya pada sistem tiga fasa dapat dinyatakan pada persamaan (1)-(4)  [1], [6], [7].
Gbr. 1 Segitiga Daya [1], [6] (1) (2)
(3)
(4)
Variabel  S  adalah  daya  semu  (VA).  Variabel  P  adalah  daya aktif (W). Sedangkan daya reaktif adalah Q (VAR). V adalah Tegangan (V), I adalah Arus (A). Untuk φ adalah sudut fasa. Power factor (PF) atau faktor daya ialah rasio antara daya aktif  (P)  dan  daya  semu  (S)  beban  listrik  atau  dinyatakan dengan  cos  φ. Faktor  daya  rendah  adalah  hal  yang  tidak
diharapkan  karena  dapat  meningkatkan  arus  yang menimbulkan  berkurangnya  daya  aktif  [1].  Bisa  diartikan faktor  daya  adalah  ukuran  dari  efisiensi  pemakaian  listrik, sehingga  penting  untuk  mempunyai  faktor  daya  mendekati nilai  satu  ( unity ) [6]. Sebab faktor daya rendah adalah beban yang  bersifat  induktif,  contoh  motor  induksi  dan  trafo  yang membutuhkan arus untuk menghasilkan medan magnet untuk beroperasi.  Faktor  daya  dapat  ditingkatkan  dengan pemasangan sebuah atau beberapa rangkaian kapasitor bank di sistem kelistrikan.

## B. Kapasitor Bank
Efisiensi  pemakaian  listrik  dapat  diukur  dengan  faktor daya, sehingga semakin mendekati unity maka semakin baik. Dalam  standarnya,  menurut  dari  Standar  Perusahaan  Listrik Negara  (SPLN)  70-1,  bahwa  faktor  daya  tidak  boleh  kurang dari  0,85  [8].  Untuk  meningkatkan faktor  daya  dapat  dengan pemasangan kapasitor bank pada sistem.
Kapasitor  bank  dinyatakan  sebagai  peralatan  kelistrikan yang bersifat kapasitif untuk bertujuan menyeimbangkan  sifat induktif  pada  sistem  [9].  Untuk  menganalisis  kebutuhan kapasitor bank, dapat melalui konsep target faktor daya, yang dapat ditunjukkan pada Gbr 2.

## Gbr. 2 Konsep perbaikan faktor daya [9]
Pertama-tama  menentukan  kebutuhan  daya  reaktif  kapasitor bank Qc ,  yang  dapat  dicari  melalui  persamaan  (5).  Lalu menentukan  reaktansi  kapasitor  bank Xc melalui  persamaan (6).  Terakhir  menentukan  besar  kapasitansi  kapasitor C dengan persamaan (7) [10].
(5)
(6) (7)
Dimana PF 1 adalah faktor daya awal. PF 2 adalah faktor daya target  atau  faktor  daya  sesudah  perbaikan.  Variabel f adalah frekuensi fundamental, dalam hal ini 50 Hz. Karena frekuensi fundamental Indonesia adalah 50 Hz.

## C. Detuned Reactor
Filter  pasif  terdiri  dari  elemen  pasif  yaitu  kapasitor  dan induktor,  dan  dapat  digunakan  untuk  meminimalkan  arus
8
harmonik frekuensi rendah. Detuned dapat dijelaskan sebagai menghubungkan kapasitor power factor correction secara seri dengan induktor seperti yang ditunjukkan pada Gbr 3. Reaktor seri  sebagai  jalur  impedansi  rendah  dan  membuat  arus harmonik yang berasal dari beban mengalir melewatinya agar tidak  mengalir  ke  sumber  [11].  Peralatan  ini  juga  bias melakukan  kompensasi  daya  reaktif  dan  sebagai  perbaikan faktor daya hingga rata-rata 0,8 sampai dengan 0,94 [12].

## Gbr. 3 Detuned Reactor
Persamaan untuk  menentukan nilai detuned reactor adalah sebagai berikut [13], [14].
(8)
(9)
(10)
Dimana f adalah  frekuensi  fundamental  dan p adalah  persen detuned filter . Persen detuned filter pada umumnya yang ada di pasaran adalah 7%, 14% dan seterusnya.

