## Jurnal

## Talenta Sipil
Publisher by Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Batanghari ISSN 2615-1634 (Online), DOI 10.33087/talentasipil.v5i1.111

## Kajian Drainase Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

## Azwarman
Program Studi Teknik Sipil Universitas Batanghari Correspondence email: warman2789@gmail.com
Abstrak. Kajian drainase mempunyai peranan penting pada suatu pemukiman, terutama pada pemukiman yang padat penduduk . Drainase  sangat  penting  peranannya  karena  merupakan  pengatur  pengaliran  air  yang  berfungsi  sebagai  pembuangan  air  limbah dari perumahan atau pada lahan ketika terjadi  hujan.Dengan  bertambahnya penduduk dan tidak disiplinnya pembuangan sampah pada  jalan  atau pada  saluran  air  mengakibatkan  tersumbatnya  saluran drainase  jalan dan  perumahan  yang  mengakibatkan  banjir atau genangan air yang mengalir dengan deras dan melewati batas yang telah ditentukan sebagai batas normal , maka dari situ air melewati permukaan saluran , maka boleh dikataan hal tersebut banjir . Dalam desain debit yang diperhitungkan dalam penelitian ini adalah Q = 10,602 m 3 /det dan luas Cathman Area yang diperhitung 2,23 km 2 Ha.dan panjang 311 m. Bagaimana yang tertulis dalam  penelitian  ini  lebar  saluran  B=  1,65  m  dan  tinggi  air  h  :  0,75  m  ,dan  perioda  ulang  yang  diperhitungkan  T=10  Tahun  . Dengan pengamatan saluran di Drainase di kelurahan Rawasari yang sangat rawan terjadi banjir saat hujan turun dengan intensitas hujannya I = 72,237 mm/jam.
Kata kunci : Debit, Intensitas hujan ,dimensi saluran ,dan perioda ulang hujan

## PENDAHULUAN
Kajian drainase sangat diperlukan untuk menentukan normalisasi atau perubahan desain saluran drainase ,yang sangat  diperlukan  karena  dapat  mengontrol  aliran  air  limpasan,  terutama  wilayah  kota  yang  permukaan  lahannya rendah,  karena  itu  drainase  juga  sering  dipakai  untuk  mengalirkan  pembuangan  air  limbah  rumah  dan  juga  untuk mengatur  aliran  air  agar  tidak  terjadi  banjir  ketika  hujan  turun  ,sehingga  tidak  menimbulkan  dampak  negatif  berupa kerusakan infrastruktur kota dan harta benda milik masyarakat.
Pada  Lokasi  penelitian  ini  yang  terdapat  pada  Kelurahan  Rawasari  Kecamatan  Alam  Barajo  Jambi  memiliki luas wilayah 71,40 Ha dengan luas Cathman Area yang diperhitungkan 2,23 km 2 dalam wilayah Kelurahan Rawasari ini terdapat  saluran drainase primer dengan panjang 311 m. Saluran drainase primer  tersebut tidak berfungsi dengan baik  yang  disebabkan  sampah  dari  masyarakat  sekitar,  sehingga  saluran  tidak  bisa  menampung  debit  air  hujan, terutama  pada  saat  hujan  dengan  durasi  yang  cukup  lama  dan  dengan  intensitas  tinggi.  Hal  ini  memberikan  dampak negatif bagi kawasan sekitar dan perlu dilakukan penataan kembali jaringan yang sudah ada.

