Abstrak —PT. Pertamina RU 5 Balikpapan merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam industri pengolahan minyak, untuk menjaga kontinuitas sistem produksi dibutuhkan suatu sistem koordinasi proteksi yang cepat dan tepat. Pada tanggal 18 juli 2019, terjadi gangguan hubung singkat pada substation 73A di PT Pertamina RU 5 Balikpapan yang mengakibatkan 3 unit mengalami shutdown dikarenakan terjadi kesalahan koordinasi proteksi yang mengakibatkan penurunan tegangan dalam waktu yang singkat ( voltage sag ) pada beberapa bus utama ( main bus ), sehingga motor-motor yang disuplai oleh bus utama tersebut mengalami trip secara tiba tiba dan akhirnya mengganggu proses produksi. Berdasarkan problematika yang disebutkan, maka dibutuhkanlah suatu evaluasi koordinasi proteksi pada sistem tersebut. Pada penelitian ini dilakukan analisa sistem koordinasi proteksi pada kelistrikan PT.  Pertamina RU 5 Balikpapan di sisi beban, sisi ring bus , dan sisi hubung singkat pada kasus yang terjadi. Hasil koordinasi proteksi  ini difokuskan pada gangguan arus lebih, gangguan tanah, dan juga proteksi pada sisi ring Bus yang menghubungkan Bus-Bus utama pada sistem.
Kata Kunci —Rele, Hubung Singkat, Koordinasi Proteksi .

## I. PENDAHULUAN
ISTEM kelistrikan industri merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi  proses produksi, suatu industri dikatakan baik ketika  kontinuitas proses produksi terjaga dengan baik. Untuk menjaga kontinuitas produksi dibutuhkan suplai listrik yang kontinyu. Kontinuitas listrik dapat dicapai dengan sistem proteksi yang handal, bisa melokalisasi gangguan ketika terjadi dengan cepat dan tepat. Sistem proteksi kelistrikan industri harus memiliki kemampuan yang cepat dan tepat  agar dapat mengisolasi gangguan yang muncul seketika pada sistem. Agar isolasi dapat tercapai, sistem proteksi harus bisa mendeteksi gangguan yang sekecil mungkin serta selektif atau isolasi yang terjadi tepat dekat lokasi gangguan [1]. Sistem proteksi yang terkoordinasi akan meminimalkan waktu untuk mengatasi gangguan sehingga melindungi peralatan sistem lebih cepat. Gangguan yang terjadi pada sistem bisa disebabkan kesalahan pengoperasian, kerusakan peralatan , lifetime peralatan yang sudah terlewati maupun faktor-faktor dari luar sistem. Rele yang digunakan pada sistem proteksi diantaranya rele diferensial, rele  gangguan tanah dan  rele arus lebih. Untuk mengatur parameter  rele rele tersebut harus mempertimbangkan arus ketika  kondisi normal dan arus ketika terjadi gangguan.
PT. Pertamina RU 5 Balikpapan  membutuhkan sistem proteksi yang terkoordinasi untuk menjaga kontinuitas sistem produksi. Pada tanggal 18 Juli 2019 terjadi gangguan hubung singkat pada salah satu bus ( substationi ) di PT. Pertamina RU V Balikpapan yang membuat beberapa bus mengalami drop voltage yang mengakibatkan  beberapa motor mengalami trip secara tiba-tiba dan mematikan 3 unit (Unit HCU, NHT-PLF, dan HVU ComFac). Proses produksi industri akan berhenti ketika voltage sag mencapai 65% [2].

