## RE-DESIGN SISTEM DISTRIBUSI AIR BERSIH DAN FIRE HYDRANT DI
GEDUNG PLN UP3B KALSELTENG
Anas Satria Aji 1) , Rudi Siswanto 2)
1,2) Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Jln. Ahmad Yani KM 36 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70714 Email: anassatriaaji@gmail.com

## Abstract
Clean water supply and distribution systems in high rise buildings often experience problems. No exception is the PT. PLN (Persero) UP3B Kalselteng Building which did  not  escape  this  problem.  For  this  reason,  it  is  necessary  to  re-design  the distribution system and provide clean water and fire hydrants to the building. The objectives of this study include analyzing the needs and distribution of clean water and  fire  hydrants  in  the  building.Clean  water  needs  was  calculated  based  on  the number  of  people  that  consuming  the  clean  water,  the  type  and  number  of plumbing  tools  load  unit.  Calculation  of  head    loss    in    pipes    used  Hazen  – William, Darcy-Weisbach  and  Colebrook-White equation.
Keyword: Plumbing, Re-Design, Water Needs

## Abstrak
Sistem  penyediaan  dan  distribusi  air  bersih  di  gedung-gedung  bertingkat  sering mengalami kendala. Tidak terkecuali PT. PLN (Persero) Gedung UP3B Kalselteng yang  tidak  luput  dari  permasalahan  tersebut.  Untuk  itu  perlu  dilakukan perancangan  ulang  sistem  distribusi  dan  penyediaan  air  bersih  serta  hidran kebakaran  pada  gedung.  Tujuan  dari  penelitian  ini  antara  lain  menganalisis kebutuhan  dan  distribusi  air  bersih  dan  hidran  kebakaran  di  dalam  gedung. Kebutuhan air bersih dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang mengkonsumsi air bersih, jenis dan jumlah unit beban alat perpipaan. Perhitungan head loss pada pipa menggunakan persamaan Hazen - William, Darcy-Weisbach dan Colebrook- White.
Kata Kunci: Perpipaan, Perancangan Ulang, Kebutuhan Air

## PENDAHULUAN
Air  adalah  kebutuhan  utama  makhluk  hidup  terutama  bagi  manusia  yang memegang  peranan  penting  untuk  kehidupan  sehari-hari,  salah  satunya  sebagai sumber  energi.  Air  juga  sangat  erat  kaitannya  dengan  pembangunan  suatu  gedung yang  sangat  memerlukan  adanya  air  bersih.  Ketersediaan  air  merupakan  fasilitas penting  dalam sebuah  bangunan yang digunakan oleh  penghuni bangunan maupun untuk keperluan lain. Kebutuhan air pada suatu bangunan ditentukan oleh fungsi dan jumlah penghuni bangunan tersebut (Tjouwardi, 2015). Oleh karena itu, setiap jenis bangunan tentunya memiliki kebutuhan air bersih yang berbeda pula.
PT.  PLN  (Persero)  Unit  Pelaksana  Penyaluran  dan  Pengatur  Beban  Sistem Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ialah salah satu salah satu kantor Unit PLN yang bertugas mengoperasikan sistem tenaga listrik sesuai tata cara. Tata cara tersebut meliputi  perencanaan  study  aliran  daya, study  hubung singkat,  economic load  dispatch,  maintanance  scheduling  unit  pembangit,  pengoperasian  real  time, konfigurasi  jaringan  sistem  tenaga  listrik,  rencana  operasi  harian,  dan  SCADA. Kantor  ini berada  di  Jl. Mistar Cokrokusumo  KM.39  Banjarbaru  ini  memilki  dua buah  gedung  yaitu  gedung  SCADA  dan  gedung  UP2D.  Gedung    ini    digunakan sebagai    pusat  pengendalian  tenaga  listrik  di  setiap  gardu  induk  yang  terletak  di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Terdapat beberapa masalah dalam penyediaan air bersih di gedung bertingkat khususnya  di  gedung  PT.  PLN  (Persero)  UP3B  Kalselteng  yang  disebabkan  oleh beberapa  faktor.  Hasil  dari  survey  pra  penelitian  berupa  wawancara  dengan penghuni  gedung  bertingkat  tersebut  bahwa ditemukan  kendala  berupa  minimnya debit  air  yang  mengalir,  sering  mati  air,  dan  sering  kehabisan  air  di  bak penampungan. Berdasarkan survey tersebut, kurang cermatnya perancangan sistem plambing dalam gedung menjadi faktor terbesar atas kegagalan instalasi plambing. Oleh  karena  itu,  perancangan  instalasi  sistem  plambing  adalah  hal  utama  yang harus lebih diperhatikan.
Sistem  penyediaan  air  bersih  pada  gedung  tersebut  memiliki  sumber  air reservoir  bawah  yang  sekaligus  digunakan  sebagai  sumber  penyediaan  air  sistem hydrant. Berdasarkan Standar SNI 03-1735-2000 bahwa sistem fire hydrant harus memiliki sumber yang mencukupi. Minimal debit air yang disayaratkan yaitu 2400 dm 3 /menit dan minimal waktu operasi adalah 45 menit. Di samping permasalahan volume  reservoir,  sistem fire  hydrant   pada  gedung  tersebut  tidak bekerja dengan otomatis,  dikarenakan  terjadi kebocoran pada  pipa,  sehingga pompa   jokey  pump terlalu sering bekerja yang mengakibatkan  jokey pump  rusak.
Perancangan ulang sistem plambing pada gedung PT. PLN (Persero) UP3B Kalselteng  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  efisiensi  pada  sistem  instalasi perpipaan  sistem  air  bersih,  serta  mengetahui  volume  reservoir  yang  dibutuhkan untuk sistem fire hydrant pada gedung tersebut sehingga didapatkan instalasi sistem air  bersih  yang  baik.  Adanya  perencanaan  instalasi  sistem  air  bersih  yang  baik dapat  memenuhi  kebutuhan  air  bersih  sehingga  sistem  instalasi  air  bersih  dapat difungsikan secara efektif dan tidak mengalami kendala yang berarti. Perencanaan sistem  fire  hydrant  yang  baik  akan  meningkatkan  keandalan  dari  sistem  tersebut, sehingga apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran sistem fire hydrant dapat bekerja dengan  baik.  Selain  itu,  perencanaan  yang  tepat  juga  dapat  berpengaruh  pada anggaran  biaya  produksi  pengadaan  air  bersih.  Maka  dari  itu  diperlukan perencanaan ulang instalasi plambing, termasuk alat-alat plambing yang digunakan serta jenis pompa yang digunakan pada gedung  tersebut.

