Abstract— Kebutuhan energi listrik semakin meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan  akan  penggunaan  energi  terbarukan  yang  ramah lingkungan,  aman  dari  polusi  dan  persediaannya  tidak  terbatas seperti  pembangkit  listrik  tenaga  surya  (PLTS)  perlu ditingkatkan.  Kementrian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral menyampaikan  bahwa  Indonesia  memiliki  potensi  energi  surya yang sangat besar yakni sekitar 4.8 KWh/m 2 yang kemanfaatannya belum optimal. Sebagai upaya untuk turut serta mendukung  penggunaan  sumber  energi  terbarukan,  maka rancang bangun pembangkit listrik tenaga surya perlu dilakukan khususnya  untuk  penggunaan  listrik  rumah  tangga.  Rancang bangun  PLTS  ini  terdiri  dari  panel  surya  yang  terhubung  pada solar  charge  controller  (SCC),  inverter  dan  baterai.  Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan beban berupa lampu dan kipas angin. Hasil pengukuran data dari nilai rata–rata tegangan terbuka (Voc) adalah sebesar 20,40 V dengan arus hubung singkat (Isc) sebesar 6,54 A dan intensitas sinar matahari sebesar 323.09 W/m 2 .  Hasil  yang  diperoleh  dari  rancang  bangun  PLTS  ini mampu menahan beban 570 Wh selama 11 jam.
Keywords: Energi alternatif, energi listrik, tenaga surya

## I. P ENDAHULUAN
MANUSIA dalam menjalani  segala aktifitas  sehari-harinya sangatlah bergantung dengan energi listrik, dalam perkembangan  teknologi  pada  zaman  sekarang  ini  hampir seluruh  teknologi  kebutuhan  rumah  tangga  seperti  lampu penerangan, kipas angin, mesin pencuci pakaian, pemasak nasi dan lain sebagainya membutuhkan energi listrik. Fakta saat ini menyatakan  semakin  lama  kebutuhan  energi  listrik  semakin meningkat  karena  berbanding  lurus  dengan  pertambahan penduduk  dan  laju  pertumbuhan  ekonomi.  Namun  sayangnya hal  tersebut  tidak  dibarengi  dengan  perkembangan  teknologi sistem  pembangkitenergi,  sampai  saat  ini  untuk  memenuhi kebutuhannya sumber energi listrik yang bersumber dari bahan bakar  fosil  masih  dilakukan  yang  semakin  lama  akan berdampak  pada  jumlah  sumber  daya  alam  tak  terbarukan  ini menipis  dan  harganya  pun  meningkat.  Sehingga  diperlukan energi  terbarukan  yaitu  suatu  energi  alternatif  yang  ramah lingkungkan, aman dari polusi dan persediaannya tak terbatas
seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Energi surya merupakan energi yang berupa panas dan sinar dari matahari. Energi surya atau panas matahari ini adalah salah satu  sumber  daya  alam  yang  tak  terbatas  jumlahnya.  Oleh karena  itu  pembangkit  listrik  tenaga  surya  merupakan pemanfaatan  aktif  dari  panas  matahari  yang  apabila  dikelola dengan baik sumber daya ini tidak akan habis. Potensi energi matahari yang dimiliki Indonesia sebagai negara tropis sangat besar dengan radiasi rata–rata (insolasi) harian sebesar 4,5 – 4,8 KWh/m 2 per harinya [1]. Insolasi atau incoming solar radiation merupakan  radiasi  matahari  yang  mencapai  permukaan  bumi per satuan luas dan waktu yang biasa dapat dinyatakan dalam satuan Watt/m 2 -detik yang mana mengandung makna kekuatan atau intensitas [2].
Teknologi surya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik di  berbagai  sistem  pembangkit  listrik  tenaga  surya,  salah satunya solar home system (SHS) yang terdiri dari panel surya, baterai,  pengontrol  dan  lampu,  sistem  tersebut  dipasang  pada modul  fotovoltaik  di  atap  rumah  [3].  Harahap  (2019) melakukan  penelitian  mengenai  perbandingan  karakteristik tegangan dan arus pada pembangkit listrik tenaga surya antara panel  surya  yang  terpasang  secara  rotasi  dinamis  (mengikuti pergerakan arah matahari) dan yang tidak secara rotasi dinamis, menyatakan bahwa panel surya yang terpasang secara dinamis dapat menghasilkan arus dan tegangan lebih stabil dengan nilai rata–rata  daya  keluaran  sebesar  34,93  Watt  [4].  Penelitian mengenai  perancangan  pembangkit  listrik  tenaga  surya  untuk rumah tangga ( solar home system ) menggunakan sistem PLTS on-grid ke  jaringan  PLN  sebagai  pembangkitnya  pernah dilakukan  dengan  hasil  perhitungan performance  ratio (PR) sebesar  90,37%  yang  artinya  sudah  layak  digunakan  pada rumah  tangga  tersebut  [5].  Penelitian  mengenai  instalasi perancangan solar home system pada rumah tangga juga pernah dilakukan  menggunakan  sistem off–grid dengan  total  beban 3537  Watt  dan  pada  penelitian  tersebut  melakukan pembandingan total biaya investasi dengan menggunakan PLN jangka panjang [6].
Berdasarkan  instalasinya  PLTS  dibedakan  menjadi  2  yaitu sistem off-grid dan on-grid  connected .  PLTS off-grid dikenal

