History: Received  : 25 November 2023 Revised : 10 Januari 2024
Accepted  : 21 Juni 2024
Published  : 29 Juni 2024
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung
Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 3, (2024), Juni: 112 - 118 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i3.4588

## ANALISIS DESAIN KANTOR BALAI NIKAH DAN MANASIK HAJI BERKELANJUTAN DENGAN PARAMETER KONSERVASI
ENERGI,  KONSERVASI  AIR  DAN  WASTE  MANAGEMENT,

## LAMPUNG BARAT
Aditya  Bika Dharmawan 1 ,  Fajar Dewantoro. 2 ,  Panti Wahyu Ningsih 3
Program  Studi  S1  Teknik  Sipil,  Fakultasa  Teknik  dan  Ilmu  Komputer  Universitas Teknokrat  Indonesia
1 adityabikad1@gmail.com , 2 fajardarmawan@teknokrat.ac.id

## Abstrak
Seiring  dengan  pesat nya  pertumbuhan  penduduk di  Provinsi  Lampung berdampak pada laju pembangunan yang cepat. Degan banyak nya pembanguna tentunya berpengaruh pada kualitas  lingkungan  hitup.  Salah  satu  cara  untuk  mengatasi  hal  tersebut  dengan menerapkan  sistem  Green  Building/Green  ship  home.  Konsep  green  building  memiliki beberapa  parameter, parameter  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  dalah  , konservasi  air, konservasi  energi,  dan  waste  management. Untuk mendukung  penerapan  green building pada kantor sesuai parameter yang digunakan maka di buatlah sistem rainwater harvesting untuk  mengkonservasi  air,  sistem  solar  cel  untuk  konservasi  energi,  dan  manajemen pengolahan limbah rumah tangga untuk waste management. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  desain  rumah  tinggal  berbasis  Green  building  berdasarkan  parameter  green building  yang  digunakan  yaitu konservasi  air  ,  konservasi  dan  efisiensi  energi,  dan  waste management.  Dan  mengetahui  besaran  anggaran  biaya  yang  dibutuhkan  untuk merealisasikan rumah tinggal berbasis green building di daerah lampung barat . Dari hasil pembahasan  yang  telah  dilakukan  mengenai  analisis  desain  rumah  tinggal  berkelanjutan dengan  parameter  Green  Building/Greenship  pada  kecamatan  Enggal  telah  didapatkan Jumlah rata rata air yang dapat di panen dari hasil perhitungan pemanenan air hujan adalah 83,46  m3/hari. Jumalah rata rata air yang terbuang dari sistem pemanenan air hujan yaitu 0,83  m3.  Hasil  rata  rata  penggunaan  listrik  PLN  berdasarkan  perhitungan  adalah  Rp. 554.070. baiaya yang dapat di hemat dari penggunaan panel surya sebesar Rp. 136.018. Serta biaya  yang  di  keluarkan  untuk  instalasi  pembangkit  listrik  tenaga  surya  sebesar  Rp. 22.100.000.
Kata Kunci : Desain Kantor Balai Nikah, Parameter Konservasi Energi, Konservasi Air Dan Waste Management

## Abstract
Certainly!  Here  is  the  translation  of your  text from  Indonesian  to  English:  Along  with  the  rapid population growth in Lampung Province, there has been a corresponding rapid rate of development. The  extensive  construction  inevitably  impacts  the  quality  of  the  living  environment.  One  way  to address this issue is by implementing a Green Building/Greenship home system. The green building concept  includes  several  parameters;  in  this  study,  the  parameters  used  are  water  conservation,