## Landasan Teori
Dalam  bidang  teknik  sipil,  drainase  di  definisikan  sebagai  suatu  tindakan  teknis  untuk  mengurangi  kelebihan air,  baik  yang  berasal  dari  air  hujan,  rembesan,  maupun  kelebihan  irigasi  dari  suatu  kawasan  atau  lahan,  sehingga fungsi kawasan lahan tidak terganggu. (Suripin, 2003).
Pada  umumnya  kebutuhan  terhadap  drainase  berawal  dari  kebutuhan  air  untuk  kehidupan  manusia  di  mana untuk  kebutuhan  tersebut  manusia  memanfaatkan  sungai  untuk  kebutuhan  rumah  tangga,  pertanian,  perikanan, peternakan  dan  lainnya.Dalam  sebuah  sistem  drainase  digunakan  saluran  sebagai  sarana  pengaliran  air  yang  terdiri dari saluran interseptor, saluran kolektor, dan saluran konvertor. (Wesli, 2008).
Sistem  Hidrologi  dan  Daerah  Aliran  sungai  atau  Drainase  mempunyai  hubungannya  dengan  sistem  hidrologi, DAS(Daerah  Aliran  Sungai  )  mempunyai  karakteristik  yang  spesifik  serta  berkaitan  erat  dengan  unsur  utamanya seperti  jenis  tanah,  tataguna  lahan,  topografi,  kemiringan  dan  panjang  lereng.  Karakteristik  biofisik  DAS  tersebut dalam merespon curah hujan yang jatuh di dalam wilayah DAS tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap besar kecilnya  evapotranspirasi,  infiltrasi , perkolasi,  air  larian,  aliran  permukaan,  kandungan  air  tanah,  dan  aliran  sungai (Asdak, 2010).
Drainase sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha untuk mengalirkan air yang berlebihan dalam suatu konteks  pemanfaatan  tertentu.  Drainase  perkotaan  terapan  adalah  ilmu  drainasi  yang  diterapkan  mengkhususkan pengkajian  pada  kawasan  perkotaan  yang  erat  kaitannya  dengan  kondisi  lingkungan  sosial  budaya  yang  ada  di kawasan kota. Drainasi yang merupakan system pengeringan dan pengairan air dair wilayah perkotaan yang meliputi : 1.  Pemukiman  2.  Kawasan  industry  dan  perdagangan  3.  Kampus  dan  sekolah  4.  Rumah  sakit  dan  fasilitas  umum  5. Lapangan olahraga 6. Lapangan parkir 7.  Instalasi militer, listrik, telekomunikasi 8. Pelabuhan  udara  Saat ini  sistem drainase sudah menjadi salah satu infrastruktur perkotaan (Hasmar Halim, 2011)

## Azwarman, Kajian Drainase Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi
Sesuai dengan prinsip Drainase adalah sebagai jalur pembuangan maka pada waktu hujan, air yang mengalir di permukaan diusahakan  secepatnya dibuang agar tidak menimbulkan genangan yang dapat mengganggu aktivitas dan bahkan dapat menimbulkan kerugian (R. J. Kodoatie, 2005)
1. Perencanaan Drainase
Adapun rumus-rumus yang digunakan dalam perencanaan sebagai berikut:
 Menentukan intensitas curah hujan
I= Rt t
Keterangan: I = Itensitas curahhujan (mm/jam) Rt = Curah hujan maksimum dalam 24 jam (mm) t
= Durasi lamanya curah hujan (mm/menit)
Untuk  hujan  yang  terjadi  selama  5  menit  sampai  2  jam,  persamaan  intensitas  hujannya  mengggunakan menggunakan Rumus Talbot, Ishiguro, dan Sherman : (Kamiana, 2011), yaitu :
 Talbot
I = a t + b a= 𝛴(t x I ) x Σ(I 2 ) −  Σ(I 2 x t) x Σ(I) N x  Σ(I 2 ) − Σ(I) x Σ(I)
b = 𝛴(I ) x Σ(t x I) − N x Σ(I 2 x t) N x  Σ(i 2 ) − Σ(I) x Σ(I)
 Ishiguro
I= a
√t+b
a = 𝛴(I √t) x Σ(I) −  Σ(I 2 x √t) x Σ(I) N x  Σ(I 2 ) − Σ(I) x Σ(I)
b= 𝛴(I) x Σ(I √t) − N Σ(I 2 x √t) N x Σ(I 2 )−Σ(I) x Σ(I)
 Sherman
I = a t n
Log a = 𝛴(log I) x  Σ(log t) 2 – Σ(log t x log I) x Σ(log t) N x Σ(log t) 2 – Σ(log t) x Σ(log t)
n= 𝛴(log I) x Σ(log t) –N x Σ(log t x log I) N x  Σ(log t) 2 – Σ(log t) x Σ(log t)
Analisis Frekuensi dan Probabilitas
 Metode Gumbel
X = x̅ + K T .S Keterangan :
x̅ = Nilai rata - rata curah hujan pertahun (mm)
S
= Standar deviasi (simpangan baku)

## Lokasi Penelitian
Kelurahan  Rawasari  Kecamatan  Alam  Barajo  Jambi  ini  memiliki  luas  wilayah  seluas  71,40  Ha  dan  DAS( daerah aliran sungai) yang diperhitungkan 2,23 km 2 . Wilayah ini berbatasan dengan Kelurahan Bagan Pete di sebelah utara,  Kelurahan  Beliung  di  sebelah  selatan,  Kelurahan  Kenali  Besar  di  sebelah  barat,  dan  Kelurahan  Beliung  di sebelah timur.

