## ORIGINAL ARTICLE

## Analisis Kualitas Air Baku dan Air Distribusi Di Rumah Sakit Aisyiyah Muntilan
Muhammad Badaruddin*, Awaluddin Setya Aji, Deny Rachma Danti
Akademi Teknik Tirta Wiyata, Kota Magelang E-mail: muhammad.badaruddin@akatirta.ac.id
Diterima 20 September 2021, Direvisi 11 Oktober 2021, Disetujui Publikasi 30 November 2021

## Abstract
Aisyiyah Hospital currently uses 2 water sources in the form of water from wells and PDAM water sources. The water that comes out of the well water distribution channel tends to be still turbid, so  related to this problem it is necessary to do an analysis of water quality at each source point and distribution channel with parameters of turbidity,  temperature,  iron,  manganese,  pH  and  MPN  Coliform  which  aims  to  determine  the  quality  of  raw water and distribution water quality in both sources with quality standard requirements. The analytical method used  is  to  take  samples  in  raw  water  and  distribution  water,  and  then  the  results  are  analyzed  for  suitability which  is  compared  with  the  quality  requirements  of  PP  RI  No.  82  of  2001  (for  source  water)  and  RI PERMENKES  No.  492 of  2010  (for  drinking  water.  Based  on  the  results  of  the  research  conducted,  it  can  be seen that the condition of the quality of raw water at the well source has not met the requirements of PP RI No. 82 of 2001, while for the source of the PDAM has met the requirements. , while the quality of water distribution PDAMs meet the requirements.
Keywords: Water Quality, Parameters, Hospital

## Abstrak
Rumah  Sakit Aisyiyah saat ini menggunakan 2 sumber air berupa sumber air dari sumur dan sumber air PDAM. Air yang keluar dari saluran distribusi air sumur cenderung masih keruh, jadi berkaitan dengan masalah tersebut perlu dilakukannya analisis kualitas air di setiap titik sumber dan saluran distribusi dengan parameter kekeruhan, suhu, besi, mangan, pH dan MPN Coliform yang bertujuan untuk mengetahui kualitas air baku dan kualitas air distribusi  dikedua  sumber  dengan  persyaratan  baku  mutu.  Metode  analisis  yang  dilakukan  adalah  mengambil sampel pada air baku dan air distribusi, yang kemudian hasil tersebut dianalisis kesesuainnya yang dibandingkan dengan persyaratan baku mutu PP RI No 82 tahun 2001 (untuk air sumber) dan PERMENKES RI No 492 tahun 2010  (untuk  air  minum).  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  maka  dapat  diketahui  bahwa  kondisi kualitas  air  baku  di  sumber  sumur  belum  memenuhi  persyaratan  PP  RI  No  82  Tahun  2001,  sedangkan  untuk sumber PDAM sudah memenuhi persyaratan.Hasil kondisi kualitas air distribusi di air sumur belum memenuhi PERMENKES RI No 492 Tahun 2010, sedangkan kualitas air distribusi PDAM sudah memenuhi persyaratan. Kata Kunci: Kualitas Air; Parameter; Rumah Sakit