## Rancang Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya pada Penggunaan Listrik Rumah Tangga
Hanifah Riafinola 1 , Ika Karlina Laila Nur Suciningtyas 1* , Imam Sholihuddin 2 ,
Widya Rika Puspita 1
1 Politeknik Negeri Batam, Batam, Indonesia
2 Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
* Email: ikakarlina@polibatam.ac.id
juga dengan sistem stand-alone dan PLTS on-grid adalah PLTS yang terhubung ke grid utility atau terhubung dengan jaringan PLN  [7].  Dalam  perancangan  panel  surya  dibutuhkan  4 komponen utama yaitu daya dan waktu beban selama menyala, daya  inverter,  daya  panel  surya  dan  daya  baterai  [8].  PLTS menghasilkan  daya  maksimal  tergantung  pada  besarnya intensitas  cahaya  yang  masuk  setiap  harinya,  cuaca  menjadi pengaruh gangguan utama yang dapat menggangu penyerapan intensitas  cahaya  yang  dapat  diserap  oleh  panel  surya  untuk diolah  menjadi  energi  listrik  [9].  Sistem  panel  surya dipengaruhi  oleh  kondisi  cuaca  yang  mana  berpengaruh  pada nilai keluaran tegangan dan arusnya, tingginya intensitas sinar matahari  yang  diserap  oleh  panel  berpengaruh  pada  nilai tegangan dan arus yang dihasilkan juga tinggi [10].
Penggunaan  sumber  energi  tidak  terbarukan guna menghasilkan  energi  listrik  untuk  bahan  bakar  pembangkit listrik  yang  cukup  memadai  [11].  Pengembangan  energi alternatif  merupakan  cara  yang  paling  efektif  dalam mengembangkan  potensi  pemanfataan  energi  terbarukan. Secara  geografis,  Indonesia  berada  pada  negara  khatulistiwa [12].  Pengembangan  potensi  ini  dapat  dimanfaatkan  sebagai salah  satu  salah  satu  energi  alternatif  terbarukan  yang  cukup murah  dan  ketersediaannya  melimpah  dalam  rentang  waktu tertentu  sehingga  untuk  penerapan  PLTS  ini  sangat  cocok karena radiasi matahari yang sangat mendukung. Pemanfaatkan energi surya ini dapat meminimalisir penggunaan bahan bakar fosil agar tidak punah dan dapat menghemat penggunaan energi listrik PLN.
Dewan  Energi  Nasional  (DEN)  memprediksi  bahwa  krisis energi  di  Indonesia  akan  berlangsung  terus  menerus  sampai tahun 2050. Oleh sebab itu, energi alternatif dibutuhkan untuk mencukupi  adanya  ketahanan  energi  listrik  dalam  industri rumah  tangga.   Efek  yang  akan  terjadi,  panel  surya  menjadi relative  lebih  rendah  harganya  dari  sebelumnya  dan  tentunya sangat  terjangkau.  Pemasangan  modul  panel  surya  dapat disusun  secara  seri  atau  paralel  untuk  meningkatkan  daya keluaran DC panel surya Watt Peak (WP)[13].
Kendala  penggunaan  SHS  yaitu  harga  yang  kurang terjangkau untuk masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu  diperlukan  panduan  dalam  merancang,  menghitung  dan memilih  komponen  yang  diperlukan  agar  sesuai  dengan kebutuhan dan dapat mengurangi biaya pemakaian  listrik dari PLN  dengan  pembuatan  rancang  bangun  pembangkit  listrik tenaga  surya  pada  penggunaan  listrik  rumah  tangga.  Sebagai upaya untuk turut serta mendukung penggunaan sumber energi terbarukan,  maka  rancang  bangun  pembangkit  listrik  tenaga surya  perlu  dilakukan  khususnya  untuk  penggunaan  listrik rumah tangga.

