## OPERASI EKONOMIS DAN UNIT COMMITMENT PEMBANGKIT THERMAL PADA SISTEM KELISTRIKAN JAMBI
Delima * , Syafii Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Andalas
* Corresponding author, e-mail : delimarara@gmail.com
Abstrak —Operasi  ekonomis  pada  pembangkit  tenaga  listrik  merupakan  suatu  aspek  penting  dalam manajemen  sistem  tenaga  listrik  khusus  nya  operasi  ekonomis,  dalam  makalah  ini  membahas  tentang operasi  ekonomis  dan  unit  Commitment  untuk  koordinasi  pembangkit  sistem  kelistrikan  Jambi  dengan menerapkan metode daftar prioritas. Data yang digunakan dalam makalah ini   adalah pembangkit listrik tenaga termal pada bulan November 2015 dilakukan di Provinsi Jambi diperoleh hasil kurang ekonomis, untuk itu perlu adanya perhitungan  pada operasi ekonomis untuk unit-unit pembangkit. Kombinasi yang dipilih adalah kombinasi yang menghasilkan biaya bahan bakar yang paling minimum. Pada pembebanan daya 235 MW dengan mengoperasikan 4 unit pembangkit yaitu PLTG Batanghari unit 1, PLTMG segai gelam  unit  3,  PLTG  Sewa  unit  6,  PLTG  Batanghari  unit  2.  Dengan  biaya  operasi  sebesar Rp.102.864.238,65.  Metode  daftar  prioritas  dalam  menyelesaikan  permasalahan  unit  commitment memberikan hasil yang lebih yang lebih optimal dibandingkan dengan total biaya yang dikeluarkan oleh PT.PLN (Persero) Wilayah Jambi. Total biaya pembangkit dari PT.PLN (Persero) Wilayah Jambi Sebesar Rp.  163.755.996,30  dengan  demikian  ada  penghematan  sebesar  Rp.  60.891.757,65./bulan.  Dari  hasil pengolah data  ini maka operasi ekonomis pada pembangkit tenaga listrik di Provinsi Jambi perlu dikaji ulang agar lebih efesien dalam penggunaan energi listrik.
Kata Kunci : Optimalisasi penjadwalan pembangkit , Operasi ekonomis, Kombinasi on/off  daftar prioritas.
Abstrak —Economical  operation  at  power  plants  is  an  important  aspect  in  the  management  of  power system economic operation, his specialty in this paper discusses economic and operating unit Commitment to coordination of power plant electrical systems Jambi by applying method of the list of priorities. The data used in this paper is thermal power plant in November 2015 conducted in Jambi province retrieved results less economical, for it is need for calculation of economical operations for power generation units. The  selected  combination  is  the  combination  that  produces  the  most  fuel  costs  to  a  minimum.  On  the imposition of 235 MW power by operating unit 4 generating namely PLTG Batanghari unit 1, PLTMG segai  gelam  unit  3,  unit  6,  Rent  PLTG  PLTG  Batanghari  unit  2.  With  operating  expenses  amounted  to Rp.,65.102.864.238 method of the list of priorities in solving unit commitment gives results which are more optimal as compared to the total costs incurred by PT. PLN (Persero) Area Of Jambi. The total cost of the plant  from  PT.  PLN  (Persero)  Rp  Jambi  Region.  163,755,996.30  thus  there  are  savings  of  Rp. 60,891,757.65. per mounth From the results of this data processing operations are economical in power plants in Jambi province need to be rethought to make it more efficient in the use of electrical energy.
Keywords : Optimization of plant scheduling, economical operation, Combination of on / off priority list.
Copyright © 2016 JNTE. All rights reserved