## Plambing
Plambing  adalah  seni  dalam  teknologi  pemipaan  yang  peralatan pendukungnya  dapat  menyediakan  air  bersih  ke  tempat  yang  dituju;  baik  dengan kualitas, kuantitas, maupun kontinuitas yang memenuhi syarat yang berlaku. Adanya plambing bertujuan  membuang air kotor atau air bekas dari tempat-tempat tertentu tanpa  mencemari  bagian  penting  lainnya  untuk  tercapainya  kondisi  yang  nyaman dan higienis sesuai standar yang berlaku. Plambing  dapat dibentuk menjadi sebuah
sistem yang merupakan sistem penyediaan air bersih dan pembuangan air kotor yang saling terkait satu sama lain serta telah  memenuhi  syarat  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  pedoman pelaksanaan,  serta  standar  tentang  peralatan  dan  instalasinya  (Morimura  dan Noerbambang, 2000).

## Sistem Penyediaan Air Bersih
Terdapat beberapa kelompok sistem penyediaan air bersih yang saat ini telah banyak digunakan, yaitu:
1. Sistem tangki atap.
2. Sistem tangki tekan.
3. Sistem sambungan langsung.
4. Sistem tanpa tangki (booster system).

## Alat Plambing
Secara  umum,  peralatan  plambing  adalah  perangkat  yang  digunakan  untuk menyediakan air bersih dan membuang air kotor yang dipasang pada bagian dalam maupun bagian luar gedung. Bahan-bahan yang direkomendasikan untuk menjadi peralatan  plambing  wajib  mempunyai sifat sebagai berikut:
1. Kedap air atau sangat sedikit menyerap air
2. Mudah dibersihkan
3. Tidak mudah berkarat dan tidak mudah aus
4. Relatif mudah dibuat
5. Relatif mudah dipasang
Dalam  menginstal  perangkat  plambing  untuk  sebuah  hunian,  perlu memperhatikan  jumlah  alat  plambing  yang  dibutuhkan.  Beberapa  persyaratan penginstalan peralatan plambing yang dibutuhkan untuk jenis hunian usaha (BSN, 2015) minimal harus dilengkapi dengan kloset dan bak  cuci  tangan  untuk  para karyawannya.  Banyaknya  jumlah  alat  plambing  pada  hunian  usaha  harus  sesuai dengan Tabel 1 (BSN : 2015).
Tabel 1. Jumlah alat plumbing Jml. Kloset Jml. Karyawan Jml. Bak Cuci Tangan Jml. Karyawan Jml. Peturasan Jml. Karyawan Laki-Laki 1 1 – 10 1 1 – 20 1 31 – 75 2 11 – 30 2 21 – 40 2 76 – 185 3 31 – 50 3 41 – 60 3 186 – 305 4 51 – 75 4 61 – 80 4 5 76 – 105 5 81 – 100 5 6 106 – 145 6 101 – 125 6 7 146 – 185 7 126 – 150 7
Apabila  jumlah  karyawan  laki-laki  lebih  dari  30  orang  maka  jumlah  kloset untuk  karyawan  laki-laki  dapat  diganti  dengan  peturasan  minimal  sebanyak  1/3
jumlah kloset yang disyaratkan. Hal lain yang harus diperhatikan adalah toilet pria dan wanita pun harus terpisah.