## II. M ETODE
Proses  pembuatan  rancangan  sistem  pembangkit  listrik tenaga  surya  ini  ada  bebarapa  tahap  yang  harus  dilakukan. Diawali  dengan  perancangan  konstruksi  yang  sesuai  dengan besar  daya  yang  dibutuhkan  dan  kuantitas  komponen  yang dibutuhkan.  Selanjutnya  mengumpulkan  komponen  dan melakukan  perakitan  instalasi  komponen.  Setelah  alat  selesai dirakit  maka  dilakukan  beberapa  kali  pengujian  dan pengambilan data kemudian dianalisa data yang telah didapat. Sistem PLTS yang dibuat, dipasang diatas atap rumah dengan dua  unit  panel  surya,  sedangkan  komponen  baterai,  inverter, SCC dipasangkan pada sebuah troli dudukan komponen yang sudah dirancang khusus.
PLTS yang dirancang ini menggunakan sistem PLTS off-grid dengan penyambungan DC atau DC coupling karena sistem ini tidak  bergantung  dengan  energi  listrik  PLN  dan  tetap  dapat menghasilkan  energi  listrik  jika  sedang  terjadi  pemadaman listrik yang mana pada sistem jenis off-grid ini bekerja secara mandiri dan memiliki baterai yang berfungsi untuk menyimpan daya.
Sistem  pembangkit  listrik  tenaga  surya  yang  direncanakan sangatlah  diperlukan  agar  kebutuhan  energi  terpenuhi  oleh sistem  pembangkit  yang  dibangun.  Sebelum  melakukan instalasi  sistem  PLTS  Perencanaan  sistem  pembangkit  listrik tenaga  surya  (PLTS)  ini  sangatlah  diperlukan  agar kebutuhan energi  terpenuhi  oleh  sistem  pembangkit  yang  dibangun. Sebelum  melakukan  instalasi  sistem  PLTS  diperlukan perhitungan  perancangan  PLTS,  persamaan  yang  digunakan dalam langkah–langkah perencanaannya sebagai berikut [14]:
Menentukan total beban pemakaian per hari.
Daya 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 ( 𝑊 ℎ) = 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑥 Waktu (1)

## Menentukan kuantitas panel surya
Kuantitas Modul Surya = Total Daya Beban Pemakaian Harian (Wh) Wp Panel  × Jam Matahari (2) Menentukan jumlah baterai/aki. Kuantitas Baterai (Ah) = Total Kebutuhan Energi Harian Tegangan Baterai  × Arus Baterai (3)
Sebelum  melakukan  instalasi  komponen  PLTS  perlu dilakukan  perhitungan  berapa  banyak  daya  yang  dibutuhkan dan  kuantitas  komponen  PLTS  yang  dibutuhkan  untuk mencukupi  kebutuhan  daya  per  hari,  berikut  tahapan perencanaan PLTS:

## A. Penentuan Total Beban Pemakaian Per Hari
Beban  yang  dirancang  untuk  digunakan  pada  sistem  ini adalah  berupa  lampu  AC  dan  kipas  angin.  Berdasarkan perhitungan beban yang dirancang, diperoleh total beban yang diperlukan adalah 570 Wh atau setara dengan 0.57 kWh setiap harinya.
T ABEL I P ERHITUNGAN B EBAN Y ANG D IGUNAKAN Jenis Beban Daya (Watt) Waktu Aktif (Jam) Watt Hours (Wh) Lampu AC 20 10 200 Kipas Angin 37 10 370 Total 570 Wh

## B. Penentuan Kuantitas Panel Surya
Pada  sistem  PLTS  ini  menggunakan  tipe  modul  surya  115 Wp  dan solar  charge  controller jenis  PWM  yang  mana  nilai efisiensinya  adalah  60%  sehingga  daya  beban  harus ditambahkan  40%  dari  daya  beban  untuk  perhitungan  yang lebih  efektif.  Untuk  negara  tropis  seperti  Indonesia  paparan sinar matahari yang didapat oleh panel surya berkisar 3–5 jam per harinya. Dihitung menggunakan persamaan berikut:
Kuantitas Modul Surya = 570 Wh  + (570 Wh  ×  40% ) 115 Wp  × 4 Jam
= 798 Wh 460 Wh = 1,73 Unit (4)
Sehingga  Panel  surya  yang  dibutuhkan  untuk  memenuhi daya  beban  per  hari  nya  bila  dibulatkan  adalah  2-unit  modul surya 115 Wp.

## C. Penentuan Kuantitas Baterai
Pada sistem PLTS ini menggunakan tipe baterai VRLA lead acid dengan  spesifikasi  12V  100  Ah  dan  inverter  jenis  PSW yang mana nilai efisiensi hanya 95% sehingga daya beban harus ditambahkan 5% dari daya beban untuk perhitungan yang lebih efektif. dihitung menggunakan persamaan berikut:
Kuantitas Baterai  = 570 Wh  + (570 Wh  × 5%)
12V  × 100Ah = 598.5 Wh 1200 Ah
= 0.49
Kuantitas Baterai  = 0.49 50% = 0.99 Unit (5)
Penggunaan  baterai  jenis  VRLA  tidak  dianjurkan  digunakan pada  discharge  sampai  kapasitas  baterai  habis  total. Perhitungan  jumlah  baterai  dibagi  50%,  maka  baterai  yang dibutuhkan untuk memenuhi daya beban per hari adalah 1 unit.
Dari analisa diatas maka instalasi sistem  pembangkit listrik off-grid ini  terdiri  dari  komponen–komponen  yang  terangkai seperti pada Gambar 1.
Gambar. 1. Instalasi komponen pada Sistem PLTS

## D. Pengujian Panel Surya
Panel surya yang diuji dalam 3 hari selama 9 jam per harinya dari  pukul  08:00  sampai  17:00  dengan  metode  pengambilan data  sesaat  per  satu  jam  sekali  untuk  dapat  mewakili  dari seluruh  perubahan  data  yang  ada.  Data  yang  diambil  berupa besaran intensitas cahaya matahari (lux) menggunakan alat ukut lux  meter,  dengan  mendekatkan  photo  sensor  pada  alat  ukur pada  permukaan  panel  surya,  ilustrasi  pengambilan  data merujuk pada Gambar 2 berikut:
Gambar. 2. Pengambilan Data dengan Lux Meter
Setelah  mendapatkan  nilai  efisiensi  cahaya  matahari selanjutnya  mengukur  arus  tegangan panel  surya  tanpa  beban yang  dihubung  langsung  menggunakan  multimeter,  dengan skema pengukuran (Gambar 3) dan pengambilan data (Gambar 4).
Gambar. 3. Skema Pengukuran Output Panel Surya
Gambar. 4. Pengambilan Data dengan Multimeter