## Prosedur Penelitian
Prosedur kerja penetilian dapat dilihat pada Flowchart di bawah ini :
Gambar 1 Bagan Alir ( Flowchart )

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perencanaan Drainase A. Data Hidrologi
B. Data Topografi
C. Data Penunjang

## Perhitungan Curah Hujan
Tabel 1. Hasil Perhitungan Curah Hujan Rencana dengan dua Metode
No Metode Periode Ulang /Tahun (mm/hari) 2 5 10 25 50 100 1 Gumbel 177,185 222,268 252,120 289,833 316,399 345,587 2 Log Pearson Tipe III 169,368 203,219 232,120 275,784 313,765 356,695
Sumber: Hasil Perhitungan 2021

## Uji Kecocokan Distribusi
Uji Chi-Kuadrat
Tabel 2. Nilai Kritis Untuk Distribusi Chi-Kuadrat (Uji Satu Sisi) Df 0,25 0,10 0,05 0,010 0,005 0,001 1 1,32330 2,70554 3,84146 6,63490 7,87944 10,82757 2 2,77259 4,60517 5,99146 9,21034 10,59663 13,81551 3 4,10834 6,25139 7,81473 11,34487 12,83816 16,26624 4 5,38527 7,77944 9,48773 13,27670 14,86026 18,46683 5 6,62568 9,23636 11,0705 15,08627 16,74960 20,51501

## Uji Smirnov-Kolomogorov
Tabel 3 . Hasil Pengujian Metode Smirnov Kolmogorov
No Metode Periode Ulang Nilai Kritis (Do) Nilai D maks Keterangan 1 Metode Gumbel 0,41 -19,000 Lebih Cocok 2 Metode Log Person III 0,41 -10,000 Cocok
Sumber : Hasil Perhitungan 2021
Dari  hasil  pengujian  data  curah  hujan  harian  maksimum,  didapat  nilai  D  maksimum  lebih  kecil  dari  nilai  D kritis  (Do),  untuk  Metode  Gumbel  maupun  Metode  Log  Person  Tipe  III,  hasil  Uji  Smirnov-Kolomogorov  metode gumbel  yang  lebih  cocok,  di  dalam  perencanaan  drainase  ini,  maka  intensitas  curah  hujan  rencana  menggunakan Metode Gumbel.
Dari Metode Gumbel tersebut akan dilakukan perhitungan uji kecocokan Metode Talbot, Ishiguro, dan Sherman.
1) Talbot
2) Ishiguro
3) Sherman
Tabel 4. Hasil Perhitungan Konstanta lamanya Hujan (a,b, dan n) Periode Ulang (T) Talbot Ishiguro Sherman a b a b Log a a n 2 2630,703 18,134 245,713 -0,378 2,507 321,022 0,555 5 4827,778 20,962 450,437 -0,099 2,660 457,053 0,501 10 5644,156 18,134 527,175 -0,378 2,838 688,752 0,555 25 7429,577 18,134 693,937 -0,378 2,957 906,625 0,555 50 9468,705 18,134 884,396 -0,378 3,063 115,458 0,555 100 10342,184 18,134 965,980 -0,378 3,101 1262,048 0,555

## Analisa Aliran
1) Perhitungan Intensitas durasi Metode Talbot
2) Perhitungan Intensitas durasi Metode Ishiguro
3) Perhitungan Intensitas durasi Metode Sherman
Tabel 5. Hasil Perhitungan Intensitas durasi Tiga Metode PeriodeUlang 10 Tahun No. Durasi (menit) Metode Talbot Ishiguro Sherman 10 Tahun 1 5 243,977 283,716 282,114 2 10 200,617 189,337 192,078 3 20 148,009 128,762 130,777 4 30 117,259 103,383 104,442 5 40 97,089 88,652 89,040 6 60 72,237 71,549 71,110 7 80 57,515 61,541 60,623 8 120 40,860 49,844 48,415
Sumber : Hasil Perhitungan 2021