## Penyediaan Kebutuhan Air Bersih
Dalam  menentukan  kebutuhan  air  bersih  suatu  gedung  perlu  melihat beberapa faktor, diantaranya jenis gedung dan jumlah penghuni. Berdasarkan Tabel 2, besarnya pemakaian air bersih pada lingkungan perkantoran  termasuk ke dalam kategori kantor sebesar 10 liter/pegawai/hari. Volume kebutuhan air bersih didapat berkaitan dengan kapasitas reservoir bawah dan tangki atas.
Tabel 2. Pemakaian air bersih per hari per orang No. Sektor Pemakaian Air Satuan 1 Pendidikan/Sekolah 10 Liter/murid/hari 2 Rumah Sakit 200 Liter/bed/hari 3 Puskesmas 2000 Liter/unit/hari 4 Masjid 3000 Liter/unit/hari 5 Kantor 10 Liter/pegawai/hari 6 Pasar 12000 Liter/hektar/hari 7 Hotel 150 Liter/bed/hari 8 Rumah makan 100 Liter/tempat duduk/hari 9 Komplek militer 60 Liter/orang/hari 10 Kawasan industri 0,2 – 0,8 Liter/detik/hektar 11 Kawasan Pariwisata 0,1 – 0,3 Liter/detik/hektar

## Perhitungan Kebutuhan Air Bersih
Kebutuhan  air  bersih  suatu  gedung  merupakan  jumlah  air  bersih  yang  akan digunakan oleh gedung tersebut. Untuk mengetahui besarnya jumlah kebutuhan air dalam  gedung,  perlu  diperhitungkan  terlebih  dahulu  jumlah  pemakai    air    pada gedung,  banyaknya alat-alat  plambing  yang ada  dan kebutuhan  tambahan  yang diakibatkan    oleh    kebocoran    maupun    hal-hal  yang  tak  terduga  lainnya  sebagai safety  factor.  Kebutuhan  air  bersih  suatu  bangunan  ditentukan  dengan  persamaan berikut ini:
Qd = Pg × R × 1,2 ........................................................................................... (1)
Dimana :
Qd = debit air
Pg = tekanan
R = bilangan reynold
Tabel 3.  Nilai unit beban alat plumbing No. Jenis Alat Plambing UBAP Pribadi UBAP Umum 1  Bak Mandi 2 4 2 Bedpan Washer - 10 3  Bidet 2 4 4  Pancaran air minum 1 2 5  Bak cuci tangan 1 2 6  Bak cuci dapur 2 2 7 Service sink 2 4 8  Peturasan pedestial berkaki - 10 9  Peturasan, wall lip - 5 10  Peturasan, palung - 5 11  Peturasan dengan tangki penggelontor - 3 12  Bak cuci, bulat atau jamak (setiap kran) - 2 13  Kloset dengan katup penggelontor 6 10 14  Kloset dengan tangki penggelontor 3 5
Nilai  beban  kebutuhan  air  bersih  alat  plambing  berdasarkan  besarnya  nilai beban  unit  alat  plambing  dapat  diketahui  pada  Tabel  3.  Selanjutnya  untuk mengetahui besarnya debit air pada alat plambing keseluruhan pada sebuah sistem dapat dilihat pada kurva perkiraan beban kebutuhan air pada Gambar 1.

## Gambar 1.  Kurva Perkiraan Beban Kebutuhan Alat Plambing

## Perhitungan Kapasitas Tangki
Tangki  atau  reservoir  adalah  media  penyimpan  air  bersih  dalam  sistem plambing.  Berdasarkan  tata  letaknya,  reservoir  dibedakan  menjadi  dua jenis, yaitu  reservoir  bawah  (ground  reservoir)  dan  tangki  atas  (roof  tank).  Reservoir bawah  dibuat  sebagai  tempat  penyimpanan  air  bersih  sementara  sebelum  air dialirkan ke tangki atas untuk melayani kebutuhan air bersih per harinya. Kapasitas reservoir  bawah  suatu  sistem  plambing  tergantung  pada  besarnya  kebutuhan  air bersih per hari.