## Artikel ilmiah Pendidikan Geografi

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  No  44  Tahun 2009  tentang  Rumah  Sakit  menyatakan bahwa  Rumah  sakit  merupakan  institusi pelayanan kesehatan
yang
menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan masyarakat secara paripurna yang menyediakan  pelayanan    rawat  inap, rawat  jalan,  dan  gawat  darurat.  Menurut Depkes  RI  (2007),  Rumah  Sakit  sebagai salah  satu  institusi  kesehatan  memegang peranan  penting  dalam  melaksanakan upaya kesehatan dengan tetap mengutamakan  upaya  penyembuhan  dan pemulihan.  Lubis  (2006)  menyebutkan bahwa  rumah  sakit  yang  bersih  akan memberikan  rasa  nyaman  bagi  pasien, pengunjung maupun karyawan dan upaya yang  dapat  dilakukan  untuk  memberikan kenyamanan  adalah  dengan  menyediakan kualitas air bersih yang layak.
Maka  sebagai  institusi  pelayanan kesehatan, keberadaan air bersih di rumah sakit  menjadi  cukup  vital  mengingat bahwa rumah sakit adalah tempat dilaksanakannya  tindakan  medis.  Oleh karena  itu,  kualitas  air  bersih  di  Rumah Sakit perlu dijaga agar tidak menimbulkan infeksi baru bagi pasien (Inswiasri, 2007). Agar secara kuantitatif memenuhi persyaratan,  maka  Rumah  Sakit  harus memenuhi  jumlah  kebutuhan  sehari-hari untuk  operasional  air  bersih  di  lingkup pelayanannya.  Air  tersebut  juga  harus bersih  dari  secara  fisik,  kimia  dan mikrobiologis (Mulyati, 2017).
Rumah  Sakit  harus  menyediakan air  bersih  yang  mengacu  pada  PP  No  82 Tahun 2001 dan air minum mengacu pada PERMENKES
RI
nomor 492/MENKES/PER/IV/2010.  Dalam  PP Nomor 82 Tahun 2001, sumber air adalah wadah  air  yang  terdapat  diatas  dan  di bawah  permukaan  tanah,  termasuk  dalam pengertian  ini  akuifer,  mata  air,  sungai, rawa,  danau,  situ,  waduk,  dan  muara, sumber  air  juga  mempunyai  mutu  yang ditetapkan  menjadi  4  kelas.  Sementara dalam  PERMENKES  RI  Nomor  492 Tahun  2010  menjelaskan  bahwa  air
minum  merupakan  air  yang  melalui proses  pengolahan  atau  tanpa  proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
Baik air baku maupun air distribusi  yang  digunakan  oleh  Rumah Sakit harus memenuhi baku mutu air yang telah ditetapkan. Baku mutu air merupakan batas kadar yang diperbolehkan  bagi  zat  atau  bahan pencemar  yang  terdapat  di  dalam  air (Subekti, 2005).
Dalam  penyediaan  air  minum, Rumah  Sakit  harus  memenuhi  tiga persyaratan  pelayanan  yang  terdiri  dari 3K, yaitu persyaratan kualitatif, kuantitatif dan kontinuitas (Awalia, 2014).  Salah  satu  rumah  sakit  di Magelang  yang  juga  dituntut  untuk memastikan  kualitas  air  bersih  dan  air minumnya  adalah  Rumah  Sakit  Aisyiyah Muntilan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh  saat  observasi  pada  sekitar bulan  Mei  2019,  Rumah  Sakit  Aisiyiyah Muntilan merupakan Instansi pemerintahan  yang  termasuk  salah  satu tempat  rujukan  yang  mengoprasikan  100 bed  tempat  tidur  (TT).  Rumah  Sakit  ini menggunakan  2  sumber  air  yaitu  air PDAM  dan  air  sumur  untuk  mencukupi kebutuhannya.
Air  yang  berasal  dari  PDAM selanjutnya di tampung ke GWT ( Ground Water Tank ) kemudian di distribusikan ke ruangan-ruangan,  sementara  air  yang berasal  dari  sumur  bor  ditampung  di GWT  ( Ground  Water  Tank )  kemudian dipompa menuju reservoir terlebih dahulu baru kemudian didistribusikan ke ruangan.  Tampungan  GWT  tersebut merupakan  bangunan  yang  terpusat,  di dalamnya terdapat 2 bak tampungan yaitu tampungan untuk air PDAM dan untuk air sumur.  Debit  penyaluran  distribusi  air  di Rumah  Sakit  Aisyiyah  Muntilan  yaitu  15 m 3 . Air yang keluar dari saluran distribusi air  sumur  cenderung  masih  keruh, kemungkinan  disebabkan  oleh  perpipaan dan  penampung  airnya  yang  kotor.
Berdasarkan masalah tersebut perlu dilakukan  analisis  kualitas  air  di  setiap titik  sumber  air  dan  saluran  distribusi  air yang  ada  di  Rumah  Sakit  Aisyiyah Muntilan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  kualitas  air  baku  dan  air distribusi  yang  ada  di  Rumah  Sakit Aisyiyah  Muntilan  serta  membandingkan kualitasnya  dengan  PP  RI  No  82  Tahun 2001 dan PERMENKES RI No.492 tahun 2010.