## III. M ETODELOGI

## A. Wiring Sistem Kelistrikan
Penelitian ini melakukan penelitian eksperimental pengaruh kapasitor  bank  dan detuned  reactor sebagai  perbaikan  faktor daya  terhadap  sistem  yang  bersifat  induktif.  Pengukuran menggunakan  Power  Meter  untuk  mendapatkan  parameter  3 daya pada sistem. Pengukuran dilakukan di sistem kelistrikan di  panel  listrik  laboratorium  yang  dapat  ditampilkan  pada wiring kelistrikan pada Gbr. 4. Sedangkan Gbr. 5 adalah panel listrik.  Sistem  ini  dipasang  kapasitor  bank, detuned  reactor 7%  dan  14%  yang  dilakukan  pengamata  n  pengaruhnya terhadap faktor daya pada sistem. Pada sistem juga dilengkapi Miniature  Circuit  Breaker (MCB)  berfungsi  sebagai pengaman  listrik  jika  terjadi  arus  berlebih  atau  arus  hubung singkat [15].

## Gbr. 5 Wiring dari panel listrik sistem

## B. Beban
Beban  pada  sistem  adalah  beban  induktif  berupa  lampu Tubular  Lamp (TL)  dan  motor  induksi  3  fasa.  Tabel  1 menunjukkan  spesifikasi  beban  dan  jumlah  yang  digunakan dalam  sistem.  Sedangkan  Gbr.  6,  Gbr.  7  dan  Gbr.  8  adalah gambar  beban  yang  di  sistem.  Beban  dipilih  beban  induktif untuk  menimbulkan  daya  reaktif  yang  besar,  sehingga membuat faktor daya rendah.
Gbr.  4  Panel  listrik  sistem  dengan  kapasitor  bank, detuned  reactor dengan persentase detuned 7% dan 14%
9
TABEL I B EBAN YANG D IGUNAKAN PADA S ISTEM
Baban Daya (kW) Jumlah Daya Total (kW) Lampu TL 40W 0,04 15 0,6 Motor Induksi 3 Fasa 2,2 2 4,4 Total
5 Gbr. 6 Beban Lampu Tubular Lamp (TL)
Gbr. 7 Beban motor induksi 3 Fasa 2,2 kW

## IV. H ASIL DAN P EMBAHASAN
Implementasi  perangkat  keras  dilakukan  melalui eksperimental  di  laboratorium.  Hasil  dan  pembahasan ditampilkan  pada  sub-bab  selanjutnya.  Yaitu  saat  sistem sebelum  dilakukan  perbaikan  faktor  daya,  sistem  dengan kapasitor  bank,  Sistem  dengan Detuned  Reactor 7%  dan Sistem dengan Detuned Reactor 14%.

## A. Sistem Sebelum dilakukan Perbaikan
Uji eksperimental pertama yaitu sistem sebelum dilakukan perbaikan  atau  sebelum  dikompensasi  daya  reaktifnya.  Yaitu sistem tanpa kapasitor bank dan detuned reactor . Pengukuran dilakukan untuk mendapatkan parameter daya semu (S), daya aktif  (P)  dan  daya  reaktif  (Q)  serta  faktor  daya.  Gambar
gelombang  tegangan  dan  arus  ditunjukkan  pada  Gbr.  9. Sedangkan  nilai  pengukuran  3  daya  dan  faktor  daya  dapat dilihat pada Gbr. 10.
Gbr. 9 gelombang tegangan dan arus

## Gbr. 10 Nilai pengukuran 3 daya dan faktor daya
Dari  pengukuran pada alat ukur didapatkan data tegangan dan arus 390,7 Volt dan 11,84 Ampere  secara  berurutan. Daya  aktif  sebesar  4,66;  daya  semu  7,66  kVA;  dan  daya reaktif  5,92  kVAR.  Sedangkan  faktor  daya  bernilai  0,63 lagging . Lagging ditunjukkan melalui lambang induktor pada layar  Power  Meter.  Sistem  yang  dibebani  beban  induktif menunjukkan memiliki nilai daya reaktif yang besar, sehingga menyebabkan faktor daya rendah yaitu dibawah standar yang diijinkan  PLN  (0,85).  Beban  induktif  membutuhkan  arus untuk  menghasilkan  medan  magnet  sehingga  nilai  arus  juga besar. Hal ini menyebabkan daya raktif besar.