## 1. PENDAHULUAN
Suatu  sistem  pembangkit  secara  garis  besar terdiri  dari  pembangkit  listrik  tenaga  hidro  dan pembangkit  listrik  tenaga  termal.  Kedua  pusat listrik  tersebut  terinterkoneksi  untuk  melayani kebutuhan  beban,  Pembangkit  listrik  tenaga termal  menggunakan sumber energi yang tidak dapat  diperbaharui.  Karena  itu  memerlukan pengoperasian  yang  optimal  agar  tidak  ada energi yang terbuang percuma.
Pada pembangkit dan penyaluran daya listrik ini selalu dilakukan pembangian pembeban pada unit pembangkit yang akan mensuplai beban[1]. Pertimbangan  yang  diambil  untuk  mencapai operasi  ekonomis  pada  sistem  tenaga,  terdapat dua pokok permasalahan yang harus dipecahkan dalam operasi ekonomis pembangkit pada sistem tenaga listrik yaitu : pengaturan unit pembangkit (unit  commitment)  dan  penjadwalan  ekonomis (economic dispatch).
Unit commitment bertujuan untuk menentukan  jadwal  (schedule)  on/off  unit pembangkit  yang  paling  optimun  dioperasikan dalam memenuhi beban yang diperkirakan untuk mencapai  biaya  bahan  bakar  minimum  rupiah [2].

## 2. LANDASAN TEORI

## 2.1. Pertimbangan Operasi Ekonomis
Operasi  ekonomis  ialah  proses  pembagian beban total kepada masing-masing unit pembangkit,  seluruh  unit  pembangkit  dikontrol terus  menerus  dalam  interval  waktu  tertentu sehingga  dicapai  pengoperasian  yang  optimal, dengan  demikian  pembangkit  tenaga  listrik dapat dilakukan dengan cara paling ekonomis.
Pertimbangan yang diambil untuk mencapai operasi ekonomis pada sistem tenaga dapat dibagi atas dua bagian, yaitu :
1. Economic  Dispatch yaitu  pengaturan  sistem pembangkit yang berkomitmen dalam melayani  beban  untuk  meminimalisasi  rugi- rugi saluran dan total biaya produksi.
2. Unit  commitment yaitu  menentukan  jadwal (schedule)  on/off    pembangkit  untuk  dapat memenuhi kebutuhan beban.

## 2.2. Optimasi unit pembangkit thermal
Yang  dimaksud  dengan  operasi  ekonomis pembangkit thermal ialah proses pembagian atau penjadwalan  beban  total  dari  suatu  sistem kepada  masing-masing  pusat  pembangkitnya, sedemikian  rupa  sehingga  jumlah  biaya pengoperasian  adalah  seminimal  mungkin. Seluruh  pusat-pusat  pembangkit  dalam  suatu sistem  dikontrol  terus  menerus  sehingga pembangkitan  tenaga  dilakukan  dengan  cara paling ekonomis.
2.3. Karakteristik Input-Output Pembangkit Untuk
menganalisis permasalahan
mengenai operasi dalam sistem tenaga, khususnya masalah operasi ekonomis, diperlukan  dasar  tentang  karakteristik input- ouput dari  suatu  unit  pembangkit thermal . Karakteristik  input  output  pembangkit thermal adalah  karakteristik  yang  menggambarkan hubungan  antara  input  bahan  bakar  (liter/jam) dan  output  yang  dihasilkan  oleh  pembangkit (MW) . Untuk  menggambarkan  karakteristik input output dapat dilihat pada Gambar 1, yang menunjukkan  karakteristik input - output suatu
unit  pembangkit  tenaga  uap  yang  ideal. Input unit  yang  ditunjukkan  pada  sumbu  ordinat adalah kebutuhan energi panas (MBtu/jam) atau biaya  total  per  jam  (R/jam). Output nya  adalah output daya  listrik  dari  unit  tersebut.  Untuk masalah  operasi  ekonomis,  biasanya  kurva karakteristik  input  output  pembangkit  didekati dengan  persamaan polynomial tingkat  dua (kuadrat) persamaannya :
H i  = ɑ i + β i PT i + γPT 2 i (1)
Dimana : H = Input Pemakaian bahan bakar(Liter/Jam) P = Daya listrik yang dibangkitkan(MW) α,β,γ = Konstanta-konstanta