## II. KOORDINASI PROTEKSI KELISTRIKAN INDUSTRI

## A. Gangguan Kelistrikan Industri
Gangguan yang terjadi pada sistem kelistrikan industri dapat dibedakan menjadi dua, gangguan temporer dan gangguan permanen. Gangguan temporer (sementara) merupakan gangguan yang dapat diatasi dengan mengisolasi peratalan yang mengalami gangguan pada sistem sehingga tidak merambat ke daerah yang lebih jauh.  Sedangkan gangguan permanen merupakan gangguan yang disebabkan karena besarnya arus yang mengalir pada sistem dengan waktu yang relatif singkat sehingga bisa merusak peralatan pada sistem. Gangguan temporer merupakan gangguan  yang banyak terjadi dalam dunia kelistrikan dibandingkan dengan gangguan permanen sehingga dibutuhkan koordinasi proteksi yang tepat untuk mengatasi dan mengisolasi daerah gangguan tersebut [3].
Gangguan hubung singkat akan menimbulkan arus yang sangat besar dan akan membahayakan peralatan. Nilai tegangan internal mesin sinkron dan impedansi peralatan sistem akan mempengaruhi besar arus saat terjadi gangguan hubung singkat  [4].  Gangguan hubung singkat dapat dibedakan menjadi dua, antara lain :
1) Ganguan Hubung Singkat Simeri
Gangguan hubung singkat simetri merupakan gangguan hubung singkat yang akan mempengaruhi ke tiga fasa (R-S- T) sehingga sistem tetap dalam kondisi seimbang.  Contoh gangguan hubung singkat simetri antara lain gangguan hubung singkat tiga fasa (L-L-L) dan gangguan hubung singkat tiga fasa ke tanah (L-L-L-G)
2) Gangguan Hubung Singkat Asimetri
Gangguan hubung singkat asimetri ini merupakan gangguan yang menyebabkan perbedaan sudut fasa dan magnitudo dari ketiga fasa  yang menyebabkan sistem tidak seimbang. Contoh gangguan hubung singkat simetri adalah gangguan satu fasa ke tanah (L-G), dua fasa ke tanah (L-L- G), dan gangguan antara satu fasa dengan fasa lainnya (L-L)

## Evaluasi Kegagalan Koordinasi Proteksi Akibat Hubung Singkat pada Kelistrikan PT. Pertamina RU V Balikpapan
Afif Al Asyad,  Margo Pujiantara, dan Dimas Anton Asfani Departemen Teknik Elektro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) e-mail : margo@ee.its.ac.id.
S

## 3) Gangguan Beban Lebih (Overload)
Gangguan arus lebih akan menimbulkan panas  berlebih pada suatu peralatan karena arus yang mengalir melebih batas nominalnya sehingga akan menimbulkan losses (panas) dan bisa menurunkan efisiensi peratalan tersebut
B. Arus Hubung Singkat
Arus hubung singkat digunakan sebagai parameter untuk menentukan setting pada koordinasi proteksi. Perhitungan arus hubung singkat bisa kita dapatkan dengan cara sebagai berikut
1) Hubung Singkat Satu Fasa ke Tanah
Hubung singkat Satu fasa ke tanah adalah gangguan yang terjadi antara fasa bertegangan listrik ke tanah,
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 1𝑝𝑝ℎ = 3𝑉𝑉 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑋𝑋 1 +𝑋𝑋 2 +𝑋𝑋 0 +3𝑍𝑍 𝐺𝐺 (1)

## 2) Hubung Singkat Antar Fasa
Ketika dua fasa terhubung maka akan timbul suatu gangguan yang menimbulkan hubung singkat fasa ke fasa.
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 2𝑝𝑝ℎ = 𝑉𝑉 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑋𝑋 1 +𝑋𝑋 2 (2)
3) Hubung Singkat Tiga Fasa
Ketiga tiga fasa mengalami gangguan bisa menimbulkan hubung singkat tiga fasa, dimana nilai arus  sangat besar sehingga dalam setting rele dikenal dengan arus hubung singkat maksimum.
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 3𝑝𝑝ℎ = 𝑉𝑉 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑋𝑋 1 (3)
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 2𝑝𝑝ℎ = 𝑉𝑉 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑋𝑋 1 +𝑋𝑋 2 = √3𝑉𝑉 𝐿𝐿𝐿𝐿 2 . 𝑋𝑋 1 = √3 2 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 3𝑝𝑝ℎ
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 2𝑝𝑝ℎ = √3 2 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 3 ≈ 0,866 × 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 3 (4)

