## Technical Analysis of Fire Protection Systems at Segiri Market  Samarinda
Author : Claudia Nur Alyasari 1 , Suwignyo 2 , istiarto 3
Claudia Nur Alyasari :claudianur3@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam, Indonesia 1 Suwignyo: suwignyo@uwgm.ac.id, Universitas widya Gama Mahakam, Indonesia 2 Istiarto : istiarto@uwgm.ac.id, Universitas Widya Gama Mahakam, Indonesia 3
DOI :10.24903/kujkm.v8i1. 2070 Received : April 2023
Accepted : May 2023
Published : June 2023
P-ISSN: 2477-1880  E-ISSN: 2502-6623 Kesmas Uwigama : Jurnal Kesehatan Masyarakat

## Abstract
Background: The market is one of the public facilities that often experiences fires because it has a high density of occupants and goods so that fires can have an impact on the area around the market.
Objectives: The purpose of this study was to find out the technical fire protection system in Segiri Market, Samarinda City.
Research Metodes: Uses a qualitative method with a descriptive approach. This research was conducted at Segiri Market. Informant selection technique with purposive sampling, amounting to 4 people and data collection techniques with interviews, observation, and documention.
Results: There are no emergency response procedures, site completeness such as a water source in the form of  the Karang Mumus River whivh is behind the market,  there are 2 environmental road access points, namely the main route with a width of ± 10 m and the mosque route with a width of ± 5 m and there are  bend with a width of ±2.5 m, there are no yard hydrants and gathering points.  Then active and passive protection systems are not available and no means of exit are provided at the Segiri Market.
Conclusion: Make fire emergency response procedures, pay attention to  environmental road  access, namely  the  width  of  the  bend  in  the  mosque  lane  with  a  minimum requirement  of  4  m,  54  yard  hydrants,  provide  assembly  points  with  provisions  of  0.3 m2/person, active and passive protection systems such as  306 dry chemical powder fire extinguishers,  250  sprinklers  and  building  hydrants  connected  to  the  sprinkler.  Then providing  fire  alarms  with  60  manual  call  points,  replacing  building  materials  with gypsum materials and carrying out fire resistance tests as well as providing 4 access exit facilities with evacuation route signs
Keywords: Fire, Market, Active and Passive Protection Systems

## Abstrak
Latar  Belakang: Pasar  merupakan  salah  satu  fasilitas  publik  yang  kerap  mengalami kejadian kebakaran karena memiliki tingkat kepadatan penghuni dan barang yang tinggi sehingga kebakaran dapat menimbulkan dampak bagi sekitar pasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui teknis sistem proteksi kebakaran yang ada di Pasar Segiri Kota Samarinda.
Tujuan: untuk  mengetahui  teknis  sistem  proteksi  kebakaran  yang  ada  di  Pasar  Segiri Kota Samarinda
Metode  Penelitian: Menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif. Penelitian  ini  dilakukan  di  Pasar  Segiri.  Teknik  pemilihan  informan  dengan purposive sampling yang  berjumlah  4  orang  dan  teknik  pengumpulan  data  dengan  wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil: Tidak  terdapat  prosedur  tanggap  darurat,  kelengkapan  tapak  seperti  sumber  air berupa Sungai Karang Mumus yang berada di belakang pasar, terdapat 2 jalur akses jalan lingkungan  yaitu  jalur  utama  dengan  lebar  ±10  m  dan  jalur  masjid  dengan  lebar  ±5  m serta  terdapat  tikungan  yang  lebarnya  ±2,5  m,  tidak  terdapat  hidran  halaman  dan  titik kumpul.  Kemudian  sistem  proteksi  aktif  maupun  pasif  tidak  tersedia  serta  tidak disediakan sarana jalan keluar di Pasar Segiri.
Kesimpulan: Membuat  prosedur  tanggap  darurat  kebakaran,  memperhatikan  akses jalan lingkungan yaitu lebar tikungan pada jalur masjid dengan ketentuan minimal 4 m, hidran  halaman  sebanyak  54  buah, menyediakan  titik  kumpul  dengan  ketentuan  0,3 m 2 /orang,  sistem  proteksi  aktif  dan  pasif  seperti  APAR  jenis dry  chemical  powder sebanyak  306  buah,  sprinkler  250  buah  serta  hidran  gedung  yang  terhubung  dengan sprinkler.  Kemudian  menyediakan  alarm  kebakaran  dengan  titik  panggil  manual sebanyak 60 buah, mengganti bahan bangunan dengan bahan gipsum dan dilakukannya pengujian  tahan  api  serta  sarana  jalan  keluar  disediakan  4  akses  dengan  tanda  jalur evakuasi.