## E. Pengujian Inverter
Inverter  memiliki  nilai  efisiensi  sebesar  90%  pada  saat beroperasi  [15].  Pengujian  inverter  dilakukan  selama  10  jam sesuai dengan analisa perancangan dengan beban lampu AC 20 watt dan kipas angin 37 Watt dengan baterai yang akan menjadi pemasok daya utama ke inverter untuk sistem PLTS dan tidak terhubung  ke  panel  surya.  Data  yang  diambil  berupa  nilai
tegangan  input  yang  berasal  dari  baterai  dan  tegangan  output inverter yang sudah berubah menjadi daya AC dengan metode yang masih sama yaitu pangambilan data sesaat setiap 60 menit sekali  dimana  data  tersebut  dapat  dilihat  langsung  pada  layar pilot lamp  digital volt  ammeter.  Skema  pengukuran  yang digunakan pada Gambar 5.
Gambar. 5. Skema Output AC

## III. H ASIL D AN P EMBAHASAN
Sistem yang telah dibangun ada sistem yang telah dibangun adalah  sistem  pembangkit  listrik  tenaga  surya  sederhana off- grid, konstruksi  dudukan  untuk  dua  unit  panel  surya  yang dipasang diatas atap rumah pada  Gambar 6 dan troli dudukan guna meletakkan komponen-komponen PLTS pada Gambar 7.
Gambar. 6. Konstruksi Panel Surya

## Gambar. 7. Troli Komponen PLTS
Tujuan dari penggunaan troli untuk penempatan komponen- komponen  PLTS  ini  adalah  untuk  mempermudah  dalam penggunaan  sistem  PLTS  ini  yang  mana  akan  fleksibel  jika ingin  dipindahkan  dan  tidak  terpaku  pada  satu  tempat  saja. Pemilihan  komponen  utama  berupa  inverter,  ssc,  baterai  dan
panel  surya  yang  digunakan  pada  sistem  PLTS off-grid ini dipilih  dengan  meminimalkan  biaya  investasi  awal,  memilih komponen  dengan  harga  yang  lebih  terjangkau  namun  tetap dapat bekerja dengan baik dan disesuaikan dengan kebutuhan pada sistem PLTS off-grid ini.

## A. Pengujian Panel Surya
Pengujian  ini  dimaksudkan untuk  mengetahui  karakteristik tegangan  terbuka  (Voc)  dan  arus  hubung  singkat  (Isc)  panel surya. Pengukuran intensitas cahaya matahari dilakukan dengan dengan alat ukur lux light meter dalam satuan Lux. Data hasil pengukuran ditampilkan mellaui grafik pada Gambar 8.

## Gambar. 8. Grafik Perubahan Intensitas Cahaya
Pada Gambar 8 menunjukkan bahwa intensitas cahaya matahari tidak  stabil  karena  bergantung  pada  kondisi  cuaca.  Dimana intensitas matahari tertinggi terjadi pada pukul 13:00 WIB.

## Gambar. 9. Grafik Perubahan Tegangan
Pada Gambar 9 dapat diketahui bahwa tegangan terbuka yang dihasilkan tergolong stabil dimana perubahan intensitas cahaya tidak begitu memberi pengaruh besar terhadap tegangan yang dihasilkan.