## C. Rele dan koordinasi Proteksi
Rele merupakan suatu perangkat yang bisa menerima input berupa termal, mekanis, atau elektris dan membandingkannya dengan setting yang sudah ditetapkan sebelumnya sehingga kontak pemutus pada circuit breaker (CB) beroperasi untuk mengisolasi gangguan yang terjadi [5]. Dengan menginput nilai elektris, rele proteksi dibantu dengan dua alat ukur, alat ukur arus dengan current transformer dan alat  ukur tegangan ( potential transformer ). Rele yang digunakan juga harus mepertimbangkan FLA ( Full Load Ampere ) trafo dan motor yang digunakansehingga ketika ada arus maksimal ketika motor starting dan trafo energize tidak dianggap sebagai gangguan [5].
Rele Proteksi Arus lebih merupakan rele proteksi ketika nilai arus yang terbaca melewati batas nilai arus  yang diatur pada sistem kelistrikan,

## 1) Rele Waktu Inverse
Rele waktu inverse merupakan rele yang bekerja berbanding lurus dengan nilai arusnya, semakin besar nilai arus maka akan semakit cepat pula rele bekerja untuk melokalisasi gangguan.
Berikut merupakan parameter  yang digunakan dalam menentukan rele arus lebih [5].
 Arus Pickup , digunakan sebagai acuan untuk rele ketika mulai beroperasi ketika terjadi gangguan. Berikut merupakan untuk menentukan arus pick up berdasarkan British Standard BS 142 :
1,05 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 ≤ 𝐼𝐼 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ≤ 1,4 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 (5)
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝐼𝐼 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃
(6)
 Time Dial Setting (TDS), digunakan untuk menunjukan waktu operasi yang dibutuhkan rele yang terintalasi dalam sistem
𝑡𝑡 𝑜𝑜𝑝𝑝 = 𝑇𝑇𝑇𝑇 × � 𝛽𝛽 �� 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 � 𝛼𝛼 −1� + 𝐹𝐹� (7)
2) Rele Waktu Definite Rele Waktu Definite dapat bekerja dengan waktu yang sudah ditentukan, berapapun arus gangguan yang terjadi dan melebihi batas pengaturan maka rele akan bekerja pada waktu yang sama. Berikut merupakan parameter yang harus diatur dalam rele ini:
 Arus Pickup , dimana menyatakan arus ketika rele akan bekerja. berasarkan British Standard 142 , arus pickup pada rele waktu definite adalah sebagai berikut:
1,6 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 ≤ 𝐼𝐼 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ≤ 0,8 𝐼𝐼 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛 (8)
 Waktu delay , waktu preposisi antara rele satu dengan rele yang untuk menghindari pembukaan rele dalam waktu yang bersamaan.
 Arus Hubung Singkat Minimum, untuk menentukan arus minimum ketika rele mulai bekerja ketika tejadi gangguan. Rele proteksi gangguan tanah digunakan untuk menanggulangi gangguan satu fasa ke tanah [1]. Pada sistem kelistrikan gangguan yang sering terjadi adalah gangguan satu fasa ke tanah. Pada rele ini, parameter yang diatur adalah time delay dan arus pick up. Setting rele proteksi gangguan tanah menggunakan kurva definit karena arus gangguan akan sesuai dengan arus NGR dan yang harus diperhatikan adalah waktu gradingnya[6].
 Arus pickup pada proteksi gangguan tanah bisa didapatkan dengan:
10% 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐹𝐹𝐿𝐿 ≤ 𝐼𝐼 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ≤ 50% 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐹𝐹𝐿𝐿 (9)
 Waktu delay, delay antara rele satu dengan rele yang lain dalam satu L-L agar tidak terjadi trip secara bersamaan. Dalam mengatur parameter pada rele diferensial mempertimbangkan beberapa kondisi. Diantaranya adalah kondisi gangguan internal, gangguan eksternal, dan kondisi normal. Secara ideal saat terjadi gangguan eksternal atau dalam operasi normal sistem maka arus diferensial  sama dengan nol, kenyatannya setiap peralatan memiliki error sehingga arus tidak tepat pada titik nol [5].