Kata kunci : Kebakaran, Pasar, Sistem Proteksi Aktif dan Pasif
June 2023, Vol. 9 No. 1

## Copyright Notice
This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Pendahuluan
Pasar  tradisional  merupakan  tempat terjadinya  aktivitas  jual  beli  dengan  adanya proses  tawar  menawar.  Pengunjung  di  pasar tradisional  selain  bisa  jadi  pembeli,  mereka juga  bisa  menjual  barang  dagangan  kepada pedagang  yang  ada  di  pasar  tradisional (Sadilah,  2011).  Kebakaran  pada  pasar  sudah sangat sering terjadi, pasar tradisional merupakan  salah  satu  fasilitas  publik  yang kerap mengalami kejadian kebakaran sehingga menimbulkan  dampak  bagi  sekitar  pasar (Nurmayadi  &  Al  Huseiny,  2018).  Bangunan pasar  tradisional  memiliki  tingkat  kepadatan penghuni  dan  barang  yang  tinggi  serta  sangat rentan  terhadap  kebakaran  karena  terdapat aktivitas jual beli. Tingginya tingkat kepadatan penghuni  dan  barang  pada  saat  terjadi kebakaran  pada  pasar,  api  akan  menyebar dengan  cepat  sehingga  penghuni  harus  lebih cepat di evakuasi (Karina Gunawan, 2018).
Berdasarkan  data  Dinas  Pemadam Kebakaran  Kota  Samarinda,  terdapat  238 kejadian kebakaran pada tahun 2021. Terdapat beberapa kejadian kebakaran pada pasar, salah satunya  kebakaran  pada  Pasar  Segiri  yang pertama kali pada tahun 2015 menghanguskan 49 kios, kemudian pada tahun 2015 menghanguskan  300  kios  dan  2  orang  tewas, pada tahun 2020 menghanguskan 11 kios serta pada  tahun  2022  menghanguskan  50  kios. Pencegahan  bahaya  kebakaran  pada  pasar tradisional harus dimulai sejak tahap perencanaan  agar  bangunan  pasar  dapat memenuhi sarana penyelamatan, sistem proteksi  kebakaran  aktif  dan  pasif  serta pengawasan  dan  pengendalian  kebakaran (Karina Gunawan, 2018).
Berdasarkan  observasi    pendahuluan di Pasar Segiri, kios-kios atau los yang berada di  Pasar  Segiri    tidak  terdapat  sistem  proteksi aktif  seperti  APAR,  detektor,  hidran  gedung, sprinkler  dan  alarm  kebakaran,  pada  sistem
proteksi  aktif  struktrur  bangunan  masih terdapat  menggunakan  bahan  kayu  yang mudah terbakar, tidak terdapat hidran halaman yang  terhubung  ke  sumber  air  terdekat  serta jalan  yang  ada  di  pasar  masih  berdesakan sehingga  untuk  sarana  jalan  keluar  dan  jalan lingkungan  untuk  mobil  pemadam  sulit  di lalui.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, tujuan  penelitian  yaitu  untuk  menganalisis teknis  sistem  proteksi  kebakaran  yang  ada  di Pasar Segiri.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pemilihan  informan  dengan  menggunakan purposive  sampling yang  berjumlah  4  orang.
Sumber  data  berupa  data  primer  dan  data sekunder  dengan  teknik  pengumpulan  data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengolahan  data  dilakukan  dengan  reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta keabsahan data
menggunakan teknik triangulasi dan menggunakan  tingkat  penilaian  kebakaran Puslitbang 2005.

## Hasil Penelitian
Berdasarkan jenis pembagian bangunan  gedung,  pasar  termasuk  bangunan kelas 6 yaitu tempat yang dipergunakan untuk tempat  penjualan  barang  dan  pelayanan kebutuhan masyarakat. Faktor bahaya kebakaran  di  pasar  diklasifikasikan  sebagai kelas  kebakaran  A  yaitu  kebakaran  yang dipicu  oleh  adanya  bahan  yang  mudah terbakar seperti kayu, kertas, karet dan plastik, kelas  B  yaitu  kebakaran  pada  bahan  cairan yang mudah terbakar seperti bensin, dan kelas C  yaitu  kebakaran  yang  berasal  dari  peralatan listrik berenergi atau korsleting listrik .
1. Prosedur Tanggap Darurat
June 2023, Vol. 9 No. 1
Prosedur tanggap darurat secara spesifik tidak ada karena wilayah Pasar Segiri terdapat  Balakar  yang  dimiliki  oleh  masjid yang berada di belakang Pasar Segiri dan jika terjadi  kebakaran,  pihak  pertama  yang menghubungi  pemadam  adalah  masyarakat setempat.  Untuk  perawatan  bangunan  Pasar Segiri langsung dari Dinas Perdagangan, pihak UPT Pasar Segiri hanya mengajukan bangunan mana yang harus di perbaiki.