## Pengambilan Data Primer
Dalam  pengambilan  data  Primer  mencakup  pengukuran  kecepatan  aliran  ,  kemiringan  dasar  saluran  dan dimensi, pengambilan data dilakukan beberapa kali di akhir tahun 2021 .Dalam pengambilan data primer di lapangan melibatkan beberapa tenaga teknis dilapangan untuk melakukan pengukuran serta membuat dokumentasi di lapangan . Dalam hal penggunaan alat-alat yang diperlukan selama pengukuran di lapangan adalah sebagai berikut : 1. Meteran 50 m
2. GPS Garmin
3. Stopwatch (Menggunakan Smartphone )
4. Cat semprot

## Perhitungan Debit Rencana
Dengan  mengetahui  Luas  areal  yang  akan  di  teliti  ,dan  koefisien  pengaliran  dan  koefisien  tampungan  saluran drainase, serta intensitas  hujan perjam diambil dari hasil perhitungan  Talbot , Ishoguro dan Sherman dan dari ketiga formula tersebut diambil yang terbesar yaitu dari hasil Talbot yaitu I = 72,237 mm/jam . Perhitungan debit rencana menggunakan Metode Rasional sebagai berikut:
𝑄 𝑟 = 0,278 ∗ 𝐶 ∗ 𝐶 𝑠 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴 Dimana: Q r
= Debit rencana (m³/det) ,C= Koefisien pengaliran
Cs = Koefisien tampungan I = Intensitas hujan (mm/menit)
A = Luas daerah tangkapan hujan (km²)
𝑄 𝑟 = 0,278 × 0,25 × 0,95 × 72,237  × 2,23  =  10,602 m 3 /detik
Didapat  Q  rencana=  10,602 3 /det  ,yang  akan  didesain  untuk  bentuk  saluran  yang  direncanakan  dengan  3(tiga) yaitu persegi panjang , Trapesium dan lingkaran .

## Pengukuran Dimensi Saluran Existing
Tabel 6. Perhitungan A (luas penampang basah), P (Keliling basah), R (Jari – jari hidraulis)
Perhitungan Titik Rata - Rata Ket. A1 A2 A3 A 1,12 1,18 1,40 1,233 m² P 3,12 3,18 3,40 3,233 m R 0,358 0,371 0,411 0,380 m Sumber : Hasil Perhitungan 2021
Pengukuran Eksisting : Titik 1. B1=1,6 m h1 = 0,7 m Titik 2 B2= 1,65 m h2 = 0,71 m Titik 3 B3= 1,7 m h3 = 0,85 m Lebar rata –rata B= 1,65 m dan tinggi rata-rata h = 0,75 Perhitungan Luas ditabelkan sebagai berikut :
Gambar 1 Dimensi Saluran Existing Sumber: Hasil survey 2021

## Perhitungan Rencana Dimensi Eksisting Saluran Drainase
Penampang persegi yang ada di lapangan sekarang dihitung sbb: Diambil B rata – rata dan kedalaman rata-rata saluran tersebut: Br = 1,65 m Hr = 0,75 m
 Mencari luas penampang saluran A   = Br × Hr
= 1,65 × 0,75 = 1,23 m²
 Mencari Keliling Basah
P = Br + 2Hr
= 1,65 + 2(0,75) = 3,15 m
 Mencari Jari-jari hidraulis
R = 𝐴 𝑃 = 1,23 3,15 = 0,39
 Mencari Tinggi Jagaan
Karena pada lokasi tinjauan tidak ada pengaruh gelombang, maka tinggi jagaan yang diambil sebesar: F = 10 % H , F = 0,1 x 1,8 = 0,180 m
 Mencari Debit Kontrol
V   = 1 n × R 2 3 s 1 2 = 1 0,011 × 0,39 2 3 × 0,012 1 2
= 5,296 𝑚 3 /detik Qe  = A × V` = 1,23 × 5,296 = 6,51 m³/detik ( Q Eksisting ) Qe  =6,51 m 3 /det < Qr = 10,602 m³/detik  Ok
Pada  Kondisi  di  lapangan  sekarang  penampang  saluran  berbentuk  persegi  panjang  terjadi  banjir  ,  dan  supaya tidak banjir debit yang harus diperhitungkan harus sebesar Qr = 10,602 𝑚 3 /detik . Desain saluran persegi panjang B = 2 m , H = 1 m
 Mencari luas penampang saluran A   = B × H
= 2 × 1 = 2 m²
 Mencari Keliling Basah
P = B + 2H
= 2 + 2( 1) = 4 m
 Mencari Jari-jari hidraulis
R = 𝐴 𝑃 = 2 4 = 0,50