## B. Metode Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  kualitatif  analitis. Pengambilan  data  dilakukan  dengan  cara melakukan  sampling  pada  sumber  air baku dan air distribusi yang digunakan RS Aisyiyah  Muntilan,  yaitu  air  sumur  dan air  PDAM.  Masing-masing  sumber  air diambil 2 sampel yaitu di titik sumber air dan  titik  distribusi  sumber  air.  Sehingga total  sampel  air  yang  diambil  ada  4 (empat)  yaitu  titik  sumber  air  sumur  bor, distribusi  terjauh  air  sumur  bor,  titik sumber  air  PDAM  dan  distribusi  terjauh air  PDAM.  Sampel  air  baku  berasal  dari titik  sumber  air  bor  dan  sumber  air PDAM.  Sedangkan  sampel  air  distribusi berasal  dari  distribusi  terjauh  sumur  bor dan distribusi terjauh air PDAM. Masing- masing sampel air tersebut kemudian diuji kualitasnya  secara  fisik,  kimia  dan mikrobiologis di laboratorium.
Parameter fisik yang diuji meliputi kekeruhan  dan  suhu;  parameter  kimia yang  diuji  meliputi  pH,  Mangan  Terlarut dan  Besi  Terlarut;  sementara  parameter
mikrobiologisnya  yaitu  Total  Coliform. Hasil  dari  pengujian  tersebut  kemudian dibandingkan  dengan  PP  RI  No  82  tahun 2001  untuk  air  baku,  sementara  untuk  air minum  dibandingkan  dengan  Permenkes No  492  tahun  2010.  Selanjutnya  hasil tersebut dianalisis masing-masing parameternya, apakah sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan atau tidak.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Analisis Kualitas Air Baku
(a) Air Sumur Bor
Data  kualitas  air  baku  yang  berasal dari  air  sumber  (sumur  bor)  didapat dengan cara pengujian sampel air. Sampel air  diambil  dari  titik  sumur  bor  dengan menggunakan  2  wadah  yaitu  botol  yang sudah  diseterilisasi  (pengecekan  secara mikrobiologi)  dan  drigen  (pengecekan secara fisika dan kimia). Air sampel yang di ambil kurang lebih 250 ml untuk botol yang sudah diseterilisasi dan untuk drigen kurang  lebih  2  liter,  pengambilan  sampel dilakukan  pada  pukul  11:44  WIB  utuk pengambilan  sampel  secara  fisika,  kimia dan pukul  11.50 WIB untuk  pengambilan sampel  secara  mikrobiologi.  Titik  sampel air  yang  diambil  pada  bagian  pipa outlet dari  kran  air    lalu  dimasukan  ke  dalam botol  dan  drigen  kemudian  dilakukan pengujian di laboratorium. Hasil pengujian  sampel  air  baku  dapat  dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Hasil Pengujian Air Sampel Sumur Bor
Parameter Nilai Uji Satuan Baku Mutu PP RI No 82 Tahun 2001 MIKROBIOLOGI MPN Coliform < 1,8 MPN/100 ml 0 KIMIA 1. Mangan Terlarut 2. Besi Terlarut 3. pH 1, 009 3, 670 6,84 mg/L mg/L 1 0,3 6-9
Parameter Nilai Uji Satuan Baku Mutu PP RI No 82 Tahun 2001 FISIKA 1. Kekeruhan 2. Suhu 35,40 27,0 NTU °C - ±3
Berdasarkan  table  di  atas  dapat diketahui  bahwa  sampel  air  baku  yang berasal  dari  sumber  (sumur  bor)  telah mengalami  pencemaran  kualitas  air. Indikasi  tersebut  berasal  dari  parameter mikrobiologi  yaitu  MPN  Coliform  yang melebihi batas persyaratan yaitu < 1,8/100 ml  sampel.  Hal  tersebut  bisa  menjadi indikasi bahwa terdapat organisme patogen  dalam  sampel  air  baku.  Hal  ini disebabkan  lokasi  sumur  bor  berdekatan dengan  pembuangan  sampah  (sampah padat) dengan jarak sekitar 3 meter.
Parameter  Mangan  terlarut  dan  pH masih  berada  dalam  batas  wajar  baku mutu.  Sementara  parameter  Besi  terlarut juga  melebihi  batas  baku  mutu  dengan nilai  uji  mencapai  3,670  mg/L  padahal baku  mutunya  adalah  0,3  mg/L.  Kondisi ini  dapat  diakibatkan  karena  air  tanah dalam biasanya mengandung karbondioksida  yang  relative  tinggi  ,  pH rendah  dan  kadar  oksigen  terlarut  rendah serta  terbentuk  kondisi  anaerobic.  Pada kondisi terbut, ferri karbonat di alam akan larut  sehingga  mengakibatkan  adanya peningkatan  kadar  besi  ferro  (Fe2+)  di perairan (Effendi, 2003).
Sedangkan parameter suhu didapatkan  hasil  27  °C  dengan  suhu lingkungan  24  °C,  artinya  factor  suhu masih  sesuai  dengan  baku  mutu  yang berkisar ±3 °C.