2. Kelengkapan Tapak a. Sumber air
Sumber air yang digunakan untuk memadamkan  api  berasal  dari  Sungai  Karang Mumus yang terletak di belakang pasar.

## b. Jalan lingkungan
Terdapat  jalan  untuk  akses  pemadam melalui 2 jalur, yaitu jalur utama pintu masuk Pasar Segiri dan jalan di samping Pasar Segiri yaitu Jl. Perniagaan. Kondisi akses masuk sulit dilalui  karena  terdapat  barang-barang  jualan pedagang  serta  adanya  masyarakat  yang  tidak berkepentingan yang memenuhi jalan tersebut.

## c. Hidran halaman
Tidak  terdapat  hidran  halaman,  sebagai gantinya  dari  pihak  Pasar  Segiri  mempunyai mesin  portable  atau  mesin  pompa  air  dan selang  yang  digunakan  untuk  memompa  air dari Sungai Karang Mumus.

## d. Titik kumpul
Pasar Segiri tidak memiliki titik kumpul.
3. Sistem Proteksi Aktif dan Pasif
Tidak  tersedia  sistem  proteksi  aktif seperti  APAR,  hidran  gedung,  detektor  asap, sprinkler,  dan  alarm  kebakaran.  Kemudian sistem proteksi pasif seperti struktur bangunan tahan api, tidak semua bangunan menggunakan  bahan  gipsum,  masih  terdapat bangunan yang dibangun menggunakan bahan kayu di Pasar Segiri.

## 4. Sarana Jalan Keluar
Tidak terdapat sarana jalan keluar dan tanda  jalur  evakuasi.  Jalur  masuk  mobil pemadam  kebakaran  juga  digunakan  sebagai sarana jalan keluar, dengan kondisi jalan yang sempit  dan  tedapat  jalan  tikungan  sehingga
mobil  pemadam  tidak  bisa  masuk  hingga  ke dalam.

## Pembahasan
1. Prosedur Tanggap Darurat
Tidak adanya prosedur tanggap darurat  kebakaran  di  Pasar  Segiri  karena berdasarkan  pernyataan  dari  informan  kunci dan  utama  wilayah  Pasar  Segiri  terdapat Balakar yang dimiliki oleh masjid yang berada di  belakang  Pasar  Segiri  dan  jika  terjadi kebakaran,  pihak  pertama  yang  menghubungi pemadam  adalah  masyarakat  setempat.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  Fathul  et  al, (2022) bahwa belum adanya prosedur tanggap darurat  dan  pengawasan.  Prosedur  tanggap darurat meliputi pembentukan tim perencanaan, penyusunan analisis risiko bangunan  gedung  terhadap  bahaya  kebakaran, pembuatan dan pelaksanaan rencana pengaman kebakaran dan tindak lanjut darurat kebakaran.  Menurut  NFPA  101  bahwa prosedur  tanggap  darurat  merupakan  lingkup dari  rencana  tanggap  darurat  yang  harus  ada dengan  memperhatikan  prosedur  pelaporan keadaan  darurat,  penghuni  harus  mengetahui langkah  menghadapi  keadaan  darurat,langkah evakuasi  dan  tempat  berkumpul,  pelaksanaan pelatihan  tanggap  darurat  dan  jenis  serta jangkauan sistem proteksi kebakaran gedung.
Hasil  wawancara  terhadap  informan utama mengatakan bahwa untuk langkah awal kebakaran  di  atasi  oleh  Balakar  masjid  yang berada di wilayah Pasar Segiri, pernyataan ini juga sejalan dengan Fathul et al, (2022) bahwa menurut  pengelola  pasar  kejadian  kebakaran merupakan  tanggung  jawab  dari  pemadam kebakaran,  yang  dimana  seharusnya  setiap pasar  mempunyai  prosedur  tanggap  darurat yang  didalamnya  sekurang-kurangnya  terdiri dari  tim  perencanaan,  penyusunan  analisis risiko  kebakaran,  pembuatan  dan  pelaksanaan rencana  pengaman  kebakaran  dan  rencana tindak darurat kebakaran.