## III. SISTEM KELISTRIKAN PT. PERTAMINA RU V BALIKPAPAN

## A. Sistem Kelistrikan 18 Juli 2019
Sistem Kelistrikan PT.  Pertamina RU V Balikpapan memiliki area-area yang terhubung dengan generator dan beban listrik dengan kapasitas kecil maupun besar.
Sistem Distribusi pada PT. Pertamina RU V Balikpapan menggunakan tiga level tegangan, antara lain 33 kV, 6.6 kV, dan 0.38 kV.
Tegangan 33 kV digunakan pada sistem ring bus yang bisa meningkatkan keandalah pada sistem. Sistem ring bus ini dan Bus utama terhubung melalui transformator 3 belitan. Tegangan 6.6 kV digunakan untuk Distribusi beban berkapasitas besar dan sebagai keluaran dan generator.
Tegangan 0.38 kV  digunakan untuk Distribusi beban berkapasitas besar. Beban berkapasitas kecil dengan Bus utama 6.6 kV saling terhubung melewati transformator 2 belitan.

## B. Sistem Proteksi PT. Pertamina RU V Balikpapan
Pada tanggal 18 Juli 2019 terjadi hubung singkat antar fasa di SS 73 A yang mengakibatkan tiga unit mengalami shutdown. Salah satu faktor yang melatarbelakangi hal tersebut terjadinya kegagalan koordinasi proteksi ini adalah kegagal sistem proteksi yang terinstal pada sistem.
Kegagalan ini terjadi karena kondisi ruangan yang lembab, dan kurang pemeliharaan.  Ketiga unit yang mengalami
shutdown diantaranya, unit HCU, NHT-PLF, dan HVU- ComFac Ketika hubung singkat berlangsung, karena gangguan ini tidak dilokalisasi dengan cepat beberapa tegangan pada main bus terjadi penurunan dalam beberapa saat yang mengakibatkan motor motor incoming dari bus 2AL dan 3 Al terlepas karena latching kontaktor motornya, kontaktor motor akan lepas pad tegangan 60% nominal yang mengaikbatkan HCU A Shutdown dan  NHT-PLF turun intake