## Head Loss (ht)
Head  loss  terdiri  dari  dua  macam,  yakni  head  loss  mayor  dan  head  loss minor. Head loss(ht) merupakan penjumlahan dari head loss mayor dan head loss minor, yang dapat dilihat pada Persamaan (2). ht = hf + hm ...................................................................................................... (2) Keterangan : ht = head losstotal (m) hf = head loss mayor (m)
hm = head loss minor (m)

## Head Loss Mayor (hf)
Head  loss  mayor  dapat  terjadi  karena  adanya  gesekan  antara  aliran  fluida yang mengalir pada suatu dinding pipa sehingga besarnya dipengaruhi oleh panjang pipa.  Head  loss  mayor  bisa  dihitung  dengan  mengetahui  jenis  aliran  fluida  yang mengalir  di  sepanjang  pipa  tersebut.  Jenis  aliran  tersebut  dapat  diketahui  melalui Reynold Number sebagai berikut :
Re =
𝜌×𝑣×𝐷 𝜇 ....................................................................................................... (3) Dimana : v = kecepatan fluida (m/s) ρ
= massa jenis fluida (kg/m ³ )
D = diameter pipa (m)
μ = viskositas fluida (kg/ms)
Kecepatan fluida (V) pada Reynold Number dapat dihitung dengan Persamaan (4) : ṁ = ρ x v x A ...... ............................................................................................... (4)
Dimana :
𝑚̇ = laju aliran massa fluida (kg/s)
ρ = massa jenis fluida (kg/m³)
v = kecepatan fluida (m/s)
A = luas penampang (m²)
Berdasarkan  bilangan  Reynold,  jenis  aliran  terdiri  dari  3  kelompok,  yaitu aliran transisi (Re = 2300), aliran laminer (Re < 2300), aliran turbulen (Re > 2300) (Haruo Tahara dan  Sularso, 2000).
Head  loss  mayor  menurut  Hazen–Williamsd  dapat  dihitung  dengan menggunakan Persamaan (5)
hf = 10,666 × 𝑄 1,85 𝐶 1,85 × 𝐷 4,85 x L (5)
Dimana : hf = kerugian gesek dalam pipa (m)
Q = laju aliran dalam pipa (m3/s)
L = panjang pipa (m)
C = koefisien kekasaran pipaHazen -Williams(m/s)
d = diameter pipa (m)

## Head Loss Minor (hm)
Head  loss  minor  disebabkan  oleh  adanya  sambungan  pipa  (fitting)  seperti katup  (valve),  belokan  (elbow),  sambungan  T  (tee)  dan  sebagainya.  Rumus perhitungan head loss minor dapat dilihat pada Persamaan (6).
Hm = f 𝑣 2 2𝑔 (6)
Dimana : v = kecepatan fluida (m/s)
f = koefisien minor losses
g = gravitasi (m/s 2 )

## Perencanaan Sistem Fire Hydrant
Hydrant  merupakan  solusi  yang  menjanjikan  apabila  bangunan  yang mengalami kebakaran berada si akses jalan yang sempit dan tidak memungkinkan Fire  Truck  mendekat. Untuk  itu,  alat  ini  sangat  diwajibkan  berada  di  area  pasar, supermarket,  perkantoran,  sekolah  dan  pemukiman. Karena  fungsinya   sangat dibutuhkan  dan  berkaitan  dengan  kerugian  yang  besar, maka fire  hydrant harus memenuhi standar yang sesuai dengan standar Indonesia dan luar negeri. Peraturan pada sistem fire hydrant umumnya telah diketahui oleh kontraktor, sehingga hasil instalasi sesuai dengan standar. Sistem hydrant di Indonesia mengacu pada Standar Fire Hydrant SNI mengacu pada dokumen nomor  SNI 03-1745-2000 tentang Tata cara perencanaan dan pemasangan sistem pipa tegak dan selang untuk pencegahan bahaya  kebakaran  pada  bangunan  rumah  dan  gedung,  serta  NFPA (National  Fire Protection Association).
Penentuan kebutuhan pasokan air kebakaran mengacu pada perhitungan SNI 03-1735-2000 dengan syarat sebagai berikut:
1. Pasokan  air  untuk  hydrant  halaman  harus  sekurang-kurangnya  2400 liter/menit, serta mampu mengalirkan air minimal selama 45 menit.
2. Jumlah pasokan air untuk hydrant halaman yang dibutuhkan ditunjukkan pada rumus berikut :
V    = Q x t ............................................................................................................ (7)
Dimana :
V = Volume air yang dibutuhkan hydrant (liter) Q = Debit aliran untuk hydrant pilar (liter/menit)
t = Waktu pasokan air simpanan (menit)

## METODE PENELITIAN
Tempat  penelitian  dilakukan  pada  Gedung  PT.  PLN  (Persero)  UP3B Kalselteng. Data yang diambil adalah data denah gedung, jumlah pegawai dan data sumber  air  bersih.  Waktu  yang  dibutuhkan  dalam  melakukan  pengambilan  dan pengolahan data mulai tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan 30 Oktober 2018.