## Mencari Tinggi Jagaan
Karena pada lokasi tinjauan tidak ada pengaruh gelombang, maka tinggi jagaan yang diambil sebesar:  F = 10 % H , F = 0,1 x 1 = 0,10 m
Mencari Debit desain Qd
V   = 1 n × R 2 3 s 1 2 = 1 0,011 × 0,50 2 3 × 0,012 1 2
= 6,29 𝑚 3 /detik  Qd   = A × V` = 2 × 6,29 = 12,50 m³/detik > Qr=10,602 m 3 /det. Ok Qd   =12,50 m 3 /det > Qr = 10,602 m³/detik Jadi Q desain saluran baru =12,50 m 3 /det > Qr=10,602 m³/detik  ok
Gambar 2. Desain Saluran Persegi Hasil perhitungan Saluran Persegi

## Dicoba dengan bentuk saluran Trapesium
Debit yang diperhitungkan dengan debit Q=10,602 m 3 /det . Dicoba dengan penampang : B = 1,2m , dan H = 0,90 m dan sudut talud m= 1 ( 45 0 ) Dengan Penampang Persegi panjang Dicoba ukuran B = 1,2 m dan H = 0,90 m
 Mencari Luas Penampang Saluran A   = (b + mh)h
= (1,2 + 1 × 0,9) × 0,9
= 1,89 m²
 Mencari Keliling Basah
P = b + 2h √1 + 𝑚²
= 1,2 + 2(0,9) √1 + 1 2 =3,738 m³
 Menghitung Jari-jari Hidrolis
R = A P = 1,89 3,74 =0,51 m
 Tinggi Jagaan F = 10 % × h = 0,1 × 0,9 = 0,09 m
 Mencari Debit Kontrol
Qd   = A × V = A × 1 𝑛 × 𝑅 2 3 × 𝑆 1 2 = 1,89 × 1 0,011 × 0,51 2 3 × 0,012 1 2
= 11,98 m³/detik ≥ QT = 10,602 m³/detik Debit desain Qd= 11,98 m³/detik > Q r=10,602 m³/detik (Ok)
Gambar 3. Desain Saluran Trapesium
Hasil Perhitungan Saluran trapesium

## Dicoba dengan Bentuk Saluran Lingkaran
Rencanakan penampang lingkaran dengan data rencana : Kedalaman aliran = 0,95 D , Dimensi D = 2 m Koefisien Chezy C = 50
x 0,45 D = tg 𝛼 x = 0,45D                            tg 𝛼 r cos 𝛼 = 0,45D cos 𝛼 = 0,45𝐷 𝑟 = 0,45𝐷 0,50𝐷 𝛼 = 𝑎𝑟𝑐 cos (0,9) = 25,842 = 26 ° 2 𝛼 = 2(26 ° ) = 52 ° Panjang AB ?
Tg α = 𝑥 0,90 x = 0,90 × tg α = 0,439
AB = 2x = 2(0,439) = 0,878 m Luas = Alas × 1 2 × t
= 0,878 × 1 2 × 0,90 = 0,395 m²
Luas ATB = 𝜃 360 = 360−(2×26) 360 × 𝜋 × r²
= 360−52 360 × 3,14 × 1² = 2,686 m²
Luas tembereng ATB   = Luas juring ATB – Luas = 2,686 – 0,395 = 2,291 m²
Luas APB = luas lingkaran – luas tembereng
= 3,14 × 1² - 2,291
= 0,849 m²
 Luas (A) = L.APB + L.ATB = 0,849 + 2,686 = 3,535 m²
 Keliling Basah
P = 360−(2×26)
360 × 2 𝜋 × r
= 360−52 360 × 2(3,14) × 1 = 5,373 m²
 Jari-jari Hidrolis
R = 𝐴 𝑃 = 3,271 5,373 = 0,658
 Debit desain untuk saluran Lingkaran l
Qd   = A × V = A . C . √𝑅𝐼 = 3,535× 50 × √0,658 × 0,012 = 12,74 m³/ detik ≥ Qt = 10,602 m³/detik , ok Dari hasil perhitungan di dapat debit desain (Qd) = 12,74 m³/detik.