## 2.4. Economic Dispatch
Kenaikan  biaya  produksi (Inceremental production Cost) didefinisikan sebagai perubahan  biaya  bahan  bakar  yang  terjadi  bila terjadi perubahan daya listrik yang dibangkitkan. Perubahan  jumlah  bahan  bakar  yang  terjadi karena perubahan keluaran, didefinisikan sebagai IFR
(Incremantal Fuel Rate), Persamaan matematisya adalah :
(2)
Incremantal  Fuel  Rate ini  jug  dapat dinyatakan dengan kurva yang disebut kurva laju kenaikan  biaya  bahan  bakar  atau Incremantal Fuel  Cost (IFC)  dengan  cara  mengalikan  IFR dengan biaya bahan bakarnya.
(3)
Konfigurasi  yang  akan  dipelajari  dalam bagian ini.  Sistem  ini terdiri dari  N termal-unit pembangkit  yang  terhubung  ke  satu  bus-bar yang  menyajikan  menerima  beban  listrik  P load . Input  ke  setiap  unit,  ditampilkan  sebagai  4, mewakili  tingkat  biaya  unit.  Output  dari  setiap unit, adalah daya listrik yang dihasilkan oleh unit tertentu. Tingkat total biaya sistem ini, tentu saja jumlah  dari  biaya  dari  masing-masing  unit individu.  Kendala  penting  pada  operasi  dari sistem  ini  adalah  bahwa  jumlah  kekuatan keluaran harus sama dengan permintaan beban.
Matematis berbicara, masalah dapat dinyatakan sangat ringkas. Artinya fungsi tujuan
F T ,  adalah  sama  dengan  biaya  total  untuk memasok  beban  ditunjukkan.  Masalahnya adalah  untuk  meminimalkan F T ,  pada  kendala bahwa  jumlah  kekuatan  yang  dihasilkan  harus sama  dengan  beban  yang  diterima.  Perhatikan bahwa kerugian transmisi diabaikan dan batasan operasi  tidak  secara  eksplisit  dinyatakan  ketika merumuskan masalah ini, Itu adalah:
(4)
(5)
Gambar 1. Karakteristik Masukan – Keluaran

## 2.5.  Unit Commitment
Unit Commitment Penjadwalan pembangkit ( Unit  Commitment )  ini  menentukan  mana  unit pembangkit  yang  commit  (on)  dan  unit  mana yang (off) dalam melayani beban sistem selama periode  waktu  tertentu  dengan  memperhatikan kondisi  optimal  ekonomi  dan  memenuhi batasan-batasan  teknis  dalam  pengoperasian pembangkit di dalam sistem tenaga.
Kombinasi  unit  pembangkit  merupakan kombinasi  on/off  dari  beberapa  unit  yang  ada dalam  sistem.  Dari  n  buah  unit  pembangkit, jumlah  kombinasi  on/off  nya  2 n    _ 1  buah,dari kombinasi  on/off  unit  pembangkit  akan  dipilih kombinasi mana yang akan dijadualkan. Evalusi pemilihan  dilakukan  dengan  menghitung  biaya optimum  ( economic  dispatch )  untuk  setiap kombinasi-  kombinasi  on/off  unit  pembangkit pada beban tertentu.
Gambar 2. Unit Pembangkit Sistem Kelistrikan Jambi