## Gambar. 10. Grafik Perubahan Arus
Gambar  10  merupakan  grafik  perbandingan  arus  hubung singkat  terhadap  waktu.  Dari  grafik  tersebut,  besarnya  arus
yang  dihasilkan  dipengaruhi  oleh  besar  intensitas  cahaya, dimana  terjadi  arus  tertinggi  pada  pukul  13:00  WIB.  Dari keseluruhan  data  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  arus  dan tegangan setiap harinya berbeda bahkan setiap jam mengalami berubahan  baik  itu  mengalami  kenaikan  atau  penurunan  hal tersebut  terjadi  karena  intensitas  cahaya  matahari  yang bergantung  pada  perubahan  cuaca  dan  mengakibatkan  suhu pada panel surya kurang ideal. Waktu terbaik iradiasi matahari terjadi pada pukul 12:00 WIB sampai pukul 15:00 WIB karena intensitasnya  relatif  besar.  Intensitas  iradiasi  matahari  yang diserap  sel  surya  sebanding  dengan  tegangan  dan  arus  yang dihasilkan  oleh  sel  surya,  semakin  rendah  intensitas  cahaya yang  diserap  panel  surya  maka  arusnya  semakin  rendah. Tegangan dan arus terukur sesuai dengan karakteristik modul surya yang digunakan. Dari perhitungan diatas diperoleh rata- rata  tegangan  terbuka  (Voc)  sebesar  20,4  V  sedangkan  arus hubung  singkat  (Isc)  sebesar  6,54 A  dengan  intensitas  sinar matahari sebesar 323.09 W/m 2 .

## B. Pengujian Inverter
Pengujian  inverter  ini  untuk  mengetahui  prinsip  kerja inverter  dan  untuk  mengetahui  apakah  kapasitas  baterai sebanding  dengan  rancangan.  Data  pengukuran  dapat  dilihat pada Tabel II di bawah ini :
TABEL II D ATA P ENGUJIAN I NVERTER DENGAN BEBAN 570 WH Durasi (menit) Teg. Input (Volt) Teg. Output (Volt) Hz 0 13.3 224 50 15 12.9 227 50 60 12.5 226 50 120 12.4 225 50 180 12.4 225 50 240 12.3 225 50 300 12.2 225 50
360 12.2 225 50 420 12.1 224 50 480 12 225 50 570 11.9 225 50 625
11.8 224 50 660 11.8 224 50 Rata-rata 12.29 224.9 50
Pada saat durasi pengujian inverter mencapai 660 menit atau 11 jam  pemakaian  kondisi  kapasitas  baterai  sudah  mencapai setengah  dari  kapasitas  baterai,  dimana  dapat  diketahui  dari indikator  kapasitas  baterai  pada solar  charge  controller yang awalnya kapasitas baterai penuh terdapat 5 bar pada indikator dan  setelah  digunakan  hanya  tersisa  2  bar  ditunjukkan  pada Gambar 11.
Gambar. 11. Indikator Kapasitas baterai pada SCC (kiri: 5 bar, kanan: 2 bar) Dari  data  yang  diperoleh  pada  Tabel  II  menampilkan  bahwa pengaruh dari tegangan baterai yang merupakan masukan dari
inverter  dan  tegangan  keluaran  inverter  berupa  arus  AC terhadap beban yang diberikan ditampilkan pada Gambar 12.