2. Kelengkapan Tapak
a. Sumber air
Pasar  Segiri  memanfaatkan  Sungai KarangMumus  yang  berada  di  belakang  pasar
sebagai  sumber  air.  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian  Pratiwi &  Koesyanto  (2021)  bahwa pada  Pasar  Peterongan  terdapat  sumber  air berupa 2 (dua) sumur dengan pasokan air yang cukup  sebagai  upaya  memudahkan  dalam menanggulangi  kebakaran.  Hal  ini  sesuai dengan    Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor  26  Tahun  2008  tentang  Persyaratan Teknis  Sistem  Proteksi  Kebakaran  Pada Bangunan  Gedung  dan  Lingkungan  yaitu harus  memiliki  sumber  air  yang  dapat mempermudahkan  pemadam  kebakaran  untuk menggunakannya.  Serta  didukung  dengan hasil  observasi  terdapat  Sungai  Karang Mumus yang terletak di belakang Pasar Segiri dengan jarak ±10 m dari pasar.
b. Hidran halaman
Tidak terdapat hidran halaman, sebagai  gantinya  dari  pihak  Pasar  Segiri mempunyai  mesin  portable  atau mesin  pompa air  dan  selang  yang  digunakan  untuk memompa  air  dari  Sungai  Karang  Mumus. Berdasarkan  pernyataan  tersebut  upaya  dalam menggantikan  hidran  halaman  dengan  mesin portable  tidak  dapat  menyamakan  fungsi hidran  halaman  dengan mesin  portable  karena hidran  halaman  mampu  mengalirkan  air sebanyak 1200 liter/menit selama 45 menit.
Hal ini didukung dengan Badan Standarisasi  Nasional  dengan  SNI  03-1735- 2000,  bahwa  bila  hidran  kota  tidak  tersedia, maka  harus  disediakan  hidran  halaman. Kebutuhan  hidran  dapat  diperkirakan  dengan rumus sebagai berikut :
Kebutuhan hidran = Luas bangunan
1000m2
Kebutuhan hidran = 54.090m2

## 1000m2 Kebutuhan hidran = 54,09
Berdasarkan  hasil  perkiraan  yang  telah dilakukan  di  Pasar  Segiri,  kebutuhan  hidran yang diperlukan adalah 54.09 maka dibulatkan menjadi 54 sehingga dapat disimpulkan bahwa kebutuhan  hidran  di  Pasar  Segiri  sebanyak  54 buah  hidran  halaman  dengan  pasokan  air sebanyak  1200  liter/menit    pada  tekanan  3,5 bar  dan  jarak  antar  hidran  35  –  38  m.  Hal  ini tidak sejalan dengan  Fathul et al, (2022) yang
menunjukkan  bahwa  kelengkapan  tapak  salah satunya  hidran  halaman  di  Pasar  Johar  dalam keadaan  baik  dan  aman.  Maka  dari  itu  hidran halaman  sangat  dibutuhkan  untuk  dapat disediakan di Pasar Segiri.

## c. Jalan lingkungan
Terdapat  jalan  untuk  akses  pemadam melalui 2 jalur, yaitu jalan utama pintu masuk Pasar  Segiri  dan  jalur  masjid.  Kondisi  akses masuk  sulit  dilalui  karena  terdapat  barang- barang jualan pedagang serta adanya masyarakat  yang  tidak  berkepentingan  yang memenuhi  jalan  tersebut.  Berdasarkan  hasil observasi    lebar  jalan  utama  ±10  m  dan  lebar jalur  masjid  adalah  ±5  m.  pada  jalur  kedua yaitu  melalui  jalur  perniagaan,  jalur  masuk tidak beri pengerasan jalan, dan terdapat jalan tikungan yang memiliki lebar ±2,5 m sehingga mobil  pemadam  tidak  bisa  melalui  jalan  di tikungan  tersebut.  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian  Lestari  (2019)  bahwa  akses  jalan lingkungan  Pasar  Asoka  sulit  dilalui  karena penataan parkir kendaraan yang dapat membuat macet sekitar jalan di pasar.
Menurut  Badan  Standarisasi  Nasional dengan  SNI  03-1735-2000    jalan  lingkungan digunakan  untuk  memudahkan  operasi  dalam memadamkan  api  sehingga  mobil  pemadam dapat  masuk  ke  lokasi  tersebut.  Jalur  masuk yang  digunakan  akses  mobil  pemadam kebakaran  harus memiliki lebar jalan  minimal 4  m  dengan  diberi  pengerasan  jalan.  Hal  ini tidak  sesuai  dengan  hasil  observasi  pada bagian  jalan  di  samping  pasar,  yang  dimana terdapat  jalan  tikungan  sehingga  mobil pemadam tidak dapat masuk lebih dalam.