## 2.6.  Metode Daftar Prioritas
Metode  daftar  prioritas  merupakan  suatu metode  penyelesaian  Unit  commitment  yang paling  sederhana.  Pada  motede  ini  kombinasi on/off  pembangkitan  didasarkan  pada  urutan prioritas.  Untuk  menentukan  urutan  prioritas diperoleh  dari  biaya  produksi  rata  -  rata persatuan  output  yang  didasarkan  pada  beban penuh  (Pmax)  dari  tiap  unit,  dan  urutkan berdasarkan  nilai  biaya  produksi  tersebut.  Unit yang  dioperasikan  pertama  adalah  unit  yang memiliki  biaya  produksi  terendah  dan  paling akhir adalah unit yang memiliki biaya produksi termahal.  Algoritma  unit  commitment  dengan daftar prioritas.
Pada  metode  daftar  ini  kombinasi  on-off unit  pembangkit  didasarkan  pada  urutan prioritas.  Untuk  menentukan  urutan  prioritas diperoleh dari biaya produksi rata-rata persatuan output yang didasarkan pada Pmax.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1.  Sistem Tenaga Listrik di Jambi
Sistem kelistrikan sektor pembangkit Jambi melayani pelanggan PT.PLN yang ada Kota dan kabupaten Jambi. Dimana saat ini kapasitas daya terpasamg mesin pembangkit yang dimiliki oleh PT.  PLN  (Persero)  Wilayah  Jambi  sebesar  355 MW  dengan  daya  mampu  mesin  pembangkit sebesar 322 MW dan beban tertinggi sebesar 176 MW.  Ada  beberapa  unit  pembangkit  milik  PT. PLN yang telah berumur (efesien lebih rendah), sehingga  PT.PLN  (Persero)  Wilayah  Jambi bekerja  sama  dengan  pembangkit-pengbangkit swasta  untuk  melakukan  jual  beli  energi  listrik
sehingga  diharapkan  dapat  memenuhi  daya terpasang yang dibutuhkan.
Pembangkit-pembangkit  yang  dikelolah oleh PT.PLN (Persero) Wilayah Jambi yaitu :
1. Sektor  Jambi  :  Pembangkit  Listrik  Tenaga Diesel (PLTD) Payo selincah 6 unit generator dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Batanghari  2  unit  dan  Pembangkit  Listrik Tenaga  Mesin  Gas  (PLTMG)  Sei  Gelam  1 unit.
2. Pembangkit  Sewa  :  Pembangkit  Listrik Mesin Gas Sei Gelam 1 unit dan Pembangkit Listrik  Tenaga  Mesin  Gas  P.selincah  1  unit dan  pembangkit  Listrik  Tenaga  Gas  BOT P.selincah 2 unit.

## 3.2. Prosedur Penelitian
Prosedur  penelitian  dapat  dilihat  pada Gambar 3 Flowchart penelitian.
MULAI Penentuan Tempat Penelitian Pengumpulan Data Penetuan Data Karakteristik Input Output Unit- unit pembangkit , dan Beban Menghitung Persamaan Biaya Bahan bakar
Menghitung Persamaan Incremental Production Cost
Penetapan urutan Prioritas
Pembentukan kombinasi pembangkit berdasarkan daftar prioritas Economic Dispatch Apakah sudah optimal penjadwalan unit pembangkit ? Tampilan Hasil SELESAI Tidak YA
Gambar 3. Flowchart penelitian

## 4. HASIL DAN ANALISIS

## 4.1.  Data
Penjadwalan  unit  pembangkit  bertujuan untuk mengoptimalkan pembebanan unit pembangkit  yang  beroperasi  dengan  menekan besarnya  biaya  bahan  bakar  se-ekonomis mungkin  atau  yang  dikenal  dengan  istilah operasi  ekonomis.  Keadaan  optimal  tersebut didapat apabila pembangkit dioperasikan dengan icnremental cost (laju penambahan biaya) yang sama  dengan  memperhatikan  batas  maksimum dan batas minimum pengoperasian unit pembangkit.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu data sistem kelistrikan  Jambi yang terdiri dari  10  bus  dengan  6  pembangkit.  Dalam penelitian  ini  hanya  menggunakan  pembangkit thermal yaitu:
1. PLTG Batanghari #1 30 MW
2. PLTG Batanghari #2 30 MW
3. PLTMG Peaker Sei Gelam 90 MW
4. PLTMG sewa Sei Gelam 12 MW
5. PLTMG Payo Selincah 30 MW
6. PLTG Payo Selincah 100 MW
Sedangkan untuk  pembangkit lainnya tidak dalam  penelitian  ini.  Adapun  data  uji  yang digunakan yaitu beban harian pembangkit pada hari  minggu  tanggal  20  Nopember  2015  yang diperoleh dari PT. PLN (Persero) Jambi. Beban harian  pembangkit  sistem  kelistrikan  Jambi terdiri  dari  24  jam  yang  kemudian  peneliti jadikan  3  periode,  dimana    Beban  harian  dapat dilihat pada Tabel 1 Tabel 1. Beban Harian No Jam (h) Beban (MW) 1 2 3 06.00 – 17.00 18.00 – 22.00 23.00 – 05.00 139 235 146
Setiap unit pembangkit memiliki titik head rate  yang  diperoleh  dari  data  pembangkit, apabila  data  tersebut  didekati  dengan  fungsi polynomial maka akan diperoleh persamaan laju panas dari pembangkit thermal dalam perkalian persamaan laju panas dengan biaya bahan bakar akan  menghasilkan  persamaan  baru  yang menggambarkan karakteristik biaya bahan bakar pembangkit thermal.
Data lain yang dibutuhkan dalam perhitungan  operasi  ekonomis  pembangkit
thermal  yaitu  batas  pengoperasian  pembangkit serta  data  riil  sistem  penjadwalan  unit pembangkit  yang  nantinya  akan  dibandingkan dengan  hasil  perhitungan  peneliti.  Batas pengoperasian  pembangkit  dan  data  riil  sistem penjadwalan unit pembangkit dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.
Tabel  2.  Batas  Pengoperasian  Pembangkitan Sistem Kelistrikan Jambi
Tabel  3.  Penjadwalan  Unit  Pembangkit  Sistem Kelistrikan  Jambi  Sebelum  Optimasi (Minggu, 20 November 2015)

