http://journal2.um.ac.id/index.php/jtmp
Rancang Bangun Turbin Uap Pada Pembangkit Listrik Tenaga Sampah ……..

## Rancang Bangun Turbin Uap Pada Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Kapasitas 1,45 KW di Lingkungan Kampus UNSIKA
Rais Darmawan 1 , Marno Marno 2 , Najmudin Fauji 3 1,2,3 Program Studi Teknik Mesin
1,2,3 Fakultas Teknik Universitas Singaperbangsa Karawang e-mail: 1610631150107@student.unsika.ac.id1,  Raffadharma372@gmail.com2
Abstrak: Sampah  merupakan  salah  satu  permasalahan  perkotaan  terutama  untuk  di  kota  –  kota  besar  di Indonesia tak terkecuali di Karawang, dan ini merupakan tantangan bagi setiap kota untuk mengelolah sampah ini. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang mencatat populasi sampah mencapai 900 ton per  harinya.  Untuk  itu  pada  penelitian  ini  akan  dilakukan  perancangan  PLTSa.  Sebagai  salah  satu  solusi pemanfaatan sampah. pada penelitian ini akan merancang turbin uap jenis impuls sebagai salah satu komponen PLTSa  dengan  diameter  turbin  40  cm.  Dari  hasil  pengujian  alat  PLTSa  putaran  operasional  turbin  uap  yang digunakan 1500 Rpm dengan tekanan 5 Bar,  yang  menghasilkan daya output 1,45 KW dan daya internalnya 1,337  KW  yang  tersambung  pada  alternator  dan  menghasilkan  listrik  26  volt  tanpa  beban,  serta  12,6  volt ketika dihubungkan ke accu. Efisiensi yang terdapat pada turbin uap 49,6 % dan efisiensi internal relatif turbin uap sebesar 70 %.
Kata kunci: Sampah, Turbin Uap, Kecepatan, Tegangan, dan Efisiensi .
Abstract: Waste  is  one  of  the  urban  problems,  especially  in  major  cities  in  Indonesia,  including  Karawang, and  it  is  a  challenge  for  every  city  to  manage  this  waste.  The  Department  of  Environment  and  Hygiene (DLHK) Karawang records a garbage population of 900 tons per day. Therefore, in this research will be done design PLTSa. As one of the waste utilization solutions. in this study will design impulse type steam turbines as one of the components pltsa with a turbine diameter of 40 cm. From the test results of the pltsa equipment operational  rotation  of  steam  turbines  used  1500  Rpm  with  a  pressure  of  5  Bar,  which  produces  an  output power  of  1.45  KW  and  internal  power  of  1,337  KW  connected  to  the  alternator  and  produces  26  volts  of electricity  without  load,  as  well  as  12.6  volts  when  connected  to  accu.  The  efficiency  contained  in  steam turbines is 49.6% and the internal efisiensi relative of steam turbines is 70%.
Keywords: Trash, Steam Turbine, Speed, Voltage, and Efficiency.
Sampah  merupakan  salah  satu  permasalahan  pada  pemukiman  yang  berada  di  kota-kota  besar  tak  terkecuali  di Karawang,  dan  ini  merupakan  tantangan  bagi  setiap  kota  untuk  mengelolah  sampah  ini.  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kebersihan  (DLHK)  Karawang  mencatat  populasi  sampah  mencapai  900  ton  per  harinya.  Untuk  itu  pada  penelitian  ini  akan dilakukan perancangan Pembangkit  Listrik tenaga Sampah (PLTSa). Energi listrik saat ini  merupakan kebutuhan  yang paling banyak digunakan pada kebutuhan hidup sehari-hari. Saat ini perkembangan teknologi sangat cepat sehingga kebutuhan energi semakin  meningkat.  Pembangkit  listrik  di  Indonesia  masih  di  dominasi  bahan  bakar  fosil  yang  merupakan  bahan  bakar  yang tidak  dapat  diperbarui.  Sedangkan  ketersediaan  bahan  bakar  fosil  semakin  menipis,  penggunaan  secara  terus  –  menerus  akan mengurangi  cadangan.  Saat  ini  sudah  dilakukan  berbagai  usaha  untuk  mengurangi  ketergantungan  dengan  bahan  bakar  fosil, seperti  pemanfaatan  energi  matahari,  angin,  dan  air.  Sekarang  sedang  dikembangkan  energi  alternatif  dengan  memanfaatkan sampah sebagai sumber energi.
Perkembangan ilmu teknologi saat ini dapat  mendukung perkembangan alat-alat tepat  guna. Salah satunya teknologi dalam bidang konversi energi yang memunculkan banyak ide-ide kreatif untuk memanfaatkannya pada dunia industri. Mesin- mesin konversi energi menjadi sumber tenaga yang akan mengoperasikan berbagai mesin produksi dalam suatu industri [4].
Turbin uap sebagai salah satu mesin konversi energi merupakan salah satu alternatif yang baik karena dapat mengubah energi  potensial  uap  menjadi  energi  mekanik  pada  poros  turbin  [5],  Sebelum  dikonversikan  menjadi  energi  mekanik  energi potensial uap terlebih dahulu dikonversikan menjadi energi kinetik dalam nosel (pada turbin impuls) dan sudu-sudu gerak (pada turbin reaksi). Energi mekanis yang dihasilkan dalam bentuk putaran poros turbin dapat secara langsung atau dengan bantuan roda  gigi  reduksi  dihubungkan  dengan  mekanisme  yang  digerakkan  [6].  Untuk  menghasilkan  energi  listrik,  mekanisme  yang digerakkan  dalam  hal  ini  adalah  poros  generator.  Pada  generator  energi  mekanik  yang  diteruskan  dari  poros  akan  diubah menjadi energi listrik [19].
Perubahan  energi  potensial  menjadi  energi  kinetik  terjadi  pada  pipa  input  ( nozzle )  [7],  sedangkan  perubahan  energi kinetik  menjadi  energi  mekanik  terjadi  pada  sudu  gerak.  Energi  mekanis  yang  terjadi  berupa  putaran  poros  turbin.  Untuk selajutnya  putaran  poros  ini  digunakan  untuk  menggerakkan  atau  memutar  bebannya  (generator  listrik,  pompa,  kompresor, baling-baling, atau mesin lainnya) [8].
Pada  proses  ini  Turbin  uap  ( Steam  Turbine )  yang  ditunjukkan  Gambar  1,  memiliki  fungsi  yang  sangat  vital.  Turbin uap menghasilkan energi mekanis yang dihasilkan dari uap bertekanan tinggi. Jika terjadi kebocoran akan dapat memperlambat gerakannya sehinnga menyebabkan daya yang dihasilkan tidak maksimal, dan akan merusak lingkungan disekitarnya [9].
Perancangan  turbin  uap  untuk  PLTSa  di  lingkungan  Kampus  Unsika  bertujuan  untuk  mengurangi  jumlah  populasi sampah yang berada dikampus dan dimanfaatkan menjadi energi listrik, serta untuk mengetahui hasil kinerja pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) dengan memanfaatkan daya generator DC magnet permanen sebagai energi listrik.
Gambar 1. Skema instalasi tenaga uap
http://journal2.um.ac.id/index.php/jtmp
Volume 4, Nomor 1, Juni 2021 Halaman: 29 –40
Rancang Bangun Turbin Uap Pada Pembangkit Listrik Tenaga Sampah ……..