## Energi…
energy  conservation, and  waste  management.  To  support  the  implementation of green buildings  in offices according  to  the  specified parameters, a rainwater harvesting  system  is  established for water conservation, a solar cell system for energy conservation, and a household waste management system for waste management. This study aims to determine the design of residential houses based on Green Building  principles,  according  to  the  parameters  used,  namely  water  conservation,  energy conservation  and  efficiency,  and  waste  management.  Additionally,  it  seeks  to  determine  the  cost budget  required  to  realize  a  green  building-based  residence  in  the  West  Lampung  area.  From  the discussion results regarding the analysis of sustainable house design using Green Building/Greenship parameters in Enggal District, it was found that the average amount of water that can be harvested from rainwater harvesting calculations is 83.46 m³/day. The average amount of water wasted from the rainwater harvesting  system  is  0.83 m³.  The average cost  of  electricity  usage from  PLN based  on calculations is IDR 554,070. The cost savings from using solar panels amount to IDR 136,018. The cost for installing the solar power generation system is IDR 22,100,000. Feel free to ask if you need any further assistance!
Keywords:  Marriage  Hall  Office  Design,  Energy  Conservation  Parameters,  Water Conservation and Waste Management

## PENDAHULUAN
Global  warming  merupakan  isu  yang  tengah  ramai  diperbincangkan  oleh masyarakat  dunia. Hal ini terkait  dengan data dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik  Indonesia  yang  menunjukkan  peningkatan  emisi  gas  karbon  dioksida (CO2),  klorofluorokarbon  (CFC),  dan  metana  di  atmosfer,  yang  berdampak  pada kerusakan  lapisan  ozon atau yang dikenal  sebagai  bahan perusak  ozon  (BPO).
Konservasi  energi merujuk  pada upaya  sistematis, terencana,  dan  terpadu untuk melestarikan  sumber  daya  energi  dalam  negeri  serta  meningkatkan  efisiensi pemanfaatannya  (Berge,  2009).  Sedangkan  konservasi  air  merupakan  tindakan pelestarian atau perlindungan terhadap  sumber  daya air. Secara  luas, konservasi air mencakup pengelolaan  suatu tempat  dengan tujuan  untuk memelihara keberadaan sumber  daya  air  tersebut.  Dalam  beberapa  dekade  terakhir,  perhatian  terhadap lingkungan  dan  keberlanjutan  telah  meningkat  secara  signifikan  di  seluruh  dunia. Perubahan  iklim,  penurunan  kualitas  udara  dan  air,  dan  penipisan  sumber  daya alam yang  tidak terbarukan menjadi isu-isu global yang mendesak.  Dalam konteks ini,  bangunan  ramah  lingkungan  menjadi  fokus  utama  sebagai  salah  satu  langkah penting untuk mengurangi  dampak negatif yang  dihasilkan  oleh  sektor perumahan terhadap  lingkungan.  Gedung  Kantor  Perumda  Tirta  Ampera  Boyolali,  yang dikelola  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten,  merupakan  salah  satu  gedung  yang menjadi  fokus.  Tujuan  dari  pembangunan  gedung  ini  adalah  untuk  menciptakan kantor yang ramah lingkungan, menjadi pusat  pelayanan masyarakat,  serta  sebagai sarana  untuk  mendorong  karyawan  dan  direksi  agar  meningkatkan  pelayanan kepada  masyarakat,  produktivitas  perusahaan,  dan  kinerja  secara  keseluruhan. Kantor ini akan berdiri di atas  lahan  seluas 900 m2. Keberadaan gedung ini menarik untuk  diteliti  karena  perusahaan  ini  memiliki  penekanan  yang  kuat  pada  aspek pelayanan  kepada  masyarakat.
Tujuan  dari  penelitian  ini yaitu  sebagai  berikut  :
Aditya  Bika  Dharmawan 1 ,  Fajar Dewantoro. 2 ,  et al., Analisis Desain Kantor  Balai Nikah Dan Manasik Haji  Berkelanjutan  Dengan Parameter  Konservasi Energi…
1. Untuk  mengetahui  design  kantor  yang  berkelanjutan  dengan  aspek  waste management.
2. Untuk  mengetahui  design kantor  berkelanjutan  yang  memenuhi  aspek  efesiensi energi  dan air.
3. Untuk  mengetahui  jumlah  biaya  yang  di  butuhkan  untuk  membangun  kantor yang memenuhi  aspek  Green  Building.