## 4.2.  Hasil dan pembahasan
Untuk dapat menghitung operasi ekonomis pembangkit  terlebih  dahulu  dicari  fungsi  biaya bahan  bakar  pembangkit  thermal  sistem kelistrikan  Jambi  dengan  cara  mengolah  data heat reat pembangkit menggunakan pendekatan fungsi  polynomial,  yang  kemudian  dikalikan dengan  fungsi  biaya  bahan  bakar  sehingga diperoleh data seperti pada Tabel 4.
Untuk  mendapat  hasil  dari  perhitungan karakteristik input-output pembangkit, digunakan  nilai  head  rate  (panas)  dan  energi yang  dihasil  kan  dari  masing-masing  unit pembangkit thermal.
Tabel 4. Karakteristik Input-Output Pembangkit Sistem Kelistrikan Jambi
4.2.1. Karakteristik Persamaan Biaya Bahan Bakar  Pembangkit  Sistem  Kelistrikan Jambi Karakteristik ini diperoleh dari
mengalikan  karakteristik  input  output  dengan bahan bakarnya.
Tabel  5.  Karakteristik  Persamaan  Biaya  Bahan Bakar  Pembangkit  Sistem  Kelistrikan Jambi

## 4.2.2. Karakteristik Laju Pertambahan Biaya
Bahan  Bakar  Pembangkit  Sistem Kelistrikan Jambi
Karakteristik  ini  diperoleh  dengan  cara mengalikan turunan pertama karakteristik input- output  dengan  harga  bahan  bakarnya.  Tabel  6 merupakan tabel karakteristik laju pertambahan biaya bahan bakar PLTG dan PLTMG di Jambi.
Tabel  6.  Karakteristik  Laju  Pertambahan  Biaya Bahan Bakar Pembangkit Sistem Kelistrikan Jambi

## 4.2.3. Urutan  Prioritas  Unit  Baiya  Bahan
Bakar  Pembangkit  Sistem  Kelistrikan Jambi
Dari perhitungan laju pertambahan biaya bahan bakar diatas, maka dapat diperoleh urutan prioritas pembangkit yang dioperasikan duluan. Pembangkit  yang  dioperasikan  terlebih  dahulu yaitu  pembangkit  yang  biaya  per-kwh  paling murah  yaitu  dengan  cara  mengalikan  masing- masing persamaan laju pertambahan biaya bahan bakar  dari  unit-unit  pembangkit  dengan  daya maksimalnya. Urutan prioritas dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Urutan Prioritas