## Tahapan Perancangan
Pada  tahap  awal,  penulis  mengumpulkan  konsep-konsep  serta  teori-teori penelitian  yang  mendukung  penyelesaian  problem  yang  ditemukan.  Kemudian studi  pustaka  dilakukan  dengan  menelaah teori-teori  yang  ditemukan  sebelumnya dan menambahkan dengan literatur baru sehingga mendapatkan rumusan teori yang
komprehensif yang dapat digunakan untuk menyusun solusi untuk mencapai tujuan penelitian.
Setelah  mengumpulkan  teori-teori  yang  diperlukan,  penulis  melakukan pengumpulan  data  dengan  metode  yang  dilakukan  adalah  melakukan  wawancara kepada  pimpinan  maupun  karyawan  PT.  PLN  (Persero)  UP3B  Kalselteng  serta mencatat  seluruh  elemen  yang  menjadi  objek  penelitian.  Data  yang  diperlukan antara  lain  data  denah  gedung,  data  lokasi  gedung,  jumlah  pegawai,  data  sistem perpipaan  air  bersih,  data  sumber  air  bersih  serta  data  lain  yang  mendukung penyusunan laporan tugas akhir ini.
Data  yang  terkumpul  dari  beberapa  sumber  kemudian  diolah  agar  dapat digunakan  dalam  penelitian  yang  dilakukan.  Setelah  dilakukan  perhitungan  dan pengkajian  yang  lebih  mendalam,  penulis  melakukan  analisis  terhadap  data  yang telah didapat.
Dari analisis data tersebut maka akan dapat ditarik suatu kesimpulan apakah perancangan ulang sistem perpipaan air bersih di Gedung PT. PLN (Persero) UP3B Kalselteng  dapat  memenuhi  kebutuhan  air  bersih  dan  sistem  Fire  Hidrant  di komplek Gardu Induk 150 kV Cempaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perhitungan  kebutuhan  air  berdasarkan  metode  luas  lantai  efektif  gedung. Untuk  menghitung  kebutuhan  air  bersih  pada  lantai  dasar  Gedung  PT.  PLN (Persero) UP3B Kalselteng, maka perlu diketahui luas gedung tersebut yaitu seperti pada Gambar 2.
Gambar 2. Luas penampang Lt. 1 Gedung PLN UP3B Kalselteng
Berdasarkan  pengukuran,  luas  lantai  gedung  PT.  PLN  (Persero)  UP3B Kalselteng pada Tabel 4.
Tabel  4. Luas lantai pada Gedung PT. PLN (Persero) UP3B Kalselteng
Lantai Luas (m 2 ) Lantai 1 747,2 Lantai 2 747,2
5
Total 1494,4
Perhitungan  kebutuhan  air  bersih  pada  Gedung  PT.  PLN  (Persero)  UP3B Kalselteng pada Tabel 5.
Tabel 5. Kebutuhan air bersih di pada gedung PT. PLN (Persero) UP3B Kalselteng
(metode luas lantai efektif) Lantai Orang  Q (m 3 /hari) Q d (m 3 /hari) Q h (m 3 /jam) Q h-max (m 3 /jam) Q m-max (m 3 /menit) Lantai 1 75 3,75 4,5 0,45 0,9 0,225 Lantai 2 45 0,45 0,54 0,054 0,108 0,0027 Total 120 4,20 5,04 0,504 1,008 0,2277

## Volume Reservoir Bawah
Diketahui  estimasi  Qs  adalah  sebesar  dua  per  tiga  dari  pemakaian  rata-rata perjam, maka Volume reservoir bawah adalah sebesar 1,7 m 3 .

## Volume Reservoir Atas
Dalam merencanakan besar volume reservoir atas, maka harus mengetahui jumlah beban alat plambing. Berikut adalah Tabel beban unit alat plambing pada Gedung  PT.  PLN  (Persero)  UP3B  Kalselteng  berdasarkan  jenis  dan  jumlahnya. Jumlah  Beban  Unit  Alat  Plambing  pada  Lantai  1  ditunjukkan  pada  Tabel  6  dan Tabel 7.
Tabel 6. Jumlah beban unit alat plambing pada lantai 1 Jenis alat plambing Jumlah alat Unit beban Total unit beban Wc (kloset tanki gelontor) 3 4 12 Peturasan (urinal stall) 4 5 20 Wastafel 5 2 10 Keran taman 1 2 2 Bak mandi 3 2 6 Total 16 - 50 Tabel 7. Jumlah beban unit alat plambing pada lantai 2 Jenis alat plambing Jumlah alat Unit beban Total unit beban Wc (Kloset tanki gelontor) 2 4 8 Peturasan (urinal stall) 3 5 15 Wastafel 3 2 6 Bak mandi 2 2 4 Total 10 - 32 Total beban seluruh unit alat plambing pada Gedung PT. PLN (Persero) UP3B Kalselteng adalah : Total beban keseluruhan = total beban lt. 1 + total beban lt. 2 = 50+ 32
= 82
Dari  perhitungan  di  atas  diketahui  bahwa  total  beban  keseluruhan  alat plambing pada Gedung PT. PLN (Persero) UP3B Kalselteng sebesar 82, maka untuk mengetahui perkiraan Gambar 3.
Gambar 3. Kurva perkiraan beban kebutuhan air untuk UBAP 240 Dari Gambar 3, dapat dilihat bahwa untuk beban unit alat plambing sebesar 82 perkiraan pemakaian air bersih secara serentak sebesar 150 L/menit. Jadi pemakaian air puncak pada Gedung PT. PLN (Persero) UP3B Kalselteng sebesar 150 L/menit.