## TINJAUAN  PUSTAKA

## A. Green Building
Menurut  Green  Building  Council  Indonesia  (GBCI),  sistem  evaluasi  untuk bangunan  hijau  di  Indonesia  disebut  Greenship  (GBCI,  2011).  Greenship,  atau bangunan  hijau,  merupakan  sistem  penilaian  yang  membantu  para  pelaku  industri konstruksi,  termasuk  pengusaha,  arsitek,  teknisi  mekanikal  elektrikal,  desainer interior,  teknisi  bangunan,  dan  ahli  taman,  dalam  menerapkan  praktik-praktik terbaik  dan  mencapai  standar  yang  dapat  diukur  untuk  dipahami  oleh  masyarakat umum.

## B. Konservasi Energi
Energi  merupakan  kebutuhan  esensial  bagi  setiap  individu  yang  sebagian  besar dipenuhi oleh  energi yang berasal  dari bahan bakar fosil  seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam.  Konservasi  energi,  pada dasarnya, adalah  usaha untuk menjaga kelestarian  lingkungan.  Melalui  pengembangan  pembangunan  berkelanjutan dengan  konsep  bangunan  ramah  lingkungan  (green  building),  dapat  diciptakan bangunan  yang  hemat  energi  dan  ramah  lingkungan,  yang  pada  akhirnya  dapat membantu  mengatasi  krisis  energi.

## C. Konservasi Air
Konservasi  air  adalah  serangkaian  tindakan  untuk  menjaga  atau  melindungi sumber  daya  air.  Penggunaan  air  yang  efisien  menjadi  fokus,  dengan mempertimbangkan  beberapa  praktik  seperti  penggunaan  perangkat  penyemprot air  yang  efisien,  pemanfaatan  air  hujan  sebagai  sumber  alternatif,  dan  pengaturan strategis  dalam  penyiraman  tanaman.  Upaya-upaya  ini  merupakan  bagian  dari konservasi  air  (Asmadi,  dkk.,  2011:24).  Menurut  Dyah  (2000)  yang  dirujuk  oleh Kodoatie,  dkk. (2002: 93), kebutuhan air utama  dapat  dikelompokkan ke  dalam tiga sektor  besar,  yaitu:  kebutuhan  domestik,  kebutuhan  irigasi  pertanian,  dan kebutuhan  industri.

## D. Waste Management
Waste  Management  merupakan  upaya  yang  dilakukan  untuk  memanajemen pengelolaan limbah rumah tangga dengan cara  mendaur  ulang  limbah hasil rumah tangga  agar  dapat  dimanfaatkan  kembali  dengan  tujuan  menjaga  kelestarian  alam. Pengelolaan  limbah  rumah  tangga  agar  bisa  digunakan  kembali  tentunya  harus menggunakan  strategi  dan juga metode  metode  pengelolaan  limbah  yang benar.
Menurut  SNI  2398:2017,  standar  bentuk  dan  ukuran  septic  tank  menurut  SNI 2398:2017