## (b) Air PDAM
Data  kualitas  air  sumber  PDAM diperoleh  dengan  cara  pengujian  sampel air.  Sampel  air  di  ambil  dari  tampungan GWT yang berisi air PDAM.
Pengambilan sampel air dilakukan dengan menggunakan  2  wadah  yaitu  botol  yang sudah  diseterilisasi  (pengecekan  secara mikrobiologi)  dan  drigen  (pengecekan secara fisika dan kimia). Air sampel yang diambil  kurang  lebih  250  ml  untuk  botol yang sudah diseterilisasi dan untuk drigen kurang  lebih  2  liter,  pengambilan  sampel dilakukan  pada  pukul  13.23  WIB  untuk pengambilan  sampel  secara  fisika,  kimia dan  pukul  13.21WIB  untuk  pengambilan sampel  secara  mikrobiologi.  Titik  sampel air yang akan diambil terletak pada bagian pipa outlet dari  kran  air  yang  berada  di dalam  tampungan  GWT  lalu  dimasukan ke  dalam  botol  dan  drigen  kemudian dilakukan  pengujian  di  laboratorium. Hasil  dari  pengujian  sampel  air  pada sumber air PDAM dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut. Tabel 2. Hasil Pengujian Air Sampel PDAM Parameter Nilai Uji Satuan Baku Mutu PP RI No 82 Tahun 2001 MIKROBIOLOGI 1. MPN Coliform 2,8 MPN/100 ml 0 KIMIA 1. Mangan Terlarut 2. Besi Terlarut 3. Ph 0,008 0,035 7,75 mg/L mg/L 1 0,3 6-9 FISIKA 1. Kekeruhan 0,36 NTU -
Parameter Nilai Uji Satuan Baku Mutu PP RI No 82 Tahun 2001 2. Suhu 25,0 °C ±3
Berdasarkan  hasil  di  atas,  Parameter mikrobiologi  MPN  Coliform  melebihi bakumutu  dengan  nilai  2,8  MPN/100  ml sampel sementara baku mutunya adalah 0 MPN/100 ml sampel. Hal ini dapat terjadi karena  lokasi  sumber  air  PDAM  yang sangat  dekat  dengan  septic  tank  yaitu kurang dari 2 meter.
Parameter  kimia  yang  terdiri  atas mangan  terlarut,  besi  terlarut  dan  pH masih  sesuai  dengan  baku  mutu  yang ditetapkan.  Parameter  fisika  berupa  suhu juga  masih  sesuai  dengan  baku  mutu karena nilai uji suhu air PDAM adalah 25 °C dan suhu lingkungan berkisar 24 °C.