## Menentukan Diameter Pipa
Penentuan  diameter  pipa  yang  akan  dipakai  untuk  pendistribusian  air  bersih dilakukan dengan peninjauan secara detail terhadap alat plambing dimulai dari yang terjauh pada setiap lantai kemudian dilanjutkan dengan mencari diameter pipa yang cukup  untuk  mengalirkan  air  ke  suatu  alat  plambing  sesuai  dengan  ketentuan masing-masing alat plambing tersebut.
Perhitungan  teknik  dari  Nielsen  menyatakan  bahwa  batas  maksimum kecepatan air untuk semua alat plambing adalah 2,4 m/s. Jika kecepatan air lebih dari 2,4  m/s  maka  akan  timbul  suara  pluit  dan  suara  berisik  pada  sambungan  pipa, interval kecepatan air (1,8-2,4) m/s.
Untuk  menentukan  ukuran  pipa,  dipakai  asumsi  besarnya  kecepatan  yaitu  2 m/s,  sehingga  didapatkan  diameter  yang  dikehendaki  lalu  baru  bias  didapatkan kecepatan  aliran  air  yang  sesungguhnya.  Kecepatan  aliran  air  ini  tidak  boleh melebihi dari batas yang telah ditentukan yaitu 2,4 m/s.

## Diameter Pipa Dari Sumber Air (Sumur Dangkal) Ke Tangki Bawah
Dalam perancangan ini memanfaatkan sumber air sumur dangkal maka dari itu dapat  diperhitungkan untuk  memenuhi  kebutuhan  reservoir  bawah  sebagai  berikut. Berdasarkan kebutuhan pasokan air tanki bawah sebesar 1,7 m3, maka diamater pipa yang dibutuhkan untuk mengalirkan air (ρ=988 kg/m3) dari sumur dangkal ke tangki bawah adalah 1,697 ton
Sesuai standar ukuran diameter pipa, jadi pipa yang digunakan berdiameter 60 mm, sehingga pipa yang saya pilih pipa PVC dengan kode AW 2 in.

## Diameter Pipa Dari Ground Reservoir Ke Roof Reservoir
Kecepatan  (V)  asumsi  adalah  2  m/s,  volume reservoir atas  adalah  2,4  m 3 dan  waktu  pemompaan  tiap  16  menit  (960  detik).  Dimensi  pipa  air  bersih didapatkan dengan estimasi besarnya debit pengaliran. Berikut adalah perhitungan penentuan  dimensi  pipa  air  bersih  dari ground  reservoir (tangki  bawah)  ke reservoir atas (tangki atas).
Jadi  debit  aliran  yang  direncanakan  (Q)  untuk reservoir atas  (tangki  atas) sebesar 0,002500  m³/s.
Dimensi  pipa  air  bersih  (D)  dari ground  reservoir (tangki  bawah)  ke reservoir atas (tangki atas)  sebesar 39 mm sehingga dimensi pipa air bersih (D) dari ground  reservoir (tangki  bawah)  ke reservoir atas  (tangki  atas)  sebesar  39 mm. Dari berbagai macam pipa, peneliti mengambil pipa dengan jenis pipa PVC dengan kode AW 1,5 in.

## Diameter Pipa Utama
Diameter  pipa  utama  yang  digunakan  pada  Gedung  PT.  PLN  (Persero) UP3B Kalselteng adalah sebagai berikut :
• Beban unit alat plambing total   = 82 WSFU
• Laju aliran air = 2,5 L/s = 0,0025 m 3 /s • Kecepatan aliran asumsi = 2 m/s
Diameter  pipa  utama  adalah  40  mm,  sehingga  jenis  pipa  yang  digunakan adalah pipa PVC dengan kode AW 2 in.