## B. Sistem dengan Kapasitor Bank
Uji  eksperimental  kedua  yaitu  sistem  dengan  Kapasitor Bank.  Gambar  gelombang  tegangan  dan  arus  ditunjukkan pada Gbr. 11. Sedangkan  nilai pengukuran 3 daya dan faktor daya dapat dilihat pada Gbr. 12.
Dari  pengukuran pada alat ukur didapatkan data tegangan dan  arus  391,3  Volt  dan  8,3  Ampere  secara  berurutan.  Daya aktif sebesar 4,76 kW; daya semu 5,16 kVA; dan daya reaktif 1,98  kVAR.  Sedangkan  faktor  daya  meningkat,  dengan  nilai 0,92 lagging .
Daya  semu  mengalami  penurunan  dari  sistem  sebelum dipasang kapasitor bank. Hal ini disebabkan nilai daya reaktif berkurang  akibat  kompensasi  daya  dari  kapasitor  bank. Kapasitor  bank  menyeimbangkan  sifat  induktif  dari  beban.
ISSN. 2502-3608; e-ISSN. 2443-2318, Terakreditasi Sinta 5
10
Daya  aktif  realtif  konstan,  akibat  penurunan  arus  dan  faktor daya  yang  naik.  Jika  data  yang  didapatkan  dimasukkan  pada persamaan (5), maka nilai daya reaktif perbaikan Qc adalah:
Gbr. 11 gelombang tegangan dan arus,
Gbr. 12 Nilai pengukuran 3 daya dan faktor daya
Sehingga  jika  digambarkan  dengan  vektor  dapat  ditunjukkan pada Gbr 13.
Gbr. 13 Bentuk vektor setelah dilakukan perbaikan dnegan kapasitor bank

## C. Sistem dengan Detuned Reactor 7%
Uji  eksperimental  ketiga  yaitu  sistem  dengan Detuned Reactor 7%  +  kapasitor.  Gambar  gelombang  tegangan  dan arus ditunjukkan pada Gbr. 14. Sedangkan nilai pengukuran 3 daya  dan  faktor  daya  dapat  dilihat  pada  Gbr.  15.  Dari
pengukuran pada alat ukur didapatkan data tegangan dan arus 390,4  Volt  dan  8,25  Ampere  secara  berurutan.  Daya  aktif sebesar  4,78;  daya  semu  5,05  kVA;  dan  daya  reaktif  1,64 kVAR.  Sedangkan  data  faktor  daya  meningkat,  dengan  nilai 0,94 lagging . Untuk daya reaktif ditunjukan semakin menurun
Gbr. 14 (a) gelombang tegangan dan arus
Gbr. 15 Nilai pengukuran 3 daya dan faktor daya
dengan adanya Detuned Reactor 7% + kapasitor. Dengan nilai daya reaktif perbaikan Qc adalah :
Sehingga jika digambarkan dengan vektor segitiga daya dapat ditunjukkan pada Gbr 16.
Gbr. 16 Bentuk vektor setelah dilakukan perbaikan dnegan Detuned Reactor 7% + kapasitor

## D. Sistem dengan Detuned Reactor 14%
Uji  eksperimental  keempat  yaitu  sistem  dengan Detuned Reactor 14%  +  kapasitor.  Gambar  gelombang  tegangan  dan arus ditunjukkan pada Gbr. 17. Nilai  pengukuran 3 daya dan faktor daya dapat dilihat pada Gbr. 18.
Gbr. 17 (a) gelombang tegangan dan arus