## 2. Analisis Kualitas Air Distribusi (a) Air Distribusi Sumur Bor Lokasi  pengambilan  air  distribusi sumur  bor  berada  pada  titik  terjauh distribusi  air,  yaitu  di  Ruang  Laundry.
Sampel  air  dari  Ruang  Laundry  diambil dari  kran  dengan  menggunakan  2  wadah yaitu  botol  yang  sudah  di  seterilisasi (pengecekan  secara  mikrobiologi)  dan drigen  (pengecekan  secara  fisika  dan kimia).  Air  sampel  yang  di  ambil  kurang lebih  250  ml  untuk  botol  yang  sudah diseterilisasi  dan  untuk  drigen  kurang lebih 2 liter, pengambilan sampel dilakukan  pada  pukul  11.59  WIB  untuk pengambilan  sampel  secara  fisika,  kimia dan pukul  12.05 WIB untuk  pengambilan sampel  secara  mikrobiologi.  Titik  sampel air  yang  akan  diambil  yaitu  pada  bagian pipa outlet dari  kran  air    lalu  dimasukan ke  dalam  botol  dan  drigen  kemudian dilakukan  pengujian  di  laboratorium. Hasil  pengujian  sampel  air  distribusi sumur bor dari ruang laundry dapat dilihat pada tabel 3.

## Tabel 3. Hasil Pengujian Air Sampel Distribusi Sumur Bor (Ruang Laundry)
Parameter Nilai Uji Satuan Baku Mutu PP RI No 82 Tahun 2001 MIKROBIOLOGI 1. MPN Coliform 33 MPN/100 ml 0 KIMIA 1.  Mangan Terlarut 2. Besi Terlarut 3. Ph 1,005 2,560
6,56
mg/L mg/L - 0,4 0,3 6,5 – 8,5 FISIKA 1. Kekeruhan 2. Suhu 25,30 15,0
NTU
°C 5 ±3 Berdasarkan  hasil  di  atas,  parameter mikrobiologi yaitu MPN Coliform mengalami  pencemaran  karena  melebihi baku  mutu  yang  ditentukan  (  0  MPN/100 ml  sampel)  dengan  nilai  33  MPN/100  ml sampel.  Hal  tersebut  dapat  terjadi  karena kurangnya perawatan pipa saluran distribusi  serta  sumber  air  yang  hanya
berjarak  sekitar  5  meter  dari  lokasi  IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Rumah Sakit.
Pada  parameter  kimia,  hanya  pH yang  masih  sesuai  dengan  baku  mutu. Sementara  parameter  mangan  terlarut (baku  mutu  0,4  mg/L)  melebihi  baku mutu dengan nilai 1,005 mg/L. Tingginya
kadar  mangan  dapat  disebabkan  karena kondisi  air  yang  hanya  mengandung sedikit  oksigen,  terutama  pada  air  tanah dalam  dan  danau  yang  dalam  (Effendi, 2003).  Kadar  besi  terlarut  juga  melebihi baku mutu dengan nilai  2,560 mg/L  yang dapat diakibatkan karena tidak dilakukannya  flushing  pada  pipa  dan sumber air yang mengandung ferro.
Parameter  fisika  berupa  kekeruhan melebihi  baku  mutu  dengan  nilai  25,30 NTU  sedangkan  baku  mutunya  hanya  5 NTU. Hal ini dapat terjadi karena air dari sumur bor tidak melalui tahap pengolahan seperti  di  filter  maupun  diendapkan, sehingga  mengakibatkan  tingginya  angka kekeruhan.  Parameter  suhu  juga  tidak sesuai  dengan baku mutu  dengan nilai  15 °C padahal nilai suhu lingkungan berkisar 24  °C.  Kondisi  suhu  yang  rendah  dapat mengurangi  nilai  keterlarutan  oksigen dalam  air  ( Dissolved  Oxygen )  serta menjadikan air berbau.