## IV. HASIL SIMULASI DAN EVALUASI SETTING RELE PROTEKSI PADA PT. PERTAMINA RU V BALIKPAPAN
A. Pemilihan Tipikal koordinasi Proteksi Pemilihan tipikal koordinasi proteksi pada PT. Pertamina RU V Balikpapan mempertimbangkan 3 unit mengalami
Gambar 1. Single Line Diagram PT Pertamina RU V Balikpapan
Gambar 2. Tipikal Rele Arus Lebih
Gambar 3. Tipikal Rele Gangguan Tanah
Gambar 4. TCC Rele Arus Lebih Tipikal 1
gangguan. Alasan yang mendasar dalam pemilihan tipikal adalah 3 unit yang mati (shutdown) tersebut disuplai oleh main Bus 2AL dan 1AL, sehingga pemilihan tipikal koordinasi proteksi penelitian ini 4 tipikal koordinasi rele arus lebih, 2 tipikal koordinasi rele gangugan tanah, dan 5 tipikal rele diferensial pada sisi ring bus.
Gambar 6. Kurva Karakteristik Rele Diferensial Tipikal 1 Gambar 5. TCC Rele Gangguan Tanah Tipikal 1
Tabel 1. Rele Arus Lebih ID Rele Rasio CT Setting Rele ID Rele Rasio CT Setting Rele Kode Ansi Parameter  Existing  Resetting Kode Ansi  Parameter  Existing  Resetting R-70MA2  600/5 51 Jenis Kurva  IEC-EI IEC-SI R-2AL01  1000/1  51 Jenis Kurva  IEC-SI IEC-SI Pickup 1.2 0.8 Pickup 0.735 0.8 Iset 720 A 480 A Iset 735 A 800 A Time Dial 0.3 0.25 Time Dial 0.75 0.5 50 Pickup 10 3 50 Pickup 4.8 1.3 Iset 6000 A  1800 A Iset 4800 1300 Time Delay 0.8 0.1 Time Delay 0.5 0.5 R-70MA 600/1 51 Jenis Kurva  IEC-SI IEC-SI R-2AL05  1500/5  51 Jenis Kurva  IEC-SI IEC-VI Pickup 1.05 1 Pickup 0.98 1 Iset 630 A 600 A Iset 1470 1500 A Time Dial 1.2 0.8 Time Dial 0.6 0.7 50 Pickup 13.333 4 50 Pickup 2 1.5 Iset 8000 A  2400 A Iset 3000 A  2250 Time Delay 0.3 0.3 Time Delay 0.7 0.7 R-1AL16  1250/5 51 Jenis Kurva  IEC-SI IEC-SI R-Q232 500/1  51 Jenis Kurva  IEC-SI IEC-SI Pickup 0.504 0.48 Pickup 0.59 0.6 Iset 630 600 Iset 295 A 300 A Time Dial 1.2 0.8 Time Dial 0.6 0.325 50 Pickup 6.4 3.5 50 Pickup 5 2.2 Iset 8000 A  2400 A Iset 2500 A  1100 A Time Delay 0.3 0.3 Time Delay 0.1 0.1 R-GM-2- 02A 30/5 51 Jenis Kurva IEC-LTI  R-1AL21  1000/1  51 Jenis Kurva  IEC-SI IEC-SI Pickup 1 Pickup 0.735 0.8 Iset 30 A Iset 735 A 800 A Time Dial 0.5 Time Dial 0.475 0.5 50 Pickup 15 50 Pickup 2.5 1 Iset 450 A Iset 2500 A  1000 A Time Delay 0.1 Time Delay 0.5 0.5 R-63MB 600/1 51 Jenis Kurva  IEC-SI IEC-VI R-1AL13  1500/5  51 Jenis Kurva  IEC-SI IEC-VI Pickup 1.05 1 Pickup 0.965 1 Iset 630 A 600 A Iset 965 A 1500 A Time Dial 1.2 0.8 Time Dial 0.4 0.7 50 Pickup 13.333 4 50 Pickup 2.704 2.3 Iset 8000 A  2400 A Iset 2704 2300 A Time Delay 0.3 0.3 Time Delay 0.7 0.7 R-2AL08  600/5 51 Jenis Kurva  IEC-SI IEC-SI R-Q252 500/1  51 Jenis Kurva  IEC-SI IEC-SI Pickup 0.504 0.48 Pickup 0.59 0.6 Iset 630 A 600 A Iset 295 A 300 A Time Dial 1.2 0.8 Time Dial 0.6 0.12 50 Pickup 6.4 1.92 50 Pickup 5 2.77 Iset 8000 A  2400 A Iset 2500 1385 A Time Delay 0.3 0.3 Time Delay 0.1 2.77

## B. Arus Hubung Singkat
Dalam perhitungan setting rele arus lebih gangguan fasa, diperlukan data arus hubung singkat yang melewati rele. Dikarenakan  PT.  Pertamina RU V Balikpapan memiliki sumber yang menyebar di beberapa area untuk menyuplainya. Maka akan terdapat perbedaan nilai arus hubung singkat yang berbeda tergantung lokasi gangguan yang terjadi.
Arus hubung singkat maksimum atau arus hubung singkat 3 fasa pola operasi maksimum digunakan untuk menentukan time dial dari rele proteksi arus lebih dalam waktu inverse . Berdasarkan cycle, arus maksimum ( 𝐼𝐼 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 ) dapat dibedakan menjadi :
• 𝐼𝐼 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 30 cycle , digunakan ketika rele beroperasi pada waktu > 0.1 detik
• 𝐼𝐼 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 4 cycle, digunakan ketike rele beroperasi kurang dari ≤ 0.1 detik Pada kondisi 4 cycle ( transien ) sampai kondisi 30 cycle ( steady state ) motor-motor masih memberikan arus kontribusi sehingga nilai arus hubung singkat dapat berbeda.
Arus hubung singkat minimum ( 𝐼𝐼 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛 ) atau arus hubung singkat antar L-L ( Line to Line ) dalam 30 cycle ( steady state ) pola operasi minimum. Nilai arus hubung singkat minimum digunakan untuk menetukan nilai pickup kurva rele arus lebih dalam waktu definite (instan) sehingga rele dapat bekerja sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan ketika terjadi gangguan.