## Gbr. 18 Nilai pengukuran 3 daya dan faktor daya
Dari pengukuran pada alat ukur didapatkan data tegangan dan arus 390,4 Volt dan 7,99 Ampere secara berurutan. Daya aktif sebesar 4,67; daya semu 4,9 kVA; dan daya reaktif 1,48 kVAR.  Sedangkan  faktor  daya  meningkat,  dengan  nilai  0,95 lagging .  Daya  reaktif  ditunjukkan  semakin  menurun  dengan adanya Detuned Reactor 14% + kapasitor. Dengan nilai daya reaktif perbaikan Qc adalah :
Sehingga jika digambarkan dengan vektor segitiga daya dapat ditunjukkan pada Gbr 19.
Gbr. 19 Bentuk vektor setelah dilakukan perbaikan dnegan Detuned Reactor 14% + kapasitor
Dari  keempat  uji  eksperimental  dan  pengukuran,  maka dapat  dibandingkan  data  yang  telah  diperoleh.  Tabel  II menunjukkan  rangkuman  data  hasil  pengukuran pada  sistem, sehingga  dapat  ditampilkan  perbandingan  melalui  grafik faktor  daya  pada  Gbr.  20.  Dapat  dilihat  secara  keseluruhan dari  data  uji  eksperimental,  dimana  faktor  daya  terbaik  dari hasil perbaikan sistem melalui kompensasi daya reaktif adalah dengan  menggunakan Detuned  Reactor 14%  +  Kapasitor. Dimana  nilai  faktor  dayanya  adalah  0,95  dan  dapat mengurangi  daya  reaktif  sebesar  4,21  kVAR.  Hal  ini  dapat diartikan Detuned  Reactor dapat  mengkompensasi  daya reaktif dan memperbaiki faktor daya.
TABEL II H ASIL P ENGUKURAN PADA S ISTEM Keterangan Sistem P (kW) S (kVA) Q (kVAR) Qc (kVAR) PF Sistem Tanpa Kapsitor Bank 4,66 7,66 5,92 - 0,63 Sistem dengan Kapasitor Bank 4,76 5,16 1,98 3,75 0,92 Sistem dengan Detuned Reactor 7% + Kapasitor 4,78 5,05 1,64 4,05 0,94
Sistem dengan Detuned Reactor 14% + Kapasitor 4,67 4,9 1,48 4,21 0,95
ISSN. 2502-3608; e-ISSN. 2443-2318, Terakreditasi Sinta 5

## 12
Gbr. 20 Perbandingan grafik faktor daya hasil uji eksperimantal

## V. K ESIMPULAN
Penelitian  ini  menyajikan  hasil  uji  eksperimental  pengaruh kapasitor  bank  dan detuned  reactor (7%  dan  14%)  sebagai perbaikan faktor daya listrik 3 fasa untuk beban-beban indutif. Beban induktif yang dipasang adalah 15 buah lampu TL dan 2 buah motor induksi 3 fasa. Selanjutnya dilakukan pengukuran dengan  menggunakan  Power  Meter  untuk  mendapatkan parameter daya aktif (P), daya semu (S), daya reaktif (Q) dan faktor  daya  sistem.  Pengukuran  dilakukan  4  kondisi.  Yaitu kondisi saat sistem sebelum dilakukan perbaikan faktor daya, sistem  dengan  kapasitor  bank,  Sistem  dengan Detuned Reactor 7% + kapasitor dan Sistem dengan Detuned Reactor 14% + kapasitor. Berdasarkan data ekperimental yang didapat, faktor daya terbaik pada sistem hasil kompensasi daya reaktif adalah  dengan  menggunakan Detuned  Reactor 14%  + Kapasitor. Dimana nilai faktor dayanya adalah 0,95 dan dapat mengurangi  daya  reaktif  sebesar  4,21  kVAR.  Sehingga  hasil penelitian  ini  telah  menunjukkan  bahwa Detuned  Reactor dapat  mengkompensasi  daya  reaktif  dan  memperbaiki  faktor daya lebih baik dari kapasitor bank saja.

