## Analisa Variasi Foot Valve Dan Jatuh Air Terhadap Karakteristik Pada Pompa Sentrifugal
Fajar Maulana 1) , Wayan Sujana 2)
Institut Teknologi nasional Malang
Fakultas Teknologi Industri
Jalan Karanglo Km.2, Malang
Email: fm763572@gmail.com

## A BSTRAK
Pompa  sentrifugal  adalah  pompa  yang  mengubah  energi  kinetik  putaran  poros  dan  impeller  menjadi  tekanan  fluida, dimana  arah  fluida  tegak  lurus  dengan  sumbu  impeller.  Kecepatan  fluida  dikonversikan  menjadi  tekanan  oleh  casing sehingga fluida dapat keluar melalui outlet . Pada kesempatan ini saya mencoba memaparkan hasil penelitian saya tenang analisa variasi foot valve dan jatuh air terhadap karaktristik pada pompa sentrifugal dengan variasi foot valve ukuran ½, ¾, dan 1 inch dengan variasi ketinggian 1, 2, dan 3 meter dengan variasi waktu 1, 2, 3, 4, dan 5 menit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui data mana yang bisa meningkatkan performence pada pompa sentrifugal sebagaimana yang dihasilkan untuk kerja pompa agar kedepannya bisa digunakan pada kehidupan sehari-hari. Dari hasil penelitian saya didapatkan data yang  paling  efisien adalah data pompa  air pada  variasi  foot  valve  ukuran  1 inch,  dimana data  ini memperoleh air  cukup banyak khususnya pada ketinggian 1 meter yaitu mendapatkan debit air 30,65 liter/menit atau 510,833 mililiter/detik.
Kata Kunci Pompa Sentrifugal, Foot Valve, Ketinggian, Waktu Paper type Research paper

## PENDAHULUAN
Pompa  merupakan  salah  satu  komponen yang  paling  penting  dalam  hal  pendistribusian  cairan  (terutama  air).  Dalam memompa cairan, pompa sentrifugal memiliki peranan yang amat penting, karena paling banyak  penggunanya. Karena banyaknya penggunaan tersebut, maka dibutuhkan pompa sentrifugal yang kerjanya maksimum. Penggunaan pompa yang demikian  luas  dengan  berbagai  macam  jenis  dan  bentuknya,  memerlukan  pengetahuan  yang  cukup  untuk merancang, membuat, maupun memilih tipe pompa yang tepat sesuai dengan kondisi dan lingkungan operasi yang dilayaninya. Mulai dari  tujuan  penggunaannya,  jenis  dan  sifat  fluida  yang  dipompa,  keadaan  lingkungan,  ketinggian,  dan kapasitasnya, pemilihan  penggeraknya,  bahkan  sampai  instalasi  dan  perawatannya.  Komponen-komponen  utama  pompa  sentrifugal terdiri dari mechanical seal, packing, shaft (poros), shaft-sleeve, vane, kasing pompa, eye of impeller, impeller, wearing ring, bearing, dan discharge. Dimana kerja pompa merupakan salah satu yang menjadi efek langsung dari  keadaan aliran cairan (air) masuk dan keluar nozle.
Dalam  pendistribusian  air  (cairan)  penggunanan  pompa  sangat  diperlukan  untuk  memenuhi  kinerja  dari  pompa tersebut,Pompa yang sering digunakan dalam pendistribusian air (cairan) adalah pompa sentrifugal. Masalah yang sering dihadapi  dari  pompa  sentrifugal  ini  adalah perawatan  pompa  tersebut  Sehingga  mengakibatkan  kecepatan,  daya,  dan peforma  kerja  yang  kurang  efesien.  Dengan  merubah  variasi  head  pompa  yang  berbeda  maka  akan  menghasilkan kecepatan, daya, dan aliran akan maksimal.
Pada  penelitian  ini  penulis  mencoba  menganalisa  variasi  foot  valve  dan  jatuh  air  yang  berbeda  terhadap  karakteristik pada pompa sentrifugal. Variasi ini diharapkan  dapat mengetahui data mana yang bisa meningkatkan performence pada pompa  sentrifugal  sebagaimana  yang  dihasilkan  untuk  kerja  pompa  agar  kedepannya  bisa  digunakan  pada  kehidupan sehari- hari.

## LANDASAN TEORI
Pompa  adalah  sebuah  alat  yang  digunakan untuk  menggerakan  fluida  dengan  memberikan  gaya  tekan  terhadap fluida  yang  akan  dipindahkan.  Dengan  meggunakan  pompa,  fluida  dapat  dipindahkan  baik  secara  vertikal  maupun horizontal. Fluida adalah zat yang partikel - partikelnya bergerak bebas sehingga bentuknya dapat berubah dengan mudah. Secara  umum,  fluida  terbagi  menjadi  fluida  mampu  mampat  ( Compresible )  dan  fluida  tak  mampu  mampat ( Incompresible ).