## Gambar. 12. Perbandingan Tegangan Input Output terhadap Beban
Mengacu pada Gambar 12, lamanya durasi pemakaian beban akan  mempengaruhi  tegangan  keluaran  inverter.  Sementara tegangan  baterai  juga  akan  menurun  karena  semakin  lama durasi  pemakaian  beban  kapasitas  baterai  pun  juga  akan berkurang.  Beban  yang  besar  dan  kondisi  sumber  baterai merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya tegangan inverter. Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil inverter yang sesuai. Untuk tegangan pembebanan komponen listrik  yang  memerlukan  arus  AC  dan  rata–rata  tegangan pengujian inverter sebesar 225 VAC 50 Hz, adapun kestabilan tegangan  yang  diberikan  sesuai  standar  PLN  yaitu  230  VAC +5% dan -10%.
Perhitungan  besar  nilai  efisiensi  pada  inverter  merupakan perbandingan  dari  besar  daya  keluaran  inverter  yang  berupa arus AC dengan besar daya masukan inverter berupa arus DC yang  bersumber  dari  baterai.  Namun  dikarenakan  tidak melakukan pengambilan data arus, maka harus dihitung terlebih dahulu  dengan  membandingkan  spesifikasi  baterai  yang digunakan sebagai berikut:
12.29 13.38 = I input
20
12.29  × 20 = 13.38 × I input
245.8 = 13.38 I input 245.8 13.38 = I input 18.37 A = I input (6)
Dimana baterai yang digunakan memiliki spesifikasi 100 Ah dengan tegangan maksimum 13,38 V dan arus maksimum 20 A.
Sehingga  perhitungan  efisiensi  dari  inverter  dapat  dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut:
μ = P AC P DC × 100% (7) = 57 watt 12.29 V  × 18.37 A × 100%  = 57 225,77 × 100% = 25.2%
Nilai efisiensi inverter bergantung pada kapasitas daya beban inverter yang beragam, semakin tinggi nilai efisiensinya maka akan  dapat  mencapai  nilai  maksimum  pada  kapasitas  daya beban  inverter  tersebut  walaupun  dengan  kapasitas  daya pembeban yaitu daya baterai yang lebih rendah, namun masih dalam  kondisi  tidak  melebihi  batas  kapasitas  daya  beban inverter.
Dari hasil perhitungan nilai efisiensi pada pengujian ini tidak begitu tinggi yaitu sebesar 25.2% saja, hal ini diakibatkan dari kurangnya  kesesuaian  antara  kapasitas  daya  beban  inverter
dengan daya beban yang digunakan. Dimana pada penelitian ini hanya menggunkan beban yang tidak besar yaitu 57 Watt saja sedangkan  kapasitas  daya  beban  inverter  yang  digunakan sebesar 1000 Watt sehingga inverter mengalami kerugian daya, karena dalam proses konversi daya DC menjadi AC ini sebagian daya akan hilang dalam dua bentuk, yaitu kehilangan panas atau daya standby yang dikonsumsi hanya untuk menjaga  inverter tetap  dalam  kondisi  mode  daya  atau  konsumsi  daya  inverter pada kondisi tanpa beban.

## IV. K ESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis perancangan sistem PLTS ini maka dapat disimpulkan bahwa besar arus tegangan input yang dapat dihasilkan dari keluaran panel surya selama 3 hari diperoleh rata–rata tegangan terbuka (Voc) sebesar 20,40 V sedangkan  arus  hubung  singkat  (Isc)  sebesar  6,54 A  dengan intensitas  sinar  matahari  sebesar  323.09  W/m 2 dan  nilai efisiensi  panel  surya  yang  diperoleh    15,12%  walau  sudah mencapai  nilai standar yang ada  namun kerugian daya  masih dialami oleh panel surya yang dipengaruhi oleh suhu, bayangan dan intensitas cahaya. Berdasarkan data pengukuran tegangan, nilai  tegangan  AC  yang  dapat  dihasilkan  tergolong  stabil dengan rata-rata 225 VAC 50 Hz dan mampu menahan beban AC 570 Wh selama 11 jam dimana lama waktu pemakaian daya melebihi dari yang direncanakan namun dengan nilai efisiensi inverter  yang  diperoleh  25,2%.  Nilai  efisiensi  tersebut diakibatkan  dari  kurangnya  kesesuaian  antara  kapasitas  daya beban  inverter  dengan  daya  beban  yang  digunakan  sehingga inverter kehilangan daya.