## Diameter Pipa Di Lantai 2
Pada lantai 2 terdapat urinoir, bak mandi dan closed.
• Beban unit alat plambing total   = 32 WSFU
• Laju aliran air
=1,3 L/s = 0,0013 m 3 /s • Kecepatan aliran asumsi  = 2 m/s
Diameter  pipa  lantai  2  adalah  28  mm,  sehingga  jenis  pipa  yang  digunakan adalah pipa PVC dengan kode AW 1 in.

## Diameter Pipa Di Lantai 1
Pada lantai 1 terdapat urinoir, bak mandi, dan closed.
• Beban unit alat plambing total   = 50 WSFU
• Laju aliran air
=1,8 L/s  = 0,0018 m 3 /s • Kecepatan aliran asumsi  = 2 m/s
Diameter pipa lantai 1 adalah 34 mm, sehingga jenis pipa yang digunakan adalah pipa PVC dengan kode AW 1½  in.

## Perhitungan Tekanan
Pendistribusian  air  bersih  dari reservoir atas  (tangki  atas)  ke  instalasi perpipaan  di  setiap  lantai  pada  perancangan  ini  menggunakan  tangki  atas  yang bersumber dari tekanan akibat gaya gravitasi, hal ini dikarenakan agar aliran dan tekanan  air  yang  diperlukan  dapat  terpenuhi.  Kurangnya  tekanan  air  akan menyebabkan kesulitan dalam pemakaian air, tetapi tekanan air yang terlalu tinggi juga dapat menimbulkan rasa sakit terkena pancaran air, menambah kemungkinan timbulnya pukulan air, dan dapat mempercepat kerusakan peralatan plambing. Perhitungan tekanan pada tiap lantai :
• Tekanan pada lantai 2 = 29341,2 N/m 2
• Tekanan pada lantai 1 = 68462,8 N/m 2

## Kerugian Gesek Dalam Jalur Pipa (Head Loss Mayor)
Perhitungan  kerugian  gesek  dalam  pipa  lurus  sebelum  masuk  pompa transfer pada sumber air (sumur dangkal) adalah sebagai berikut :
Total head loss mayor dalam pipa lurus adalah :
H t = 3,6096 + 1,218 + 23,5099 + 4,7099
= 33,0474 m.
Kerugian Gesek Dalam Jalur Pipa (Head Loss Minor) Total head loss minor dalam pipa lurus hm-total = 0,00341 + 0,395 + 10,2597 + 6,5825 + 0,5265 = 17,767 m.

## Head Loss Total
Total head loss total perencanaan instalasi perpipaan air bersih pada Gedung PT. PLN (Persero) UP3B Kalselteng sebesar 50,814 m.

## Pompa
Head total (pompa sumur dangkal) sebesar 10,732 m Berdasarkan  hasil  perhitungan,  spesifikasi  pompa  yang  dipakai  untuk menghisap air dari sumur ke ground reservoir dengan kode  : 40 x 32C 4 – 5 0,75. Diameter isap  : 40 mm Diameter keluar : 32 mm Jenis rumah : C Jumlah kutub : 4 Frekuensi : 50 Hz Daya motor : 0,75 kW
Pendekatan  spesifikasi  dengan  merek  pompa  yang  ada  di  pasaran  adalah pompa air merek Grundfos NS Basic 13-18 T yang mempunyai total head sebesar 12 m dan kapasitas 120 L/menit.
Head total (pompa reservoir bawah ke reservoir atas) sebesar 14,31 m
Berdasarkan  hasil  perhitungan,  spesifikasi  pompa  yang  dipakai  untuk menghisap air dari ground reservoir ke tangki reservoir atas dengan kode  : 40 x 32A 4 – 5 0,75.
Diameter isap  : 40 mm Diameter keluar : 32 mm Jenis rumah : A Jumlah kutub : 4 Frekuensi : 50 Hz Daya motor : 0,75 kW
Pendekatan  spesifikasi  dengan  merek  pompa  yang  ada  di  pasaran  adalah pompa  air  merek  Venezia  CUC4-40  yang  mempunyai  head  sebesar  30  m  dan kapasitas 67 L/menit.

## Reservoir Fire Hydrant
Sesuai  SNI  03-1735-2000  bahwa  debit  aliran  untuk  hydrant  pilar  halaman sebesar 2400 liter/menit dan hydrant untuk gedung sebesar 400 liter/menit. Maka total aliran hydrant yang dibutuhkan sebesar 126 m 3 .