## Gambar 1 Rencana Septic Tank

## E. Harga Satuan Pekerja
AHSP,  singkatan  dari  Analisis  Harga  Satuan  Pekerjaan,  adalah  sebuah  metode perhitungan  biaya  satuan  untuk  pekerjaan  konstruksi.  Metode  ini  melibatkan penjumlahan  dari  kebutuhan  bahan  bangunan,  biaya  upah  pekerja,  dan  biaya peralatan  dengan  biaya  konstruksi,  standar  upah  pekerja,  dan  harga  sewa  atau pembelian  peralatan yang  diperlukan  dari  unit konstruksi. Besarnya harga  satuan pekerjaan  ditentukan  oleh  harga  satuan bahan,  tarif  upah pekerja, dan harga  sewa atau  pembelian  peralatan,  dimana  tingkat  produktivitas  pekerja  saat  pelaksanaan juga  mempengaruhi  harga  satuan  upah.  Penentuan  harga  satuan  material bergantung pada sdandar ASHP pada setiap daerah dengan ketelitian perhitungan kebutuhan,  volume  pekerjaan  ,spesifikasi  material  untuk  setiap  jenis  pekerjaan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif  digunakan  untuk menggambarkan  atau  menjelaskan  peristiwa  atau  kejadian  yang  terjadi  pada  saat ini  dalam bentuk  data numerik  yang memiliki  makna.
A. Lokasi  Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kecamatan  Batu  Ketulis,  Kabupaten  Lampung  Barat, Provinsi  Lampung.
B. Analisa  Data
Metode  penelitian  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif dengan  pendekatan  kuantitatif.  Secara  skematis,  tahapan  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
Gambar 2.

## Gambar 2 Diagram Alir Penelitian

## HASIL DAN  PEMBAHASAN
A. Analisis  Data Pemaninan  Air  Hujan
Analisis  data  bertujuan  untuk  mengolah  data  yang  telah  di  proleh  sebagai penunjang  untuk  menentukan  hasil  dari  penelitian  ini.  Dalam  analisis  data  ini menggunakan  tiga poin  yang termasuk  didalam  aspek  green building.

## Data Curah Hujan
Dalam  penelitian  ini,  data  curah  hujan  diambil  dari  stasiun  terdekat  dengan  lokasi penelitian  di Lampung Barat. Data curah hujan yang  digunakan mencakup periode lima tahun  terakhir,  mulai  dari  tahun  2017 hingga 2022.
Penentuan  Tahun  Basah dan Tahun  Kering
Dalam menentukan  periode  tahun basah  dan  tahun kering dilakukan  dengan cara menjumlahkan  data  curah  hujan  pertahunnya,  lalu  menentukan  rata -rata  curah hujan dari jumlah lima data curah hujan pertahunnya, untuk perhitungannya dapat dilihat  pada  perhitungan  dibawah  ini.
Rata-Rata  Curah  Hujan Persepuluh  Tahun Rh = H1+H2+H3+H4+H5
5 = 1156,4+2067,5+1433+175,6+2382,5 5 = 1838,2 mm Dimana  : Rh = Rata -rata Curah hujan  Perlima  Tahun  (mm)
Hn = Jumlah  Curah Hujan Pertahun  (mm)
Tahun  Kering
TK =   85  x Rh 100 =  85   x 1838,2 100 = 1562,47 mm Dimana  : TK = Tahun  Kering  (mm)
Rh = Rata – rata Curah Hujan Per Lima Tahun  (mm) Tahun  Basah TB =  115  x Rh 100 = 115  x 1838,2
100 = 2113,93 mm Dimana  : TB = Tahun  Basah (mm) Rh = Rata-Rata  Curah  Hujan Persepuluh  Tahun  (mm)
Tahun Stasiun  Hujan Kec ENGGAL Tanggal (mm) 2021 71,2 19-Okt 2020 76 10-Nov 2019 75 02-Agu 2018 135 22-Jan 2017 91 05-Mei

## Energi…
Jika  telah  didapatkan  nilai  rata-rata  curah  hujan  dan  nilai  dari  tahun  basah  dan tahun  kering  maka  dapat  di  identifikasikan  sesuai  dengan  kriteria  klarifikasi  sifat hujan  (BMKG 2019) jika curah hujan  lebih >115%  maka masuk ke tahun basah, jika curah  hujan  kurang  dari  85%  maka  masuk  ke  tahun  kering,  dan  jika  curah  hujan diantara 85% dan 115% maka dikategorikan sebagai tahun normal, berdasarkan data curah  hujan  yang  telah  diolah  maka  didapatkan  hasil  sebagai  berikut,dapat  dilihat pada table