## 4.2.4. Penjadwalan  Unit  Pembangkit  Sistem Kelistrikan  Jambi  dengan  Metode Daftar Prioritas
Penjadwalan  dilakukan  dalam  waktu  1 hari  (24  jam)  yaitu  sampel  pada  tanggal  20 november  2015.  Contoh  perhitungan  dilakukan untuk  beban  dasar  139  MW,  beban  menengah 146 MW, dan beban puncak sebesar 235 MW.
Setelah  diketahui  besarnya  daya  listrik yang  harus  dibangkitkan  oleh  pembangkit thermal,  selanjutnya  dimasukkan  kepersamaan 2 n -1  kombinasi  unit  pemangkit  dimana  n  = jumlah  unit  pembangkit.  Dengan  n  =  6  unit pembangkit  jadi  2 n -1  =  2 6 -1  =  63  kombinasi. Kemudian  kombinasi  on/off  unit  pembangkit yang akan digunakan dalam penjadwalan adalah dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel  8.  Kombinasi  On/Off  Unit  Pembangkit yang di periksa
Berdasarkan  persamaan  kenaikan  biaya bahan bakar dan batas kapasitasmaksimum dan minimum dari generator untuk kombinasi on/off unit pembangkit yang diperiksa yaitu kombinasi 57  untuk  melayani  beban  puncak  sekitar  jam 18.00-22.00 wib.
Untuk daftar prioritas  5 unit dengan P D = 235  MW,  pembangkit  yang  bekerja  dengan urutan prioritas adalah :
1. PLTG Batanghari Unit 1
2. PLTMG Sei Gelam unit 3
3. PLTMG Sewa Unit 6. 4. PLTG Batanghari Unit 2 Penjadwalan dengan menggunakan daftar prioritas data yang dibutuhkan yaitu karakteristik  persamaan  biaya  bahan  bakar (Rp/jam)  dari  masing-masing  pembangkit thermal, daya yang dibutuhkan sistem (P D ) serta kapasitas maksimum dan minimum tiap unit. Pembahasan  Contoh  perhitungan  untuk  metode daftar  prioritas  dengan  P D =  235  MW. Pembangkit  yang  bekerja  menurut  daftar prioritas adalah:
1. PLTG Batanghari Unit 1
2. PLTMG Sei Gelam unit 3
3. PLTMG Sewa Unit 6.
4. PLTG Batanghari Unit 2
Maka  dapat  dihitung  pembangian  beban sebagai berikut:
Karakteristik  input  output  pembangkit termal  dan  daya  mampu  minimum  serta  daya mampu maksimum pembangkit (lihat Tabel 4).
H1 = 440.0110 + 17.226 PT 1 + 0.2372 PT 1 2 H3 = 1.7262 + 0.2558 PT 3 + 0.0191 PT 3 2 H6 = 3.3565 + 0.0568 PT 6 + 0.002372 PT 6 2 H2 = 561.7875 + 28.625 PT 2 + 0.4856 PT 2 2
Dengan Batas- batas generator:
26 ≤ PT 1 ≤ 29 MW
60 ≤ PT 3 ≤ 80 MW 66 ≤ PT 6 ≤ 100 MW
26 ≤ PT 2 ≤ 29 MW Maka dapat dihitung pembagian pembebanan  dengan  menggunakan  daftar prioritas    kemudian  hitung  output  masing- masing  unit  P 1 ,P 3, P 6 ,  P 2. Dengan  P D =  235 MW maka didapat :
Diset sesuai dengan daya maksimum nya P 1 = 29 MW, P 3 = 80 MW, P 6 = 97 MW, P 2 = 29
MW. Kemudian menggunakan fungsi kenaikan biaya bahan bakar untuk menentukan total biaya pembangkitan perjam (lihat Tabel 5).
Jam 18.00 – 22.00 wib, dengan P D = 235 MW P 1 = 29 MW, P 3 = 80 MW, P 6 = 97 MW, P 2 = 29 MW
P1 P3 P6