## (b) Air Distribusi PDAM
Lokasi  pengambilan  air  distribusi PDAM berada pada titik terjauh distribusi, yaitu di Ruang Gizi. Sampel air di  ruang  gizi  diambil  dari  kran  dengan menggunakan  2  air  wadah  yaitu  botol yang  sudah  diseterilisasi  (pengecekan secara mikrobiologi) dan drigen (pengecekan secara fisika dan kimia). Air sampel yang diambil kurang lebih 250 ml untuk  botol  yang  sudah  diseterilisasi  dan untuk  drigen  kurang  lebih  2  liter, pengambilan  sampel  dilakukan  pada pukul  13.02    WIB  untuk  pengambilan sampel  secara  fisika,  kimia  dan  pukul 13.05  WIB  untuk  pengambilan  sampel secara mikrobiologi. Titik sampel air yang diambil yaitu pada bagian pipa outlet dari kran  air    lalu  dimasukan  ke  dalam  botol dan  drigen  untuk  selanjutnya  dilakukan pengujian di laboratorium.
Hasil pengujian sampel air distribusi dari ruang gizi dapat dilihat pada tabel 4.

## Tabel 4. Hasil Pengujian Air Sampel Distribusi PDAM (Ruang Gizi)
Parameter Nilai Uji Satuan Baku Mutu PP RI No 82 Tahun 2001 MIKROBIOLOGI MPN Coliform 1,4 MPN/100 ml 0 KIMIA 1. Mangan Terlarut
2. Besi Terlarut 3. Ph 0,010 0,132
7,69
mg/L mg/L
- 0,4 0,3 6,5 – 8,5 FISIKA 1. Kekeruhan 2. Suhu 0,38 26,0 NTU °C 5 ±3
Hasil  di  atas  menunjukkan  bahwa parameter  mikrobiologi  MPN  Coliform hanya  sedikit  melebihi  baku  mutu  yang telah ditetapkan dengan nilai 1,4 MPN/100 ml sampel.
Parameter  kimia  (meliputi  mangan terlarut,  besi  terlarut  dan  pH)  serta parameter  fisika  (meliputi  kekeruhan  dan suhu)  masih  sesuai  dengan  baku  mutu yang  ditetapkan.  Sehingga  hasil  ini
menunjukkan  tidak  terjadi  pencemaran kimia  dan  fisika  dalam  air  distribusi PDAM.

## 3. Perbandingan  Kualitas  Air  Baku dan  Air  Distribusi  dengan  Baku Mutu
Hasil  pengujian  seluruh  sampe1 kualitas air baku dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.
Tabel 5. Tabel Hasil Pengujian Sampel Kualitas Air Baku dengan Baku Mutu Parameter Satuan Baku Mutu PP RI No 82 th 2001 Hasil Uji Air Baku Sumur Bor Air Baku PDAM MIKROBIOLOGI MPN Coliform MPN/100 ml 0 < 1,8 2,8 KIMIA 1. Mangan Terlarut 2. Besi Terlarut 3. Ph mg/L mg/L - 1 0,3 6-9 1, 009 3, 670 6,84 0,008 0,035 7,75 FISIKA 1. Kekeruhan 2. Suhu NTU °C - ±3 35,40 27,0 0,36 25,0
Berdasarkan  hasil  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  kualitas  air  baku  RS Aisyiyah  Muntilan  yang  berasal  dari PDAM  memiliki  kualitas  lebih  baik  dari segi  fisika  dan  kimia.  Semua  parameter kimia  pada  air  PDAM  meliputi  mangan terlarut, besi terlarut dan pH menunjukkan nilai yang masih sesuai dengan baku mutu kualitas  air  baku.  Namun  pada  parameter mikrobiologis,  air  PDAM  memiliki  nilai
yang  lebih  tinggi  MPN  nya.  Artinya kualitas  mikrobiologis  dari  PDAM  lebih rendah dari pada sumur bor. Hal ini dapat dimungkinkan terjadi karena proses pembubuhan  desinfektan  pada  air  PDAM belum  sesuai  dengan  dosis  optimalnya. Sementara  hasil  perbandingan  kualitas sampel  air  distribusi  dapat  dilihat  pada tabel 6.
Tabel 6. Tabel Hasil Pengujian Sampel Kualitas Air Distribusi dengan Baku Mutu
Parameter Satuan Baku Mutu Permenkes 492 Tahun 2010 Hasil Uji Air Distribusi Sumur Bor (R. Laundry) Air Distribusi PDAM (Ruang Gizi) MIKROBIOLOGI MPN Coliform MPN/100 ml 0 33 1,4 KIMIA 1. Mangan Terlarut 2. Besi Terlarut 3. Ph mg/L mg/L - 0,4 0,3 6,5 – 8,5 1,005 2,560 6,56 0,010 0,132 7,69 FISIKA 1. Kekeruhan 2. Suhu NTU °C 5 ±3 25,30 15,0 0,38 26,0 Berdasarkan  hasil  di  atas,  secara umum dapat diketahui bahwa air distribusi  PDAM  juga  memiliki  kualitas yang  lebih  baik  dari  pada  air  distribusi sumur  bor.  Semua  parameter  mulai  dari mikrobiologis,  kimia  dan  fisika  pada  air distribusi  PDAM  memiliki  hasil  yang lebih  baik  dan  sesuai  dengan  baku  mutu
air  distribusi  (Permenkes  No  492  tahun 2010)  jika  dibandingkan  dengan  air distribusi  sumur bor. Hal  ini dapat  terjadi karena  air  PDAM  melalui  serangkaian proses pengolahan sebelum didistribusikan  ke  pelanggan,  termasuk pemberian desinfektan untuk
membebaskan air dari kontaminasi mikrobiologis.