## Tabel.  Tahun  Basah dan Tahun  Kering
Kebutuhan  Air  Domestik
Kebutuan  air  per  orang  setiap  daerah  tentu  berbeda,  ini  disebabkan  oleh  berbagai faktor  tertentu  yang  mempengaruhi  pemakain  air  di  daerah  tersebut.  Menurut Sunjaya  (sebagaimana  yang  dikutip  dalam  Karsidi,  1999:18),  dari  segi  jumlahnya, yaitu  sekitar  60-70  liter  per  orang  (Gleick,  1998),  hampir  serupa  dengan  standar kebutuhan  air  bersih  untuk  kota  besar  yang  ditetapkan  oleh  Direktorat  Jenderal Cipta  Karya,  Departemen  Pekerjaan  Umum  Republik  Indonesia.  Berdasar  kan  dari data yang diperoleh bahwasanya pada daerah kecamatan enggal rerata pemanfaatan air bersih dalam satu hari adalah 83,46 ltr dalam satu orang, dan rerata pemanfaatan air bersih  dalam satu  bulan adalah  10,02 m 3 dalam satu  kantor.
Perhitungan  Potensi  Pemanenan  Air  Hujan Menggantikan  Air  Tanah Perhitungan  Persentase  potensi  pemanenean  air  hujan  untuk  menggantikan air tanah dihitung  dengan menggunakan data curah tahun 2017 sampai tahun 2021, dengan  luasan  atap  rumah  dengan  bentuk  persegi  tak  sama  sisi  dengan  luas  atap utama +_ 300 m 2 , untuk menampung hasil pemanenan air hujan menggunakan jenis ground  tank  berukuran  3  m 3 .  Setelah  itu  dapat  di  hitung  jumlah  penggunaan  air bersih  dalam  rumah  perharinya.  Air  yang  tertampung  dalam  tandon,  lalu  dapat dilihat  hasil  potensi  pemanenan  air untuk  menggantikan  air tanah
Pemanfaatan  air bersih  dengan  potensi  pemanenan  air hujan (m3/KK/hr) Pa = PB x 𝑛 = 83,46 x 4 = 333,72 ltr = 0,34 m 3
Tahun/Bulan R mm Keterangan 2021 1556,4 tahun  kering 2020 2067,5 tahun  normal 2019 1433 tahun  kering 2018 1751,6 tahun  normal 2017 2382,5 tahun  basah
Aditya  Bika  Dharmawan 1 ,  Fajar Dewantoro. 2 ,  et al., Analisis Desain Kantor  Balai Nikah Dan Manasik Haji  Berkelanjutan  Dengan Parameter  Konservasi Energi…
Dimana  : Pa = Pemanfaatan Air  Bersih  (m 3 /KK/hr) Pb = Pemanfaatan Air  Bersih  (ltr/org/hr) n = Jumlah  penghuni Air  Tertampung  (m 3 ) Ʃ 𝑄 = 𝑎 × 𝑅 × 𝐴 = 0,8 × 0,0018 × 300 = 4,32 𝑚 3
Water loss  (m 3 ) ∑ 𝑡 = 𝑏 × 𝑅 × 𝐴 = 0,2 × 0,0018 × 100 = 1,08 𝑚 3
Total  air hujan yang dapat di  tampung 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑄 − ∑ 𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 4,32 𝑚 3 – 1,08 𝑚 3 = 3,24 𝑚 3 Dimana:
∑ 𝑄 = Jumlah  air yang dapat dipanen  (m 3 /hari) ∑ 𝑡 = Jumlah  air hujan yan terbuang  (m 3 /hari)  R= Curah hujan harian  (m) A = Luas atap bangunan (m 2 ) a = Koefisien  Runoff (0,8) b  = Kehilangan  air hujan (0,2)
Setelah  didapatkan  hasil  pemanenan  air  hujan  dari  luasan  atap,  Pemanfaatan  Air Bersih  (m 3 /KK/hr)  dan  jumlah  air  hujan  yang  tertampung,  maka  selanjutnya  air hujan akan  di tampung  sesuai  dengan  volume  dari ground tank, jika air  hujan yang tertampung  melebihi  dari  kapasitas  ground tank ,  maka  air  hujan  yang  tertampung hanya  sesuai  dengan  maksimal  kapasitas  tampungan,  namun  jika  tidak  ada  air hujan  yang  tertampung  ataupun  air  yang  tertampung  kurang  dari  jumlah pemanfaatan  air  bersih  dalam  satu  rumah  maka  air  yang  akan  dimanfaatkan  akan menggunakan  air tanah atau PDAM  sebagai penggantinya
a. Denah  Kantor
Desain  Rencana  Kantor  KUA  dengan  konsep  Green  Building  dengan  luas 15m x 20m
Gbr .1 denah
b. Denah  Pemanenan  Air  hujan