## P2
= 2200055 + 86130 PT 1 + 1186 PT 1 2
= 2200055 + 86130 (29)+ 1186 (29) 2 = 569.525,1         Rp/Jam = 8631 + 1279 PT 3 + 95.5 PT 3 2
= 8631 + 1279 (80) + 95.5 (80) 2 = 722.151           Rp/Jam = 16782.5 + 284 PT 6 + 11.86 PT 6 2
= 16782.5 + 284 (100)+11.86 (100) 2 = 163.782,5         Rp/Jam = 2808938 + 143125 PT 2 + 2428 PT 2 2
= 2808938 + 143125 PT 2 + 2428 PT 2 2
= 900.151,1           Rp/Jam
jadi,  total  biaya  pembangkitan  untuk  P D =  235 MW adalah :
P tota l = P 1 + P 3 + P 6 + P 2 = 569.525,1 + 722.151 + 163.782,5 + 900.151,1 = 15.582.695,50           Rp/Jam
Hasil-hasil perhitungan total biaya pembangkit  dengan  beban  yang  berbeda menggunakan  metode  daftar  prioritas  maka diperoleh daftar seperti pada Tabel 9.
Tabel 9. Hasil Penjadwalan Pembangkit dengan Menggunakan Metode Daftar Prioritas
Tabel 10. Penjadwalan Membagi Beban di Unit- Unit  Pembangkit  Sistem  Kelistrikan Jambi Seltelah Optimasi
Gambar 4. Grafik penjadwalan membagi bebean di  unit-unit  pembangkitan  sistem kelistrikan jambi setelah optimasi
Dengan  menggunakan Metode  daftar prioritas ,  diperoleh  hasil  penjadwalan  unit pembangkit  thermal  sistem  kelistrikan  Jambi pada  Tabel  5.  Hasil  perhitungan  penjadwalan unit  pembangkit  ini  selanjutnya  dibandingkan dengan data riil sistem pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2015. Hasil optimalisasi penjadwalan pembangkit pada sistem kelistrikan Jambi  dengan  Metode  daftar  prioritas  dalam penyelesaian masalah Unit Commitment didapat biaya  bahan  bakar  sebesar  Rp.102.864.238,65 Adapun  biaya  bahan  bakar  pembangkit  dari penjadwalan PT. PLN (Persero) Wilayah Jambi sebesar  Rp.163.755.996,30  sehingga  dengan demikian  ada  penghematan  sebesar  Rp. 60.891.757,65./bulan