## PROSEDUR
Prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada proses penelitian.
2. Meletakkan tandon penampung air pada bagian bawah.
3. Meletakkan pompa air dan tandon penampung air atas pada ketinggian 1 meter, 2 meter dan 3 meter secara
bergantian.
4. Dan melakukan pergantian variasi foot valve yang berbeda dari ½, ¾, dan 1 inch.
5. Pada sisi hisap pompa air dipasang sambungan pipa drat luar, pipa sejajar horisontal, stop kran untuk mengisi pancingan air, lalu dipasang  juga  pipa lurus kebawah dan pada ujung pipa dipasang variasi foot valve.
6. Pada sisi buang pompa air dipasang sambungan pipa drat luar, pipa lurus, sambungan, flow meter, pipa lurus dan pipa elbow mengarah kebawah.
7. Pada bagian bawah pipa elbow diberi tandon penampung air atas, agar air yang telah didistribusikan oleh pompa bisa tertampung pada tandon, agar tidak terjadi tumpah.
8. Melakukan analisa data dengan menggunakan flow meter, stopwatch,alat perekam vidio dan saklar ON/OFF pompa air. Yaitu dengan menetralkan angaka terlebih dahulu pada flow meter.
9. Kemudian meletakkan  stopwatch  disamping  flow  meter  dan  setelah  semuanya  dirasa  sudah  siap  maka menyalahkan  rekaman  vidio. kemudian  stopwatch  dan  saklar  yang  ada  pada  pompa  akan dinyalahkan secara bersamaan.
10. Lalu bisa mengambil data berapa liter air yang masuk permenit dan mengambil data pada menit ke 1,2,3,4,5 bisa mendapatkan air berapa liter.
11. Setelah  semua  data  diperoleh pada  ketinggian  1  meter,  2 meter,  dan  3  meter  maka  diganti  dengan  variasi foot valve dari
12. ½, ¾, dan 1 inch.
13. Dilakukan perbandingan data dan mengambil kesimpulan.

## METODOLOGI PENELITIAN

## HASIL DAN ANALISA
Variasi yang digunakan pada penelitian ini adalah :
 Foot Valve
:  ½  inch,  ¾  inch  dan  1 inch
 Ketinggian : 1, 2, dan 3 meter
 Waktu
: 1, 2, 3, 4, dan 5 menit
TABLE I. P OMPA S ENTRIFUGAL U KURAN F OOT V ALVE ½ INCH No. Dimensi Valve D (inch) Tinggi Hisap H (m) Debit Q( l /min) Debit Q(ml/sec) 1. ½ 1 23,81 396,833 2. 2 21,26 354,333 3. 3 19,10 318,333 TABLE II. P OMPA S ENTRIFUGAL U KURAN F OOT V ALVE ¾ INCH No. Dimensi Valve D (inch) Tinggi Hisap H (m) Debit Q( l /min) Debit Q(ml/sec) 1. ¾ 1 20,60 343,333 2. 2 19,98 333 3. 3 17,14 285,666
TABLE III. P OMPA S ENTRIFUGAL U KURAN F OOT V ALVE 1 INCH No. Dimensi Valve D (inch) Tinggi Hisap H (m) Debit Q( l /min) Debit Q(ml/sec) 1. 1 1 30,65 510,833 2. 2 30,07 501,166 3. 3 25,42 440,333
Fig. 1. Grafik  perbandingan  variasi  foot  valve  ½ inch terhadap debit air dan ketinggian
Berdasarkan grafik diatas pada variasi foot valve ½ inch terhadap debit air dan  ketinggian dapat diketahui bahwa pada ketinggian  1  meter  didapatkan  rata  rata  air  23,81  liter/menit,  pada  ketinggian  2  meter  didapatkan  rata  rata  air  21,26 liter/menit, dan pada ketinggian 3 meter didapatkan rata rata air 19,10 liter/menit.

## Fig. 2. Grafik  perbandingan  variasi  foot  valve  ¾ inch terhadap debit air dan ketinggian

## KESIMPULAN
1. Dari  hasil  pengujian  dengan  3  variasi  foot  valve,  3  variasi  ketinggian,  dapat  disimpulkan  bahwa  data yang  paling  efisiensi  lebih  baik  adalah  pada  variasi foot  valve  ukuran  1  inch  yang  mendapatkan debit rata rata air 30,65 liter/menit
2. Dari hasil pengujian ini juga dapat disimpulkan data paling rendah adalah pada variasi foot valve ukuran ¾ inch dengan mendapatkan debit rata rata air 17,14 liter/menit
3. Dapat  disimpulkan  juga  jika  air  pada  bak/tandon  hisap  yang  ada  dibagian  bawah masih  penuh,  maka tekanan air masih besar,sehingga air yang dipompakan juga mengalir cukup deras.
4. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi letak pompa air, maka semakin  berat untuk menghisap cairan fluida  dan semakin rendah letak pompa air, maka semakin kencang untuk menghisap cairan fluida.
5. Dapat  disimpulkan  juga,  jika  semakin besar  variasi  foot  valve-nya,  maka  semakin  kencang  pompa  air untuk menghisap cairan fluida.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Bendris, Hutabarat, 2019. Analisis unjuk pompa sentrifugal dengan variasi head. Skripsi. Jurusan teknik mesin. Fakultas teknik. Universitas medan area: Medan.
2. Fransiskus, Kale, Wutun, Wadan, 2011. Pompa sentrifugal kecepatan rendah jumlah sudu 3 dengan head 2,1  meter.  Skripsi.  Program  Studi  Teknik  Mesin.  Fakultas  sains  dan  teknologi.  Universitas  sanata dharma: yogyakarta.
3. Harianto, Bagus. Enterprise University Perbaikan Centrifugal Pump (Single Stages).
4. Muhammad  Iqbal  Fakhrudin,  2018.  Perancangan  pompa  sentrifugal  untik  water  treatment  plant kapasitas 0.25 m3/s padakawasan industri karawang, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Pancasila: Jakarta.
5. Pompa. keluargasepuh86.blogspot.com/2017/08/je nis-jenis-pompa.html.
6. Thoharudin,  Arif  Setyo  Nugroho,  Stefanus Unjanto,  2014.  Optimasi  tinggi  tekan  dan  efisiensi  pompa sentrifugal dengan perubahan jumlah sudu impeler dan sudut sudu keluar impeler  menggunakan simulasi computational fluid dynnamics. Jurnal teknik mesin.