## d. Titik kumpul
Diketahui  bahwa  tidak  terdapat  titik kumpul, karena jika terjadi kejadian kebakaran masyarakat  akan  menyebar  ketempat  aman yang  tidak  ditentukan.  Hal  ini  tidak  sejalan dengan  penelitian  Nurmayadi  &  Al  Huseiny (2018)  yang  dimana  Pasar  di  Tasikmalaya memiliki  titik  kumpul  yang  merupakan sebagian  dari  perencanaan  keadaan  darurat bagi penghuni bangunan dan lingkungan yang
June 2023, Vol. 9 No. 1
harus  diperhatikan.  Berdasarkan  NFPA  101 setiap  bangunan  harus  memiliki  tempat evakuasi  atau  titik  kumpul  yang  dapat menampung  penghuni  bangunan  dengan ketentuan 0,3m 2 /orang.
3. Sistem proteksi aktif dan pasif
a. Sistem proteksi aktif
1) APAR Diketahui  bahwa  tidak  terdapat
APAR  yang  disediakan  oleh  pasar.  Hal ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian Lestari  (2019)  bahwa  Pasar  Sampangan menyediakan  APAR  dengan  jenis dry chemical yang diletakkan pada beberapa
tempat  di  daerah  pasar.  Berdasarkan
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum
Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Persyaratan  Teknis  Sistem  Proteksi
Kebakaran  Pada  Bangunan  Gedung  dan
Lingkungan  yang  menyatakan  bahwa Alat  Pemadam  Api  Ringan  atau  APAR
harus
disediakan berdasarkan persyaratan  dan  ketentuan  yang  berlaku salah  satunya  penggunaan  hunian  atau bangunan untuk perdagangan.
Klasifikasi  APAR  yang  dapat digunakan  untuk  pasar  yaitu  APAR tepung kering atau dry chemical powder fire extinguisher yang merupakan serbuk kering  kimia  dan  ketika  dikeluarkan akan  menyelimuti  bahan  yang  terbakar sehingga  dapat  menghilangkan  salah satu  elemen  dari  segitiga  api  yaitu oksigen.  Berdasarkan  NFPA  10  APAR dry  chemical dapat  digunakan  untuk kelas kebakaran A yaitu kebakaran pada bahan  seperti  kayu,  kertas,  karet  dan plastik, kebakaran kelas B yaitu kebakaran  pada  cairan  yang  mudah terbakar  dan  kebakaran  kelas  C  yaitu kebakaran pada peralatan listrik berenergi.
Menurut Peraturan  Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang  Persyaratan  Teknis  Sistem Proteksi  Kebakaran  Pada  Bangunan Gedung  dan  Lingkungan  APAR  harus dipasang  dengan  tinggi  tidak  lebih  dari
1,5  m  dari  atas  lantai  dan  jarak  antar APAR 15 m dengan radius perlindungan untuk  satu  APAR  yaitu  176,625  m 2 . Untuk pemeliharaan APAR, harus diperiksa  2  kali  dalam  setahun  dengan jangka 6 dan 12 bulan kemudian apabila ditemui  kerusakan  harus  segera  diganti. Rumus  untuk  menentukan  kebutuhan APAR adalah sebagai berikut :
Kebutuhan APAR = Luas bangunan radius APAR Kebutuhan APAR = 54.090m2 176,625m2
Kebutuhan APAR = 306 ,24
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dapat diketahui  kebutuhan  APAR  di  Pasar Segiri  sebanyak  306  buah  jenis dry chemical  powder yang  berkapasitas  6kg dan  dipasang  pada  setiap  ruko  dengan jarak antar APAR maksimal 15 m.
2) Alarm kebakaran
Diketahui  tidak  terdapat  sistem proteksi  kebakaran  termasuk  alarm kebakaran.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian  Pratiwi  &  Koesyanto  (2021) bahwa  pada  Pasar  Peterongan  memiliki alarm  kebakaran  dengan  jenis horn, dengan  tipe vibrating  bell serta  suara maksimal  110  dB.  Menurut  NFPA  72 alarm kebakaran harus dirancang, dipasang  dan  dipelihara  agar  dapat memberikan peringatan kepada penghuni  bangunan  dan  mendapatkan bantuan  secara  cepat  untuk  menangani kebakaran.  Hal  ini  didukung  dengan Badan  Standarisasi  Nasional  dengan SNI  03-3985-2000  bahwa  penyediaan alarm kebakaran pada bangunan perdagangan  yang  terdiri  dari  1  lantai dan  luas  minimal  400  m 2 harus mempunyai  alarm  kebakaran  dengan jenis  alarm  kebakaran  manual.  Titik panggil  manual  (TPM)  jenis  tombol tekan  bel  harus  berada  dalam  kotak penyimpanan  yang  bewarna  merah dilengkapi  dengan  kaca  yang  ketika dipecahkan  tidak  membahayakan  dan harus  disediakan  alat  pemukul  kaca
Kesmas Uwigama : Jurnal Kesehatan Masyarakat P-ISSN 2460-0350, E-ISSN  2477-5819
December 2022, Vol. 8 No. 2
khusus serta semua TPM dapat terhubung  dengan  detektor.  Lokasi penempatan  TPM  harus  mudah  dilihat dan  dijangkau  dengan  ketinggian  1,4  m dari lantai, radius maksimal penggunaan TPM  ialah  900  m 2 dan  jarak  maksimal antar  TPM  30  m.  Rumus  menentukan kebutuhan  TPM  untuk  alarm  kebakaran sebagai berikut :
Kebutuhan TPM = Luas bangunan
radius TPM Kebutuhan TPM = 54.090m2 900m2 Kebutuhan TPM = 60,1 Berdasarkan perhitungan, dapat diketahui
kebutuhan TPM di Pasar Segiri sebanyak  60  buah  dengan  jarak  antar TPM  30  m  dengan  suara  alarm  harus mempunyai  bunyi  dan  irama  yang  khas sehingga  mudah  dikenal  sebagai  alarm kebakaran  dengan  frekuensi  antara  500- 1000 Hz.