## Energi…
Desain  pemanenan  air  hujan  pada  penelitian  ini  menggunakan  atap  Kantor sebagai  daerah  tangkapan  hujan  dengan  luas  atap  300  m2  yang  kemudian daliri ke talang air dengan memanfaatkan dak beton  pada bangunan menuju bak penampungan.
Gbr. 2 Denah  pemanenan  air hujan
c. Desain  Ground  Water Tank
Desain  Ground  Water  Tank  Sebagai  bak  penampung  air  hujan  dari  talang atap bangunan.

## Gbr. 3 Detail  Groundwatertank
B. Analisis  data pemanenan  panel  surya
Analisis  data  pemanfaatan  perangkat  panel  surya  dilakukan  untuk  mengetahui efisiensi energi yang dapat  dilakukan  dalam  penggunaan panel  surya  dalam upaya konservasi  energi
Perhitungan  Kebutuhan  Listrik
Perhitungan  total  biaya  kebutuhan  listrik  menggunakan  PLN  dapat  di  hitung menggunakan  rumus  di bawah  ini.
𝐸𝑇 = 𝑃 𝑥 𝑛 𝑥 𝐻
Keterangan  : 𝐸𝑇 = kebutuhan  listrik  ( watt ) 𝑃 = ukuran  daya perangkat  elektronik  ( watt ) 𝐻 = durasi  pemakaian  perangkat elektronik  ( jam ) 𝑛 = banyaknya beban/peralatan elektronik yg digunakan Besaran tarif  dasar listrik tahun  2023 resmi  dari  kementrian  ESDM dan
PLN  untuk  golongan  R-1  M/TR  daya  900  VA  sebesar  1.352/  kWh,  sehingga  total biaya  tagihan  listrik  serta  perhitungan  daya  listrik  per  bulan  dapat  di  lihat  pada tabel 4.5 dibawah  ini.
Tabel  1. Pemakaian Listrik  Kantor
Perhitungan  Kebutuhan  Panel  Surya (Solar Cel)
Pengelompokan pemakaian  perangkat  elektronik  di  siang hari beserta total besaran daya yang di butuhkan  panel  surya.
barang elektronik daya Jum lah waktu  Wh kwH kwH/ bulan kipas angin 35 5 7 1225  1,23 36,75 Komputer  70 6 7 2940  2,94 88,2 televisi 45 1 4 180 0,18 5,4 Pompa air 150 1 1 150 0,15 4,5 total 300 13 19 4495  4,5 134,85
Tabel.2  Pemakaian Perangkat Elektronik
Total  daya terpakai  sebanyak 300 watt/hours Spesifikasi  panel  surya yang di gunakan