## METODE
Mulai Identifikasi Gamabar Persiapan Alat Persiapan Bahan Pemotongan Bahan ( Grinding )
· Sudu Turbin · Cashing Turbin
· Pipa Input & Output
Driling & Milling
· Pemasangan Baut pada Turbin · Pelubangan Flange & Blade Turbin · Pipa Input & Output Bending & Rolling · Pembentukan Cakram ( Roda Turbin) · Pembengkokan Sudu Turbin Pengelasan GMAW ( Welding ) · Sudu Turbin · Cashing Turbin · Pipa Input  & Output Pembubutan (Turning) · Pelubangan Poros Penyeimbangan ( Balancing )
· Penyesuaian Pada Titik Atas Bawah /
Kiri Blade Turbin Pengecekan Ukuran & Dimensi Pada Turbin Uap Tidak Ya Instalasi Kelistrikan Uji Kinerja Ya Tidak Pengambilan Data Selesai Perbaikan
Gambar 2. Flowchart Pembuatan turbin uap
Rancangan turbin uap terdiri dari blade sebagai penggerak utama yang diputarkan oleh uap panas , nozel sebagai media mengalirkan uap dari boiler menuju turbin, poros turbin sebagai transmisi daya dari blade menuju generator, Cashing sebagai penutup turbin agar tidak mengalami kebocoran uap ke luar lingkungan. Pada turbin uap terdapat katup pengatur (keran) yang berfungsi sebagai pengatur aliran uap yang diinginkan agar uap yang keluar efektif.