3) Detektor
Diketahui  bahwa  tidak  terdapat sistem  proteksi  kebakaran  termasuk detektor. Hal ini sejalan dengan penelitian  Setiawan  et  al  (2019)  bahwa pada  Pasar  Sampangan  tidak  terdapat detektor  sehingga  jika  terjadi  kebakaran akan sulit terdeteksi dan terlambat dalam pemadaman. Menurut Badan Standarisasi  Nasional  dengan  SNI  03- 3985-2000 dalam menerapkan
pemasangan  detektor  harus  mempunyai metode perencanaan untuk memprediksi operasi  dari  setiap  detektor,  pada detektor  panas  variabel  penting  adalah temperatur  dan  kecepatan  gas  pada detektor,  sedangkan  pada  detektor  asap temperatur  gas  tidak  secara  langsung relevan  pada  pendeteksian,  tetapi  untuk konsentrasi  massa  dan  ukuran  distribusi dari  partikel  adalah  relevan.  Jarak  antar setiap  titik  detektor  panas  adalah  tidak melebihi 5,3 m dan 7,5 m untuk detektor asap.  Sistem  deteksi  harus  terintegrasi dengan  alarm  dan  harus  dipasang  pada
semua jenis bangunan termasuk bangunan perdagangan.
4) Sprinkler Diketahui  bahwa  tidak  terdapat sistem  proteksi  kebakaran  termasuk sprinkler.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian  Qisthi  &  Mutiari  (2022) bahwa  terdapat  sprinkler  pada  Pasar Johar  dengan  jarak  3-6  m  dan  dipasang pada  setiap  lantai  bangunan.  Menurut Badan  Standarisasi  Nasional  dengan SNI 03-3989-2000 hunian jenis perdagangan  masuk  ke  dalam  kategori bahaya  kebakaran  sedang  kelompok  III yang  mempunyai  jumlah  dan  tingkat kemudahan  terbakar  tinggi,  apabila terjadi  kebakaran  dapat  melepaskan panas  tinggi  sehingga  api  menjalar dengan  cepat.  Pada  bahaya  kebakaran sedang  kelompok  III,  pancaran  air  yang direncanakan adalah 5 mm/menit dengan 1 sprinkler jangkauan radius 216 m 2 .  Penyediaan  air  harus  mampu mengalirkan  air  dengan  kapasitas  1100 liter/menit  dan  bertekanan  1,7  kg/cm 2 atau  kapasitas  1350  liter/menit  dan bertekanan 1,4 kg/cm 2 . Rumus perhitungan kebutuhan sprinkler sebagai berikut :
Kebutuhan  = Luas bangunan radius sprinkler
Kebutuhan sprinkler = 54.090m2 216m2
Kebutuhan sprinkler = 250,41
Berdasarkan perhitungan kebutuhan sprinkler,  dapat  diketahui  kebutuhan sprinkler  di  Pasar  Segiri  sebanyak  250 buah.