## R EFERENSI
[1]  J. Bawalo, M. Rumbayan, and N. M. Tulung, “Perencanaan Pembangkit Listrik  Tenaga  Surya  Di  Rumah  Kebun  Desa  Ammat  Kabupaten Kepulauan Talaud,” 2021.
[2]  S. Hamdi Peneliti Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer, “Mengenal Lama Penyinaran Matahari Sebagai Salah Satu Parameter Klimatologi”.
[3]  A. Khaffi, A. R. Idris, and S. Sofyan, “Rancang Bangun Modul Trainer Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS),” Seminar  Nasional  Teknik Elektro  dan  Informatika  (SNTEI) ,  vol.  0,  no.  0,  pp.  15–21,  Oct.  2020,
Accessed: Dec. 29, 2022. [Online]. Available: http://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/sntei/article/view/2184
[4] D. Program, S. Teknik, E. Fakultas, T. Umsu, J. Kapten, and M. Basri, “Implementasi  Karakteristik  Arus  Dan  Tegangan  Plts  Terhadap Peralatan Trainer Energi Baru Terbarukan,” Seminar Nasional Teknik SEMNASTEK) UISU , vol. 2, no. 1, pp. 152–157, May 2019, Accessed: Dec. 29, 2022. [Online]. Available: https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/semnastek/article/view/1304
[5] S. Putra, C. Rangkuti, and J. Teknik Mesin, “Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Secara Mandiri Untuk Rumah Tinggal,” Seminar Nasional Cendekiawan , 2016.
[6] K. al  Faizal, M.  Rumbayan, and  S. Silimang,  “Perencanaan  Instalasi Solar Home System”.
[7] H.  Kristiawan,  I.  N.  S.  Kumara,  and  I.  A.  D.  Giriantari,  “Potensi Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  Atap  Gedung  Sekolah  di  Kota Denpasar,” Jurnal  SPEKTRUM ,  vol.  6,  no.  4,  pp.  66–70,  Dec.  2019, Accessed: Dec. 29, 2022. [Online]. Available: https://ojs.unud.ac.id/index.php/spektrum/article/view/55330
[8] T. A. Soewarto, “Optimalisasi Beban Pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya Off-Grid 2000Wp,” vol. 5, pp. 298–300, 2020.
[9] T. Koerniawan,); Aas, W. Hasanah, T. Elektro, and S. Tinggi Teknik - Pln, “Kajian Sistem Kinerja PLTS off-grid 1 kWp DI STT-PLN: Tony Koerniawan; Aas Wasri Hasanah,” ENERGI & KELISTRIKAN , vol. 10, no. 1, pp. 38–44, Feb. 2018, doi: 10.33322/ENERGI.V10I1.322.
[10]  “Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  Off  Grid  Untuk  Supply  Charge Station  |  Setyawan  |  Transmisi:  Jurnal  Ilmiah  Teknik  Elektro.” https://ejournal.undip.ac.id/index.php/transmisi/article/view/42039/pdf (accessed Dec. 29, 2022).
[11]  D. Rizkasari et al. , “Potensi Pemanfaatan Atap Gedung Untuk Plts di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral  (Pup-Esdm)  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,” Journal of Appropriate Technology for Community Services , vol. 1, no. 2, pp. 104–112, Jul. 2020, doi: 10.20885/JATTEC.VOL1.ISS2.ART7.
[12]  G.  Ismoyo,  “Analisis  Efisiensi  Solar  Charge  Controller  Tipe  PWM Pada  Stasiun  Pengisian  Sepeda  Listrik  Teknik  Elektro  Universitas Brawijaya,” Jul. 2021.
[13]  S.  Meliala,  R.  Putri,  S.  Saifuddin,  and  M.  Sadli,  “Perancangan Penggunan  Panel  Surya  Kapasitas  200  WP  On  Grid  System  pada Rumah Tangga di Pedesaan,” JET (Journal of Electrical Technology) , vol.  5,  no.  3,  pp.  100–111,  Oct.  2020,  Accessed:  Dec.  29,  2022.
[Online].
Available:
https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jet/article/view/3544
[14]   dan Kesehatan et al. , “Studi Perencanaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga  Surya  (PLTS)  Skala  Rumah  Sederhana  Di  Daerah  Pedesaan Sebagai  Pembangkit  Listrik  Alternatif  Untuk  Mendukung  Program Ramah Lingkungan Dan Energi Terbarukan,” Prosiding SNaPP: Sains,
Teknologi , vol. 4, no. 1, pp. 223–230, Aug. 2014, Accessed: Dec. 29,
2022. [Online]. Available:
https://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sains_teknologi/article/view/
592.
[15]  E.  Roza  and  M.  Mujirudin,  “Perancangan  Pembangkit  Tenaga  Surya Fakultas Teknik Uhamka,” Jurnal Kajian Teknik Elektro , vol. 4, no. 1, pp. 16–30, Aug. 2019, doi: 10.52447/JKTE.V4I1.1386.