## R EFERENSI
[1] F.  A.  Noor,  H.  Ananta,  and  S.  Sunardiyo,  “Pengaruh  Penambahan Kapasitor  Terhadap  Tegangan,  Arus,  Faktor  Daya,  dan  Daya  Aktif pada Beban Listrik di Minimarket,” J.  Tek.  Elektro , vol. 9, no. 2,  pp.
66 – 73, 2017.
[2] M.  Fahmi  Hakim,  “Analisis  Kebutuhan  Capacitor  Bank  Beserta
Implementasinya  Untuk  Memperbaiki  Faktor  Daya  Listrik  Di Polite knik Kota Malang,” pp. 105– 118.
[3] R.  A.  Sinaga,  H.  Eteruddin,  and  A.  Tanjung,  “Pengaruh  Kapasitor Terhadap Faktor Daya Motor Induksi Tiga Phasa di PT. Malindo Karya Lestari,” J.  Tek. ,  vol.  15,  no.  2,  pp.  85 – 93,  2021,  doi:
10.31849/teknik.v13i1.2360.
[4] Fadlika  Irham,  Wibawanto  Slamet,  and  Gunawan  Ricko,  “Analisa Perbandingan  Desain    DC-DC  Converter  untuk  Perbaikan  Power Factor,” no. November 2019, pp. 315– 324, 2019.
[5] D.  Almanda  and  N.  Majid,  “Studi  Analisa  Penyebab  Kerusakan Kapasitor  Bank  Sub  Station Welding  di  PT.  Astra  Daihatsu  Motor,” Resist. (elektRonika kEndali Telekomun. tenaga List. kOmputeR) , vol. 2, no. 1, p. 7, 2019, doi: 10.24853/resistor.2.1.7-14.
[6] I.  Hajar  and  S.  M.  Rahayuni,  “ Analisis  Perbaikan  Faktor  Daya Menggunakan  Kapasitor  Bank  Di  Plant  6  Pt.  Indocement  Tunggal Prakarsa  Tbk.  Unit  Citeureup ,” Setrum    Sist.  Kendali-Tenaga- elektronika-telekomunikasi-komputer ,  vol.  9,  no.  1,  p.  8,  2020,  doi: 10.36055/setrum.v9i1.8111.
[7] A.  Pradipta  and  B.  Gunari,  “Rancang  Bangun  Simulator  Perbaikan Faktor Daya Listrik 3 Fasa dengan Sistem Kendali Otomatis,” pp. 77– 81.
[8] H.  A.  A.  Wicaksono,  S.  Handoko,  and  A.  A.  Zahra,  “Analisis Perbaikan Faktor Daya Dan Nilai Tegangan Di Poltekkes Semarang,” Transient J. Ilm. Tek. Elektro , vol. 10, no. 2, pp. 327 – 334, 2021, doi: 10.14710/transient.v10i2.327-334.
[9] A.  Dani  and  M.  Hasanuddin,  “Perbaikan  Faktor  Daya  Sebagai Kompensator Daya Reaktif ( Studi Kasus STT Sinar Husni ),” Semin. Nas. R. , vol. 998, no. September, pp. 673 – 678, 2018, [Online].
[10] M.  Putri  an d  F.  I.  Pasaribu,  “Analisis  Kualitas  Daya  Akibat  Beban Reaktansi Induktif (XL) di Industri,” J. Electr. Technol. , vol. 3, no. 2, pp. 81 – 85, 2018.
[11] U. Imarah, M. Sulaiman, A. Ahmad, and R. Omar, “Experimental Of The  7  %  Detuned  Lc  Passive  Filter  For  Harmonic  Mitigation  For Industrial  Application,” Int.  J.  Energy  Power  Eng.  Res. ,  vol.  2,  no. January, pp. 45 – 50, 2014.
[12] J. Sinaga, R. M. Siburian, and J. Sirait, “Analisa Pengaruh Harmonisa pada Pengoperasian Beban Listrik,” J. Teknol. Energi Uda , vol. 9, no. 2, pp. 88 – 97, 2020.
[13] P.  Agraekar  and  P.  M.  Joshi,  “Industrial  Practices  for  Power  Factor Improvement  and  Harmonic  Control,”  in 2020  IEEE  International Conference  for  Innovation  in  Technology  (INOCON) ,  2020,  pp.  1 – 4. doi: 10.1109/INOCON50539.2020.9298216.
[14] L.  Gumilar,  D.  E.  Cahyani,  and  M.  Sholeh,  “Combination  Detuned Reactor  and  C-Type  Filter  for  Electrical  Power  System  under Harmonic  Condition,”  in 2020  7th  International  Conference  on Information  Technology,  Computer,  and  Electrical  Engineering (ICITACEE) , 2020, pp. 219 – 223. doi:
10.1109/ICITACEE50144.2020.9239123.
[15] D. Surono, “Emitor : jurnal teknik elektro.,” Emit. J. Tek. Elektro , vol. 16, no. 1, pp. 16 – 22, 2016, [Online]. Available: http://journals.ums.ac.id/index.php/emitor/article/view/2678
Jurnal Arus Elektro Indonesia (JAEI) Vol. 09, No. 02, Agustus 2023 ISSN. 2502-3608; e-ISSN. 2443-2318, Terakreditasi Sinta 5