## Energi…
Tabel.3  Spesifikasi  Vanstar  Solar Panel 100WP Policrystaline
Rencana  pemasangan  sistem  pembangkit  listrik  tenaga  surya  (PLTS)  di  rumah tinggal memiliki kapasitas  sebesar 400  watt. Oleh karena  itu, total kebutuhan panel surya  adalah sebagai  berikut.
= 22 buah
Dengan mempertimbangkan jumlah  panel  surya yang dibutuhkan,  luas area  untuk pemasangan  PLTS  dapat  dihitung  berdasarkan  data  dimensi  yang  telah  diperoleh sebelumnya.  Untuk permukaan  panel  surya  adalah
𝐴𝑐 = 1000 𝑚𝑚 𝑥 670 𝑚𝑚 𝑥 = 670000 𝑚𝑚 = 0,67 𝑚 2
Sehingga luas  area permukaan  pemasangan  panel  surya  adalah 𝐴 = 0,67 𝑚 2 𝑥 22 𝑏𝑢𝑎 ℎ = 14,74 𝑚 2 = 15 𝑚 2
Dalam  penelitian  ini,  inverter  yang  digunakan  adalah  GridTie  Suoer  GTI -D600B dengan  spesifikasi  yang tertera  pada  tabel.
Tabel.4  Spesifikasi  Inverter  Gridtie Suoer GTI-D600B
Estimasi  perhitungan  efisiensi  energi  listrik  perbulan  dapat  dihitungan  dengan rumus  sebagai berikut.
µ = 25%
Estimasi  perhitungan  efisisensi  biaya  yang  dapat  di  hemat  sebesar  Rp.136,018  dari hasil  output  PLTS 1 bulan  ,jadi biaya listrik  yang di keluarkan  dalam 1 bulan  yaitu, 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘 1 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 − 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑃𝐿𝑇𝑆 1 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑅𝑝 544,072 – 136,018
𝑅𝑝 408,054
Aditya  Bika  Dharmawan 1 ,  Fajar Dewantoro. 2 ,  et al., Analisis Desain Kantor  Balai Nikah Dan Manasik Haji  Berkelanjutan  Dengan Parameter  Konservasi Energi…