## Pengumpulan Data
Pengumpulan data pengujian Turbin uap pada PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) Meliputi : Kecepatan Uap mengalir dari nozel, Tekanan pressure gauge Pada Boiler, Temperatur Uap, Voltase dan amper yang dihasilkan alternator, Rpm yang dihasilkan.

## Perhitungan Segitiga Kecepatan Turbin uap
Uap dengan kecepatan absolut keluar dari nosel, kemudian masuk barisan sudu gerak dengan sudut . Kecepatan uap  yang  masuk  sudu  gerak  tersebut  akan  berubah  arah  dan  besarnya  karena  roda  berputar  dengan  kecepatan  tangensial u . kecepatan uap tersebut dinamakan dengan kecepatan relatif uap masuk sudu gerak ditujukkan seperti gambar 3.

## Gambar 3. Diagram Kecepatan Uap
√ ) (1) (2) (3) (4) √ (5) (6) (7) (8) √ (9) (10) (11) (12)

## Kerugian Energi pada Turbin Uap
Kerugian  pada  turbin  merupakan  pertambahan  energi  kalor  yang  dibutuhkan  untuk  melakukan  kerja  mekanis  pada kondisi aktual dibandingkan dengan nilai teoritis, yang proses ekspansinya terjadi sesuai dengan proses adiabatik.
Diagram Mollier yang  ditunjukkan  Gambar  4  digunakan  untuk  menganalisa  proses  penurunan  kalor  (kJ/kg)  yang terdiri  dari entalphi uap  yang  masuk  menuju  turbin  yang  digunakan  untuk  mengubah  energi  panas  menjadi  energi  mekanis (H o ), dan entalphi uap keluar yang dialirkan menuju kondensor untuk di dinginkan kembali menjadi fasa cair (H 1t ’ )
Gambar 4. Diagram Moller
http://journal2.um.ac.id/index.php/jtmp
Halaman: 29 –40
Rancang Bangun Turbin Uap Pada Pembangkit Listrik Tenaga Sampah ……..
(13) (14) (kJ/kg) (15) (kJ/kg) (16) (kJ/kg) (17) (kJ/kg) (18) (kW) (19) √ ( ) (kg/s) (20)

## Efisiensi Turbin uap
Efisiensi  turbin  uap  dapat  dicari  dengan  menggunakan  perbandingan  antara  kerja  mekanis  yang  dihasilkan  turbin dengan  kerja  teoritis  uap  pada  roda  turbin  dimana  kerja  ini  dalam  persatuan  waktu.  Sehingga  dapat  dibuat  rumus  efisiensi sebagai berikut :
*( )   ( )   ( )   ( )+ (21) ( ) ( ) (22) ( ) (kJ/kg) (23) (24)
Efisiensi  mekanis  yaitu  kerugian  mekanis  pada  instalasi  turbin  uap  yang  dicakup  oleh  suatu  besaran  yang  terdapat pada kurva yang memberikan nilai rata-rata efisiensi mekanis untuk berbagai kapasitas turbin yang ditunjukkan pada Gambar 5.a.
Efisiensi  generator  merupakan perbandingan antara daya  yang dibangkitkan  generator dengan daya suplai  generator. Daya  suplai  generator  sama  dengan  gaya  yang  dihasilkan  oleh  turbin  yang  dikopel  dengan  generator.  Pada  grafik  efisiensi generator terdapat nilai efisiensi dan kapasitas generator yang ditunjukkan seperti Gambar 5.b.
(a)
(b)
Gambar 5. (a) Grafik efisiensi mekanik (b) Grafik efisiensi generator

## Skema PLTSa
Rancangan blok diagram sistem pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) terdiri dari pembakaran sampah heterogen sehingga menghasilkan energi listrik pada generator DC magnet permanen yang ditunjukkan oleh Gambar 6.