## D. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:
1. Kualitas  air  baku  sumur  bor  yang mengalami pencemaran kualitas
adalah pada parameter MPN
Coliform (<1,8 MPN/100 ml sampel) serta  parameter  kimiawi  mangan (1,009 mg/L) dan besi terlarut (3,670 mg/L).  Sementara  air  baku  PDAM parameter MPN Coliform (2,8 MPN/100 ml sampel), serta parameter  mangan  (0,008  mg/L)  dan besi terlarut (0,035 mg/L)
2. Kualitas air distribusi sumur bor yang mengalami pencemaran kualitas
adalah pada parameter MPN
Coliform,  mangan  terlarut,  besi terlarut, kekeruhan dan suhu. Sementara  kualitas  air  distribusi
PDAM  yang  mengalami  pencemaran kualitas adalah hanya pada parameter MPN Coliform
3. Secara  umum,  kualitas  sumber  air baku  dan  air  distribusi  yang  lebih baik  digunakan  oleh  RS  Aisyiyah Muntilan adalah Air PDAM.

## Daftar Pustaka
Awalia,  N.  2014.  Pembahasan  Air  Bersih <https://www.academia.edu/979316 4/BAB  _IV_PEMBAHASAN_4.1 _Air_Bersih>  (Diakses  tanggal  5 Mei 2019) Depkes RI. 2007. Pedoman Sanitasi RS di Indonesia . Jakarta: Dirjen Pelayanan Medik.
Effendi,  Hefni.  2003. Telaah  Kualitas Air:  Bagi  Pengelolaan  Sumber Daya  dan  Lingkungan  Perairan .
Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Inswiasri.  2007. Kandungan  Logam  Fe dan Mn dalam Air Bersih .
Semarang: Universitas Semarang.
Lubis.  2006. Analisis  Kualitas  Fisik  dan
Kimia  Air  di  Daerah  Medan  dan Sekitarnya . Medan: Universitas
Sumatera Utara.
Mulyati,  Sri.  2017.  Analisis  Pemantauan dan  Pengelolaan  Fisik  Kimia  Air Bersih  di  Rumah  Sakit  Rafflesia Kota  Bengkulu. Journal  of  Nursing and Public Health . Vol 5 No 1. Hal:
52-59.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  492 Tahun  2010 Tentang  Persyaratan Kualitas Air Minum. Jakarta. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang  Pengolahan  Kualitas  Air Dan  Pengendalian  Pencemaran air  Presiden  Republik  Indonesia. Jakarta Subekti,  S.  2005. Pengelolaan  Air  Bersih
Rumah Sakit Sebagai Upaya Minimisasi  Limbah  Cair  (Thesis). Semarang: llmu Lingkungan, Univeritas Diponegoro.