5) Hidran gedung
Diketahui  bahwa  tidak  terdapat sistem  proteksi  kebakaran  termasuk hidran  gedung  sebagai  gantinya  dari pihak  Pasar  Segiri  mempunyai  mesin portable  atau  mesin  pompa  air  dan selang yang digunakan untuk memompa air  dari  Sungai  Karang  Mumus.  Hal  ini tidak sejalan dengan penelitian Qisthi & Mutiari  (2022)  bahwa  pada  Pasar  Johar
June 2023, Vol. 9 No. 1
tersedia hidran yang diletakkan di setiap lantai  dengan  jarak  30-38  m  dan diletakkan  berdampingan  dengan  alarm kebakaran  dan  APAR.  Hal  ini  tidak sesuai dengan Badan Standarisasi Nasional  SNI  03-1735-2000  bahwa bangunan gedung perdagangan termasuk bahaya  kebakaran  sedang  kelompok  2 yang  membutuhkan  untuk  mengalirkan pasokan  air  380  liter/menit  selama  30 menit.  Pada  hidran  gedung  terdapat kotak  hidran  yang  berisikan  rak  slang, slang  nozel  dan  katup  slang,  serta  harus terhubung dengan pasokan air yang ada.
b. Sistem proteksi pasif
1) Struktur bangunan tahan api
Diketahui  bahwa  tidak  terdapat sistem proteksi kebakaran termasuk struktur bangunan tahan api. Hal ini sejalan dengan  penelitian  Rizani  et  al  (2022)  yang dimana  bangunan  tahan  api  di  Pasar  Johar tidak  dilaksanakan  dengan  baik.  Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26  Tahun  2008  tentang  Persyaratan  Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan struktur bangunan tahan api atau kontruksi tahan api memiliki peran  untuk  memperlambat  rambatan  api pada  bangunan.  Kontruksi  bangunan  harus dipelihara,  diperbaiki,  diperbaharui  atau diganti dengan tepat apabila ada kerusakan. Berdasarkan  observasi  di  Pasar  Segiri, masih  ada  beberapa  kios  atau  lapak  yang terbuat  dari  kayu  hal  ini  mengakibatkan mudahnya  api  merambat  dengan  cepat untuk  itu  diperlukan  dinding  tahan  api, pintu  tahan  api,  sekat  penghalang  api, pengiap  asap  atau  bahan  bangunan  yang tahan  api  seperti  gipsum.  Pengujian terhadap struktur bangunan tahan api sangat diperlukan untuk menghindari cepatnya api merambat  pada  bangunan,  sehingga  api dapat dipadamkan sebelum semakin membesar.
4. Sarana Jalan Keluar
Diketahui  bahwa  tidak  adanya  sarana jalan  keluar  di  Pasar  Segiri,  hal  ini  terjadi karena  pada  saat  terjadi  kejadian  kebakaran
masyarakat  akan  keluar  melalui  setiap  jalan yang  ada  di  pasar.  Jalan  keluar  ini  juga digunakan sebagai jalur masuk mobil pemadam  dan  lapak  pedagang  serta  tidak memiliki  papan  tanda  jalur  evakuasi.  Hal  ini tidak sejalan dengan penelitian Setiawan et al, (2019)  bahwa  terdapat  sarana  jalan  keluar yang  dapat  digunakan  sebagai  jalur  evakuasi ketika  terjadi  kebakaran  di  Pasar  Sampangan. Menurut  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor  26  Tahun  2008  tentang  Persyaratan Teknis  Sistem  Proteksi  Kebakaran  Pada Bangunan  Gedung  dan  Lingkungan  sarana jalan  keluar  tidak  boleh  ada  perlengkapan, barang-barang, alat atau benda lain yang dapat menghalangi jalan keluar dengan jarak tempuh maksimal 20 m dari arah keluar serta diberikan tanda ”jalur evakuasi” yang menunjukkan arah ke  lokasi  terbuka.  Jumlah  minimum  sarana jalan  keluar  dari  setiap  lantai  untuk  seluruh klasifikasi  bangunan  termasuk  bangunan perdagangan,  beban  hunian  maksimal  1000 orang  harus  menyediakan  sarana  jalan  keluar sekurang-kurangnya  3  dan  apabila  beban hunian  lebih  dari  1000  maka  sekurang- kurangnya adalah 4.
Dengan  total  jumlah  pedagang  di Pasar  Segiri  adalah  1.520  orang  yang  belum termasuk pengunjung, maka disarankan menyediakan sarana jalan sekurang-kurangnya 4  dengan  lebar  tidak  boleh  kurang  dari  455 mm.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan sesuai dengan tujuan yaitu :
1. Pasar  Segiri  tidak  memiliki  prosedur tanggap darurat kebakaran hal ini dikarenakan  adanya  Balakar  Masjid  atau Bantuan  Relawan  Kebakaran    yang  berada di belakang Pasar Segiri.