## Gambar 6. Diagram blok skema PLTSa

## Proses Kerja Turbin Uap
Rancangan blok diagram proses kerja turbin uap yang terdiri dari uap mengalir melalui nozel yang menimbulkan gaya untuk  menggerakkan blade secara kontinyu .  Kecepatan blade harus  diatur  melalui  katup  pengatur  agar  energi  mekanis  yang akan diubah menjadi energi listrik pada generator tidak banyak kebuang menuju kondensor yang ditunjukkan pada Gambar 7.
Gambar 7. Diagram blok proses kerja Turbin uap
http://journal2.um.ac.id/index.php/jtmp
Volume 4, Nomor 1, Juni 2021 Halaman: 29 –40
Rancang Bangun Turbin Uap Pada Pembangkit Listrik Tenaga Sampah ……..

## HASIL

## Data Perancangan
Gambar 9. Turbin uap
Komponen-komponen pembuatan turbin uap PLTSa yang terdiri material pembuatan dan ukuran dimensi ditunjukkan sesuai pada Tabel 1.
Tabel 1. Material dan Dimensi Turbin uap
No Komponen Material Ukuran Ketebalan 1 Nozel Stainless steel SUS 304 Diameter : 5 mm Panjang : 10 cm 1 mm 2 Baut Stainless steel SUS 304 M8 Panjang : 20 mm @ 12 Panjang : 80 mm @ 7 M12 Panjang : 30 mm @ 7 - 3 Cashing Turbin Stainless steel SUS 304 Diameter 420 mm Lebar 7 cm 1 mm 4 Tutup Cashing Stainless steel SUS 304 Diameter 430 mm 1 mm 5 Blade Turbin Stainless steel SUS 304 Panjang : 100 mm Lebar : 30 mm Sudut Kemiringan : 20 ᴼ Jumlah sudu : 37 sudu 1,3 mm 6 Roda Turbin Stainless steel SUS 304 Diameter : 200 mm Depan: 3 mm Belakang : 2 mm 7 Poros Turbin Stainless steel SUS 304 Diameter : 1 inch Panjang   : 30 cm - 8 Flange Ø 1” Stainless steel SUS 304 Diameter       : 80 mm Jumlah lubang   : 6 baut 10 mm 9 Bearing UCP 205 Casting Diameter : 25 mm 30 mm 10 Alternator Alumunium Alloy Panjang : 200 mm DC 1 Phasa - 11 Pipa Output Stainless steel SUS 304 Diameter : 1/2 inch Panjang   : 70 cm 1 mm

## Hasil Analisa Kecepatan Turbin Uap
Dari hasil perhitungan analisa kecepatan uap pada tekanan 6 bar dengan sudut masuk sudu pertama 24,84° dan sudut keluarnya 21,84° sehingga menghasilkan kecepatan teoritis turbin uap sebesar 886,58 m/s, ditunjukkan pada Gambar 10.
Efisiensi internal turbin uap yang diperoleh melalui perhitungan adalah 0,699504
efisiensi internal turbin :
Daya internal turbin uap
Daya output turbin uap

## Hasil Perhitungan Nozel Pada Turbin Uap
Dari  hasil  perhitungan  dimensi nozel pada  turbin  uap  pada  tekanan  6  bar  dengan nozel yang  digunakan  yaitu  nozel konvergen dengan jumlah nozel tunggal (1 nozel ) yang sesuai ditunjukkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil perhitungan dimensi nozel turbin uap
No Parameter Nilai Satuan 1 Tekanan uap masuk nozel (P) 6 Bar 2 Volume spesifik uap masuk nozel ( ) 0,3157 m 3 /kg 3 Tekanan uap keluar nozel (P ’ 3 ) 5,7 Bar 4 Volume spesifik uap keluar nozel ( ) 0,3291 m 3 /kg 5 Uap kering jenuh ( ) 0,557 - 6 Tekanan kritis nozel ( ) 3,175 Bar 7 Jenis nozel Konvergen 8 Derajat pemasukan uap 0,00087 - 9 Tinggi nozel ( l n ) 10 mm 10 Jumlah nozel (z n ) 1 - 11 Luas leher nozel total (A min ) 12,678 mm 2 12 Luas sisi keluar nozel total (A 1 ) 3,75 mm 2 13 Luas leher nozel (A ’ min ) 13 mm 2 14 Luas sisi keluar nozel untuk sebuah nosel (A ’ 1 ) 3,75 mm 2 15 Lebar leher nozel (a min ) 1,3 mm 16 Lebar sisi keluar nozel (a 1 ) 0,4 mm 17 Panjang busur cakram nozel (m) 1,1 mm
http://journal2.um.ac.id/index.php/jtmp
Volume 4, Nomor 1, Juni 2021 Halaman: 29 –40
Rancang Bangun Turbin Uap Pada Pembangkit Listrik Tenaga Sampah ……..
No Parameter Nilai Satuan 18 Pitch (t) 1,1 mm 19 Panjang leher nozel ( l ) 17,6 mm