## SIMPULAN
Dari hasil analisis kajian data saluran drainase tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Debit desain harus lebih besar atau sama dengan Q rencana dan Q rencana harus lebih besar dari Q Eksisting ( Qd  ≥  Qr  >Qe  )  Dari  data  curah  hujan  selama  10  tahun  (2012  –  2021)  di  dapat  intensitas  hujan  dengan  durasi  60 menit/jam sebesar I=72,237 mm/jam, dan debit rencana sebesar 10,602 m³/detik.
Dengan dimensi daluran drainase exsisting , B = 1,31 m dan H = 1 m. di dapat hasil  redesain dimensi  sebagai berikut :
Tabel 7. Hasil Desain Penampang dari Hasil Perhitungan Penampang Saluran awal Persegi Hasil Eksisting Hasil DesainPenampang Persegi B H Q Eksisting B H Q 1,65 m 0,75m 6,51 m 3 /det 2m 1m 12,50 m 3 /det Hasil Desain Sal.Trapesium Penampang Lingkaran B H Q D R Q 1,20m 0,90m 11,98 m 3 /det 2 1 12,74 m 3 /det
Keterangan : B(lebar) H (dalam), D(diameter), dan R (Jari2 Hidrolik) : meter, Q (Debit) : m 3 /detik

## Saran
Dengan  selesainya  penelitian  ini  tak  terlepas  dari  kekurangan  dan  kesempurnaan  baik  dari  segi  pengambilan data maupun dalam pengolahan data maka dari ada beberapa hal yang disampaikan antara lain :
1. Dalam  pengukuran  dilapangan  saluran  yang  di  amati  hendaknya  dilakukan  patok2  pengukuran  yang  tetap  dan dokumentasi awal karena kalau ada kekeliruan mengukur dimensi saluran waktu sebelum dan sesudah banjir akan lebih mudah mengontrol, dan mengetahui perubahannya
2. Analisis  redesain  dilakukan  kalau  setelah  menormalisasi  masih  terjadi  banjir  pada  saluran  tersebut  dan  diamati pada saat musim hujan dikala intesitas hujan tinggi , supaya tidak terjadi pemborosan anggaran dalan perencanaan barunya
3. Sebaiknya  secara  berkala  diadakan  perawatan  secara  rutin  baik  oleh  masyarakat  khususnya  RT  10  sekitar  atau pihak terkait terhadap saluran, agar dapat bekerja secara optimal dalam mengalirkan air.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Meteorolgi Klimatologi dan Geofisika, (BMKG) Sultan Thaha Kota Jambi Budiharjo. (1995). Teknik Sumber Daya Air , Erlangga, Jakarta
Dewi,  I.  A.  (2013).  Analis  Kapasitas  Saluran  Drainase  Sekunder  dan  Penganganan  Banjir  di  Jl.  Gatot  Subroto Denpasar. Jural Ilmiah Elektronik Infrastruktur Teknik Sipil . Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi 1977, (Bidang Pengairan dan Drainase) Direktorat Perguruan Tinggi Swasta. . Gunadarma , (1977) Drainase Perkotaan ; Gunadarma,Jakarta Hasmar, Halim (2011). Drainase Terapan. ; UII Press. ,Jogyakarta Kodatioe dan Sugianto, (2002). Hidrologi ; Andi ,Jakarta . Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief ; (2005). Pengelolaan Sumber Air Terpadu ; Andi Offset Jogyakarta . Sinulingga. (1999). Sistem Drainase Berkelanjutan , Andi, Bandung. Suripin. (2004). Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan, Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi Triatmodjo, B. (2013). Hidraulika II, Beta Offset, Yogyakarta. Wesli. (2008). Drainase Perkotaan, Graha Ilmu, Yogyakarta.