## Rencana  anggaran biaya pemasangan  panel  surya
Tabel.  5 RAB  panel  surya
C. Analisis  Data Pengolahan  Limbah
Dalam penelitian ini, analisis pengolahan limbah berfokus  pada  desain  pengolahan limbah  rumah tangga dan  juga septic  tank.
Septic  tank  yang  digunakan  pada  penelitian  rumah  green  building  ini  yaitu  septic tank konvensional  tiga tahap  yaitu :
1. Tahap pertama : lubang utama dengan yaitu  sebagai penampungan dari tinja dan juga air hasil  pembuangan  dari toilet. Lubang  utama di buata kedap air supaya  tidak  mencemari  tanah.
2. Tahap  kedua  :  lubang  kedua  berfungsi  sebagai  filter  air  dari  hasil  tahap pertama.
3. Tahap  ketiga  :  lubang  tahap  ketiga  dapat  difungsikan  sebagi  sumur  resapan yang dapat  dihungkan  langsung  ke parit  atau selokan.
Sumur  resapan  limbah  cair  domestik  adalah  limbah  cair  yang  dihasilkan  dari aktivitas  rumah  tangga,  contohnya  adalah  air  bekas  cucian  pakaian  atau  peralatan makan,  air  bekas  mandi,  sisa  makanan  yang  berwujud  cair,  dan  lain-lain. Pengelolaan  limbah  cair  ini  penting  dilakukan  untuk  mengurangi  pencemaran lingkungan.  Salah  satu  cara  pengelolaannya  adalah  dengan  membuat  saluran  air kotor  dan bak resapan,  dengan  memperhatikan  beberapa  ketentuan  berikut:
1. Menghindari  pencemaran terhadap sumber air minum di sekitarnya, baik itu air permukaan  maupun  air tanah.
2. Menjaga agar permukaan  tanah tidak tercemar.
3. Mencegah  penyebaran  cacing tambang pada  permukaan  tanah.
4. Mengendalikan  populasi  lalat  dan serangga.
5. Mencegah  timbulnya  bau yang mengganggu.
6. Menjaga jarak minimal  10 meter  antara sumber  air dan bak resapan.
Pada  desain  septictank  ini,  sumur  resapan  menjadi  satu  dengan  resapan  tahap
3 0 0 I 8 0
Aditya  Bika  Dharmawan 1 ,  Fajar Dewantoro. 2 ,  et al., Analisis Desain Kantor  Balai Nikah Dan Manasik Haji  Berkelanjutan  Dengan Parameter  Konservasi Energi…
ketiga  dari  septic  tank.  Pipa  saluran  limbah  cair  langsung  di  hubungkan  ke  tangki septic  tank  tersebut  yang  kemudian  difilter  kembali  agar  mengurangi  pencemaran terhadap  lingkungan  apabila di  alirkan  kembali  ke selokan  pembuangan.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  pembahasan  yang  telah  dilakukan  mengenai  analisis  desain  kantor berkelanjutan  dengan  parameter  Green  Building/Greenship  yang  telah  didapatkan kesimpulan  sebagai  berikut  :
1. Penggunaan air bersih untuk kebutuhan kantor KUA dan Manasik Haji rerata menfaatan  air  bersih  dalam  1  hari  adalah  83,46  ltr  dalam  1  orang nya,  jika pada  penelitian ini berpenghuni 10  orang maka penggunaan air bersih untuk rumah yaitu  0,83 m3.
2. Jumlah  rata  rata  air  yang  dapat  di  panen  dari  hasil  perhitungan  pemanenan air hujan adalah 4,32 m3/hari. Jumalah rata rata air yang terbuang dari sist em pemanenan air hujan yaitu 0,36 m3, jadi total air  hujan yang  dapat  di  panen sebesar  3,24 m3
3. Rata  rata  penggunaan  listrik  PLN  berdasarkan  perhitungan  adalah Rp.554.070. biaya yang dapat  di hemat dari penggunaan panel  surya  sebesar Rp. 136.018. Serta biaya yang  di keluarkan  untuk  instalasi  pembangkit listrik tenaga surya  sebesar  Rp.22.100.000.
4. Dari analisis perhitungan penggunaan listrik serta efisiensi penggunaan panel surya  dapat  di  katakan  efektif  mengingat  jangka  waktu  pemakaian  panel surya  mencapai  20 tahun.
5. Pengeloalaan  limbah  cair  dan  tinja  pada  penelitian  ini  tergabung  di  dalam septic  tank  yang  terdapat  sumur  resapan  untuk  memfilter  air  sebelum  di alirkan  ke selokan  atau dapat  dimanfaatkan  kembali.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmadi,  Khayan,  Kasjono,  H.S.  (2011).  Teknologi  Pengolahan  Air  Minum.
Yogyakarta: Gosyen.
Berge, B. (2009) The Ecology  of Building Materials.  Architectural Press, Oxford, UK. Tersedia.  Scientific  Research  Publishing  .  (2023).  Diakses  pada  tanggal  29 August2023,  Tersedia  :  https://www.scirp.org  ReferencesPapers.aspx? ReferenceID=1929847.
Gleick,  P.  (1998).  Water  in  crisis:  paths  to  sustainable  water  use.  Ecological Applications,  8  Agustus,  571–579.  Tersedia  :  https://doi.org/10.1890/1051- 0761(1998)008[0571:WICPTS]2.0.CO;2
Green  Building  Council  Indonesia.  2011.  Panduan  Penerapan  Perangkat  Penilaian Bangunan  Hijau  Greenship  Versi  1.0.  Jakarta:  Green  Building  Council Indonesia. Tersedia:xa.yimg.com/kq/groups/20983279/1925612647/nama /greenship  . Diakses  pada tanggal 20 Maret agustus  pukul  16.33 WIB
Kodoatie,  R.  J.,  Suharyanto,  Sangkawati,S.,  &  Edhisono,  S.  (2002).  Pengelolaan Sumber Daya Air  Dalam Otonomi  Daerah.  Yogyakarta: Andi.