## Hasil Perhitungan Sudu Gerak (Blade)
Dari hasil perhitungan sudu gerak ( blade ) pada turbin uap type impuls satu tingkat tekanan dengan tekanan uap sebesar 6 bar dan jumlah sudu 37 sudu  yang sesuai ditunjukkan pada Tabel 3.
Tabel 3 . Hasil perhitungan dimensi sudu gerak turbin uap
No Parameter Nilai Satuan 1 Tekanan uap masuk nozel (P) 6 Bar 2 Volume spesifik uap masuk nozel ( ) 0,3157 m 3 /kg 3 Kecepatan relatif uap masuk sudu (w 1) 722,504 m/s 4 Sudut β 1 deg 5 Tekanan uap keluar nozel (P ’ 3 ) 5,7 Bar 6 Volume spesifik uap keluar nozel ( ) 0,3291 m 3 /kg 7 Kecepatan relatif uap Keluar sudu (w 2 ) 606,9 m/s 8 Sudut β 2 deg 9 Tinggi sudu pada sisi masuk ( l ’ b1 ) 14 mm 10 Tinggi sudu pada sisi keluar ( l ’ b2 ) 14 mm 11 Derajat pemasukan uap 0,00087 - 12 Tinggi sudu rata-rata ( l ’ b ) 14 mm 13 Luas sisi masuk sudu total (A b1 ) 46 mm 2 14 Luas sisi keluar sudu total (A b2 ) 57 mm 2 15 Jumlah sudu 37 - 16 Lebar sudu (b) 30 mm 17 Tebal sudu pada sisi masuk (t 1 ) 1,2 mm 18 Tebal sudu pada sisi Keluar (t 2 ) 1,2 mm 19 Pitch (t) 20 mm 20 Lebar sisi keluar ( ) 5,12 mm 21 Radius depan sudu (R) 16,343 mm 22 Radius Belakang sudu (r) 10,7 mm
Dari  hasil  perancangan  dan  perhitungan  turbin  uap  PLTSa  (Pembangkit  Listrik  Tenaga  Sampah),  didapatkan  daya output sebsar 1,45 kW dan daya internalnya 1,337 kW dengan menggunakan jenis turbin uap Impuls satu tingkat. Adapun hasil desain komponen utama turbin uap dapat dilihat pada gambar 11 ini :
Gambar 10. Blade dan poros turbin uap