2. Kelengkapan tapak yang ada di Pasar Segiri masih kurang dalam tingkat pemenuhannya, yaitu :
a. Sumber air
Sumber  air  yang  digunakan  untuk memadamkan  api  berasal  dari  Sungai Karang Mumus yang berada di belakang pasar.
b. Jalan lingkungan
Terdapat  2  jalur  akses  pemadam kebakaran,  yaitu  jalan  utama  dengan lebar  ±10  m  dan  jalur  masjid  dengan lebar  ±5  m  yang  berada  di  samping pasar.  Pada  jalur  masjid  terdapat tikungan  yang  lebarnya  ±2,5  m  dengan kondisi  jalan  yang  digunakan  sebagai lapak  pedagang  serta  adanya  barang- barang pedagang.
c. Hidran halaman
Pasar  Segiri  tidak  memiliki  hidran halaman, sebagai gantinya pihak pengelola  pasar  menggunakan  mesin portable  atau  mesin  pompa  air  yang digunakan untuk keadaan darurat kebakaran.
d. Titik kumpul
Pasar Segiri tidak memiliki titik kumpul
3. Pasar Segiri tidak memiliki sistem proteksi aktif maupun pasif
4. Sarana  jalan  keluar  di  Pasar  Segiri  tidak disediakan  tetapi  terdapat  jalan  lingkungan yang  dapat  digunakan  sebagai  sarana  jalan keluar untuk menyelamatkan diri serta tidak terdapat tanda jalur evakuasi.

## Referensi
Fathul,  T.  T.,  Fitriyani,  F.,  &  Rahman,  A. (2022).  Analisis  Kebutuhan  Sistem
Proteksi  Kebakaran  Sebagai  Upaya Pencegahan
Dan Penanggulangan Kebakaran  Di  Pasar  Kambang. Jurnal
Keselamatan,  Kesehatan  Kerja  Dan Lingkungan , 3 (2), 86–92.
Karina Gunawan, D. (2018). Sirkulasi
evakuasi  kebakaran  pada  Pasar  Segiri Samarinda . Lestari, A. P. U. P. (2019). Kesiapan Prasarana Dan  Sarana  Proteksi  Kebakaran  Pada Pasar Asoka (Senggol Kreneng) Berdasarkan Permen Pu No: 20/Prt/M/2009. SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain Dan Aplikasi Bisnis Teknologi) , 2 , 379–386.
NFPA 10 Standard for portable fire . NFPA 101 Life safety code . NFPA 72 Fire alarm and signaling code . Nurmayadi,  D.,  &  Al  Huseiny,  M.  S.  (2018).
Peningkatan  Kualitas  Keandalan  Sarana Dan Pra-Sarana Sistem Proteksi Kebakaran  Pasar  Tradisional  Di  Kota Tasikmalaya. Jurnal Arsitektur ARCADE , 2 (3), 163–169.
Peraturan  Menteri  Pekrjaan  Umum  Nomor  26 Tahun  2008  tentang  Persayaratan  teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.
Pratiwi,  A.  N.,  &  Koesyanto,  H.  (2021).
Manajemen  Sistem  Kebakaran  di  Pasar. HIGEIA  (Journal  of  Public  Health Research  and  Development) , 5 (1),  52–
62.
Qisthi, S. E. U., & Mutiari, D. (2022). Sistem Proteksi  Kebakaran  pada  Bangunan Komersil  Pasar  Johar  Selatan  Semarang,
Jawa  Tengah. Prosiding  (SIAR)  Seminar Ilmiah Arsitektur , 632–640.
Rizani,  M.  D.,  Permata,  P.  A.,  &  Esterida,  B.
(2022). Evaluasi penerapan sistem proteksi  dan  sarana  penyelamatan  pada bangunan Pasar Johar Semarang. Journal of  Research  and  Technology  Studies ,
1 (2), 52–62.
Sadilah, E. (2011). Eksistensi Pasar Tradisional: relasi dan jaringan tradisional  di  kota  Semarang-Jawa
Tengah .  Balai  Pelestarian  Sejarah  dan
Nilai Tradisional. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Setiawan, M. F., Purnomo, A., Santoso, E. B., &  Putra,  B.  S.  K.  (2019).  Kemampuan Bangunan  Pasar  Tradisional  Sampangan Dalam Mengantisipasi Bahaya Kebakaran (Studi Kasus Pasar
Sampangan Di Semarang, Jawa Tengah).
Jurnal Kompetensi Teknik , 11 (1), 1–13.
SNI  03-1735-2000  Tata  cara  perencanaan akses  bangunan  dan  akses  lingkungan untuk  pencegahan  bahaya  kebakaran pada bangunan gedung .
June 2023, Vol. 9 No. 1
SNI  03-3985-2000  Tata  cara  perencanaan, pemasangan dan pengujian sistem deteksi  dan  alarm  kebakaran  untuk pencegahan  bahaya  kebakaran  pada bangunan gedung . SNI  03-3989-2000  Tatacara  perencanaan  dan pemasangan  sistem  springkler  otomatik untuk  pencegahan  bahaya  kebakaran pada bangunan gedung .