## Rencana Anggaran Biaya
Anggaran biaya yang direncanakan pada perencanaan instalasi perpipaan air bersih  pada  gedung  PT.  PLN  (Persero)  UP3B  Kalselteng  dapat  dilihat  dalam Tabel 8.
Tabel 8. Rencana anggaran biaya No Jenis Barang Ukuran Harga(Rp) Jml Harga Total (Rp) 1 Pipa PVC AW (Masphion) Ø 1” 35.000/4m 18 630.000 2 Pipa PVC AW (Masphion) Ø 1 ½” 42.500/4m 21 892.500 3 Pipa PVC AW (Masphion) Ø 2 “ 62.000/4m 18 1.116.000 4 Bend PVC AW Ø 1” × 90 0 3000/buah 13 39.000 5 Bend PVC AW Ø 1 ½ ” × 90 0 4000/buah 45 180.000 6 Bend PVC AW Ø 2” × 90 0 6000/buah 4 24.000 7 Tee PVC AW Ø 1 ” × Ø 1 ” 4000/buah 10 40.000 8 Tee PVC AW Ø 1½” × Ø1½” 4500/buah 10 45.000 9 Tee PVC AW Ø 2” × Ø 2” 7500/buah 3 22.500 10 Reducer Ø 2” × Ø 1½ ” 7500/buah 2 15.000 11 Reducer Ø 1½ ” × Ø1” 6000/buah 1 6.000 12 Reducer Ø 1 ” × Ø ½ ” 5000/buah 1 5.000 13 Gate Valve Ø 2½” 38.000/buah 2 76.000 14 Gate Valve Ø 3” 45.000/buah 2 90.000 15 Stop Keran Ø1 ” 10.000/buah 5 50.000 16 Keran Air Ø1 ” 10.000/buah 12 120.000 17 Wastafel (TOTO L 237 VIB) - 1.371.000/buah 8 10.968.000 18 Closet Duduk (MONOBLOCK TOTO CW 420 J) - 2.140.000/buah 5 10.700.000 19 Urinoir (TOTOU57M) - 1.910.000/buah 8 15.280.000 20 Bak Mandi - 500.000/buah 3 1.500.000 21 Reservoir Atas 1.200 liter 1.700.000/buah 6 10.200.000 22 Reservoir Bawah 5 mx3 mx 4m 5.000.000/buah 1 5.000.000 23 Pompa Venezia CUC4-40 67 L/m H: 30 m 2.640.000/buah 2 2.640.000 24 Pompa Grundfos NS Basic 13-18 T 120 L/m H:12 m 2.849.000/buah 1 2.849.000 25 Biaya bongkar pasang - 20.000.000/ls 1 20.000.000 26 Biaya pembuatan reservoir fire hydrant - 400.000/m 3 126 50.400.000 27 Biaya Perbaikan Jokey Pump - 500.000/buah 1 500.000 Total 134.387.000
Perbandingan  Antara  Kondisi  Eksisting  Dengan  Kondisi  Hasil  Perhitungan Peneliti
Tabel  9  merupakan  perbandingan  antara  kondisi  eksisting  dengan  kondisi hasil perhitungan peneliti.
Tabel 9. Perbandingan spesifikasi peralatan eksisting dan hasil perhitungan

## KESIMPULAN
Dari  hasil  analisis  dan  perhitungan,  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan mengenai  perencanaan  instalasi  perpipaan  air  bersih  pada  gedung  PT.  PLN (Persero) UP3B Kalselteng.
1. Cara mengatasi ketersediaan air bersih di gudang PT. PLN (Persero) UP3B Kalselteng  adalah  dengan  melakukan  perancangan  ulang  sistem  air  bersih dengan ground reservoir tank berkapasitas 24.000 L yang didistribusikan ke bawah dari tandon berkapasitas 2.400 L melalui pipa PVC AW 2 in, 1 ½ in, 1  in.  Selain  itu,  perlu  adanya  suatu  perencanaan  penempatan  pipa  agar mudah dilakukan perawatan yaitu dengan menempatkan pipa di luar gedung (tidak tertanam).
2. Volume  reservoir  sistem  fire  hydrant  minimum  yang  dibutuhkan  sesuai standar  SNI  03-1735-2000  adalah  sebesar  126  m 3 .  Pembangunan  reservoir tersebut berupa kolam penampungan air dengan dimensi 10 m x 13 m x 1 m khusus melayani sistem Fire Hydrant agar kontinuitas 2.800 L/m selama 45 menit dapat terpenuhi.
3. Rencana  anggaran  biaya  yang  dibutuhkan  sesuai  perhitungan  peneliti  yaitu sebesar Rp 134.387.000,-

## REFERENSI
Badan Standardisasi Nasional, 2015. Sistem Plambing pada Bangunan Gedung. Ditjen Cipta Karya , 2000 . Pengembangan Air Minum. Gupta, Ram S. Hydrology and Hydraulic Systems.
Nurbambang,  Soufyan.  M  dan  Morimura,  Takeo,  1991.  Perancangan  dan Perawatan Sistem Plambing, Pradya Paramita, Jakarta.
Tahara,  Haruo  dan  Sularso.  2000.  Pompa  dan  Kompresor,  Pradya  Paramita. Jakarta
SNI ( 03-1735-2000).