## PEMBAHASAN
Dari hasil diagram yang ditunjukkan pada Gambar 11, terdapat temperatur input  maksimum sebesar 165,9 °C dengan tekanan  7,1  Bar  dan  temperatur  input  minimum  sebesar  30  °C  dengan  tidak  adanya  tekanan  ,  Sedangkan  temperatur  output maksimum  sebesar  99,1  °C  dengan  tekanan  0,35  Bar  dan  temperatur  output  minimum  sebesar  27  °C  dengan  tidak  adanya tekanan.  Maka  Tekanan  input  yang  beroperasional  sebesar  150  °C  dengan  tekanan  5  Bar  agar  turbin  bisa  berputar  secara kontinyu .  Dari  hasil  diagram  yang  ditunjukkan  pada  Gambar  12,  terdapat  kecepatan  maksimum  turbin  tanpa  beban  generator sebesar 18765 rpm, apabila dengan beban generator diporoskan didapatkan kecepatan maksimum 3134 rpm dengan tekanan 7,1 Bar. Sedangkan tekanan minimum turbin tanpa beban sebesar 312 rpm, apabila dengan beban generator diporoskan didapatkan kecepatan  maksimum  40,7    rpm  dengan  tekanan  1  Bar.  Maka  kecepatan  operasional  turbin  uap  sebesar  1500  rpm  dengan tekanan 5 Bar agar turbin bisa berputar secara kontinyu .
(a) (b)
Gambar 11. Grafik Pengujian a) tekanan terhadap temperatur pada turbin uap, b) Kecepatan terhadap tekanan
Pengujian Tegangan Terhadap Kuat Arus Pada Beban Lampu
(b)
http://journal2.um.ac.id/index.php/jtmp
Halaman: 29 –40
Rancang Bangun Turbin Uap Pada Pembangkit Listrik Tenaga Sampah ……..
(c)
(d)
Gambar 12. Grafik Pengujian Tegangan terhadap kuat arus pada beban a) 5 Watt, b) 10 Watt, c) 20 Watt, d) 40 Watt
Dari hasil pengujian pada beban 5 watt didapat tegangan maksimum tanpa beban sebesar 15 Volt, ketika dihubungkan dengan beban lampu maka didapat tegangan sebesar 11,9 volt, kuat arus 0,68 A pada tekanan 4,2 bar yang ditunjukkan pada Gambar  12  a.  Dari  hasil  pengujian  pada  beban  10  watt  didapat  tegangan  maksimum  tanpa  beban  sebesar  19  Volt,  ketika dihubungkan  dengan  beban  lampu  maka  didapat  tegangan  sebesar  12  volt,  kuat  arus  0,94  A  pada  tekanan  4,7  bar  yang ditunjukkan pada Gambar 12 b. Dari hasil pengujian pada beban 20 Watt didapat tegangan maksimum tanpa beban sebesar 21,7 volt, ketika dihubungkan dengan beban lampu maka didapat tegangan sebesar  13,1 Volt, kuat arus 1,25 A pada tekanan 5 bar yang ditunjukkan pada Gambar 12 c. Dari hasil pengujian pada beban 40 watt didapat tegangan maksimum tanpa beban sebesar 26 volt, ketika dihubungkan dengan beban lampu maka didapat tegangan sebesar 13,8 volt, kuat arus 1,2 A pada tekanan 5 bar yang ditunjukkan pada Gambar 12 d.

## PENUTUP
Perancangan  dan  penelitian  PLTSa  membutuhkan  komponen  pendukung  dalam  penelitian  ini  diantaranya  yaitu  :  a) Insenerator,  b)  Boiler  tipe  pipa  air,  c)  Turbin  uap  satu  tingkat  jenis  impuls,  d)  Tachometer  &  Indikator  temperatur,  e)  Pipa output  &  Kondensor,  f)  Generator  DC  magnet  permanen  g)  Multimeter,  h)  beberapa  bohlam  lampu  untuk  penerangan.  Dari hasil perancangan turbin uap pada PLTSa yang dihasilkan dari bahan bakar sampah heterogeny sudah bekerja dengan baik yang mampu mensuplai energi listrik untuk di distribusikan ke lingkungan Kampus Unsika.
Pengujian PLTSa mendapatkan hasil uji tanpa beban sebesar 25 volt DC, pada putaran 2465 rpm dengan tekanan 5,5 bar dan temperatur 165 °C. Pengujian PLTSa mendapatkan hasil pengujian dengan beban lampu 5 watt sebesar 11,9 volt, kuat arus 0,68 A pada tekanan 4,2 bar dan temperatur 145 °C. Pengujian PLTSa mendapatkan hasil pengujian dengan beban lampu 10 watt sebesar 12 volt, kuat arus 0,94 A pada tekanan 4,7 bar dan temperatur 148,6 °C. Pengujian PLTSa mendapatkan hasil pengujian  dengan  beban  lampu  20  watt  sebesar  13,1  volt,  kuat  arus  1,25  A  pada  tekanan  5  bar  dan  temperatur  153,1  °C. Pengujian PLTSa mendapatkan hasil pengujian dengan beban lampu 40 watt sebesar 13,8 volt, kuat arus 1,2 A pada tekanan 5 bar dan temperatur 150,9 °C.