## 5. KESIMPULAN
Setelah  dilakukan  perhitungan  didapat economic  dispatch yang  digunakan  untuk pembagi  beban  diantara  unit-unit  pembangkit  . pada  pukul  06.00-07.00  adalah  beban  dasar dengan total daya mampu 139 MW pembangkit yang  beroperasi  adalah  unit  1,3,5.  Pada  pukul 18.00-22.00  adalah  beban  puncak  dengan  total daya  mampu  235  MW  pembangkit  yang
beroperasi  adalah  unit  1,2,3,6  .  Pada  pukul 23.00-05.00  adalah  beban  menengah  dengan total daya 146 MW pembangkit yang beroperasi adalah unit 1,3,4,5.
Hasil  optimalisasi  penjadwalan  pembangkit pada  sistem  kelistrikan  Jambi  dengan  Metode daftar prioritas dalam penyelesaian masalah Unit Commitment sebesar  Rp.102.864.238,65.  Ada pun  biaya  pembangkit  dari  penjadwalan  PT. PLN (Persero) Wilayah Jambi sebesar Rp.163.755.996,30  sehingga  dengan  demikian ada penghematan sebesar Rp . 60.891.757 dalam satu bulan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Marsudi, Djiteng. (2011). Buku”
Pembangkit Energi Listri (Edisi Kedua )”. Jakarta:Erlangga.
[2] A.J.Wood,B.F  Wollenbarg.1996.  Buku “ Power  Generation,  Operational,  and Contro. second  edition”,  Jhon  Wiley  and Sons, Inc ,New York.
[3] Marsudi,Djiteng.  (2006).  Buku  “ Operasi sistem Tenaga Listrik”.Jakarta :Erlangga
[4] Am.  Liyas,  Ontoseno  Penangsang,  Adi Soeprijanto.(2010). Jurnal “ Optimasi
Economic  Dispatch  Pembangkit  Termal Sistem  500  KV  Jawa-Bali  menggunakan
Modified  Improved  Particle  Swarm Optimization (MPISO)” . Nasional Conference  :Design  and  Application  of Tecnology,Teknik  Elektro  Universitas Kairum Ternate.
[5] Zulfatri Aini.(2012). Jurnal” Analisis Penjadwalan Unit-Unit Pembangkit Listrik  Dengan  Menggunakan  Metode Unit  Decommitment”. Vol.13  No.2
Teknik  Elektro  universitas  Islam  Negeri Sultan F kasim Riau. [6] Nizar  Rizky  R.sarjiya,  M.  Isnaeni B.S.(2012). Jurnal “ Optimasi Penjadwalan Pembangkit Termal Dengan Sistem Penyimpanan Energi Menggunakan Algoritma Genetika”. Penelitian  Teknik  Elektro  dan  Teknologi Informasi,  Universitas  Gadjah  Mada
Yogyakarta.
[7] Sartika  Veronika  Angdrie,  dkk.(2013).
Jurnal  “ Optimasi  Biaya  Bahan  Bakar untuk  Penjadwalan  Unit-Unit  Pada Pembangkit  Thermal  Sistem  Minahasa Dengan Metode Iterasi
Landa”., ejournal.unsrat.ac.id/index.php/e lekdankom/article/view/599.
Teknik
elektro UNSRAT Monado.
[8] Sugeng  Riyanto,  Hadi  Suyono,  Mahfudz shidiq.(2013). Jurnal “ Penjadwalan Pembangkit Tenaga Listrik Menggunakan ANT Colony optimization”, jurnaleec cis.ud.ac.id  home  vol  6  No  22. Teknik Elektro Universitas Brawijaya Malang.
[9] Dheo Kristianto,dkk.(2013).
Jurnal
“ Operasi  Ekomonis  Pembangkit  Tenaga Listrik  Dengan  Metode  Iterasi  Lambda Menggunakan Komputasi Pararel” , www.e-jurnal.com/IV.html. Teknik Elektro Universitas Brawijaya Malang.. [10]  Riva  Nihayatul  marifah,  yadi  Mulyadi, Ade Gafar
Abdullah.2013.Jurnal
“ Operasi  Ekonomis  Pembangkit  Termal Sistem  500  KV  Jawa-Bali  dengan Pendekatan Algoritma Fuzzy Logic”. Electrons,  vol  12.  No2,  127- 138. Bandung.
[11]  Yulianto  Mariang,  L.S  patras,ST,MT, M.Tuegeh,  ST,MT,  Ir.H  Turmaliang,
MT.(2013).
Jurnal “ Optimalisasi Penjadwalan  Pembangkit  Listrik  Sistem Sorong”, ejurnal.unsrat.ac.id/index.php/el ek&kom/article/view/609. Teknik Elektro UNSRAT Manado.
[12]  R.M.  Mangawa,  L.S.  Patras,  M. Tuegeh, F.  Lisi.  (2013).  Jurnal  “ Koordinasi
Pembangkit  Hidro-Termal  di  Sistem Sulawesi Selatan dan Sulawesi
Barat”, portalgaruda.org/article.php=109
229&val=1028. Teknik Elektro UNSRAT Manado.
[13]  Fityan Thalib, Tripratiwi Handayani, dan Sabhan Kanata. (2014) . Jurnal “ Optimasi Pembangkit    Ekonomis  Pada  Unit-Unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Telaga Menggunakan Modifikasi Particle Swarm Optimization (MPSO)”. Electrichsan ISSN : 2252 – 8237. Vol. 1. N0. 1. Teknik Elektro Universitas Ichsan Gorontalo.
[14]   Cekdin,  Cekmas.(2010)  .  Buku  “ Sistem Tenaga Listrik Contoh Soal Dan Penyelesaiannya Menggunakan Matlab”.
Yogyakarta.

## Biodata Penulis
Delima, lahir di Nipah- panjang pada tahun1981. Magister  Teknik  Elektro  Universitas  Andalas Padang.