## DAFTAR RUJUKAN
Safrizal.  (2014).  Distribusi  Generator  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Sampah  kota  (PLTSa) Type  incenerator solusi  listrik alternatif kota medan . Prosiding SNATIF, 10 , pp. 121-128. Diskominfo, “DLHK” Karawang. (21 Januari 2021). [Online]. Available : www.karawangkab.go.id . [Diakses 1 Februari 2021].
Syaifudin  Muhammad,  Bambang  Dwi  Sulo,  Bambang  Minto  Basuki.  (2019).  Modul  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Kayu  di kabupaten Konewe Sulawesi tenggara.no.7, pp.14-20.
F.Farhan, “Kompas.com”. (Selasa, Februari 2020). [Online]. Available : https://regional.kompas.com/ recid/2020/04/02/14061891/setiap-hari-500-ton-sampah-di-karawang-tak-terangkut--ke-tpa?page=all#source=clicktitle. [Diakses 28 Januari 2020].
P.Shlyakhin. (1988). Turbin Uap Teori & Rancangan. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
Yunus, A Cengel, Michael, A Bolles. (2019). Thermodynamics an engineering approach (9rd ed.). New York, NY : McGraw- Hill Education.
J. Moran, N. Shapiro. (2006). Fundamentals of Engineering Thermodynamics  (5rd ed.). Chichester, England: John Willey & Sons, Inc.
Tumpal Batubara Nanaban. (2009). Perancangan Turbin Uap Penggerak Generator Listrik dengan Daya 80 MW pada Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Skripsi. Departemen Teknik Mesin. Universitas Sumatera Utara, Medan.
Roy  Franc.J.S.  (2009).  Perancangan  Turbin  Uapuntuk  PLTGU  dengan  Daya  Generator  Listrik  80  dan  Putaran  Turbin  300 RPM. Skripsi. Departemen Teknik Mesin. Universitas Sumatera Utara, Medan.
Maycold Manurung. (2010). Perancangan dan Simulasi aliran Fluida pada Turbin Uapa Siklus Rankine Organik dengan Daya
Output 110 kW. Skripsi. Departemen Teknik Mesin. Universitas Sumatera Utara, Medan.
Ristyanto, A N., Simulasi Perhitungan Efisiensi Sistem Pembangkit Listrik TenagaUap (PLTU).Makalah Tugas Akhir Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik.UNDIP Rembang.
Edi  Baginta  Kacaribu.  (2009).  Analisis  Variasi  Sudut  Sudu-sudu  Turbin  Impuls  terhadap  Daya  Mekanis  Turbin  untuk Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap.  Skripsi.  Program  Pendidikan  Sarjana  Ekstensi,  Departemen  Teknik  Mesin. Universitas Sumatera Utara, Medan.
Muhammad  Ibrahim.  (2020).  Rancang  Bangun  Prototipe  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Pikohidro  Dengan  Memanfaatkan Generator  Ac 1 Fasa  Sebagai Listrik Penerangan Kapasitas 9 Watt . Tugas  Akhir. Program Studi SI-Teknik Mesin. UNSIKA, Karawang.
W. Arismunandar. (2004). Penggerak mula Turbin (Edisi 3). Bandung: Institut Teknogi Bandung. Drs.Daryanto. (1985). Contoh Perhitungan turbin Uap. Bandung: Tarsito.
F.Dietzel & D.Sriyotno. (1988). Turbin Pompa dan Kompresor. Jakarta : PT.Gelora Aksara Pratama
M.M. El.Wakil. (1992). Instalasi Pembangkit Daya (Jilid 1). Jakarta : Erlangga.
Rizqia  Cahyaningtiyas,  Abdul  Haris.  (2019).  Simulasi  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Sampah  di  STT  PLN  sebagai  bagian  dari listrik Kerakyatan (LK). Jurnal Teknik, Universitas Muhammadiyah Tanggerang. Vol.8. no.01, pp. 59-68.
Riza  Sumsinar,  (2018).  Studi  Perancangan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Kapasitas  115  KW  (Studi  kasus  kota  Tegal).  Jurnal Elektrum, Vol.15. no.02, pp. 33-40.
Muhammad  Syukrillah.  (2019).  Analisis  Perhitungan  Efisiensi  Energi  di  sistem  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Biomassa (PLTBM) PT. Harjohn Timber Kubu Raya. Jurnal Elektro, Universitas Tanjungpura. pp. 1-11.