## C. Koordinasi Rele Arus Lebih Gangguan Fasa
Untuk mengatasi gangguan arus lebih, baik itu gangguan hubung singkat ataupun gangguan beban berlebih dapat menggunakan  koordinasi rele arus lebih gangguan fasa. Berikut merupakan parameter yang bisa diatur:
• Time dial
• Time overcurrent pickup
• Time Delay
• Instantaneous overcurrent pickup
Berikut merupakan Analisa dari kurva TCC resetting yang sudah didapatkan:  ketika terjadi gangguan pada SS73A, untuk melokalisasi gangguan yang terjadi maka Rele R- 70MA2 akan bekerja dengan waktu 0.1 detik. Selanjutnya Rele R-70MA dan R1AL16 akan menjadi backup dengan waktu 0.3 detik.
Saat terjadi gangguan pada SS73A ini, gangguan akan terisolasi dari sistem sehingga titik gangguan terisolasi dan tidak menyebabkan gangguan pada bagian yang lain. Ketika terjadi hubung singkat pada Bus 1 AL-B, maka rele  R- 1AL21, maka rele R-1AL21 akan melokalisasi gangguan pada waktu 0.5 detik dan Rele R-1AL13 akan mengamankan trafo pada waktu 0.7 detik, ketika rele R-Q252 akan menjadi backup pada waktu 1.51 ketika Rele R-1 Al 21 gagal bekerja. Saat terjadi gangguan pada motor, rele R-GM-2-02A akan bekerja 0.1 detik sebagai pengaman utama. R-63MB dan R- 2AL08 sebagai back up yang akan bekerja pada waktu 0.3 detik. Berdasarkan setting parameter ini, maka ketika terjadi gangguan di motor 6.6 kV. Maka sistem akan terisolasi dengan terlepasnya motor dari L-L.  Generator STG 2-3 dan trafo 3 belitan akan memberikan arus kontribusi ketika terjadi gangguan hubung singkat pada Bus 2AL-A ( Bus C). Rele R- 2AL01 bekerja dengan waktu 0.5 detik, rele R2AL05 akan melindungi generator STG 2-3 akan bekerja dengan waktu 0.7 detik. Ketike R-2Al01 gagal bekerja, maka R-Q232 akan bekerja dalam waktu 1.31 detik. Berdasarkan setting ini, maka Bus 2Al A ( Bus C) akan terisolasi dari arus kontribusi trafo dan arus kontribusi generator ketika terjadi gangguan di Bus 2Al A ( Bus C).

## D. Koordinasi Rele Arus Lebih Gangguan Tanah
Pada koordinasi rele arus lebih gangguan tanah atau ground fault relay mengacu pada NGR yang terpasang pada sistem kelistrikan PT. Pertamina RU V Balikpapan. NGR pada sistem kelistrikan ini mengacu pada NGR Generator yang mempunyai NGR 1000 Ampere, Berikut merupakan analisa dari kurva TCC resetting yang sudah didapatkan: saat terjadi hubung singkat gangguan tanah, Rele R-70MA2
Tabel 2. Rele Gangguan Tanah ID Rele Rasio CT Setting Rele ID Rele Rasio CT Setting Rele Kode Ansi Parameter Existing  Resetting Kode Ansi Parameter  Existing  Resetting R-70MA2  600/5 51G Jenis Kurva  DT DT R-GM-2-02A  30/5 51G Jenis Kurva  DT DT Pickup 0.08 0.8 Pickup 0.5 15 Iset 48 A 480 A Iset 15 A 450 A Time Dial 1 0.1 Time Dial 0.5 0.1 R-70MA 600/1 51G Jenis Kurva  DT DT R-63MB 600/5 51G Jenis Kurva  CO2-STI  DT Pickup 0.3 0.8 Pickup 0.3 0.8 Iset 180 A 480 Iset 180 A 480 Time Dial 0.1 0.3 Time Dial 1 0.3 R-1AL16  1250/5 51G Jenis Kurva  DT DT R-2AL08 1250/5 51G Jenis Kurva  DT DT Pickup 0.3 0.4 Pickup 0.3 0.4 Iset 375 A 500 A Iset 375 500 Time Dial 0.1 0.3 Time Dial 1 0.3 R-1AL13  1000/5 51G Jenis Kurva  DT DT R-2AL05 600/5 51G Jenis Kurva  DT DT Pickup 0.5 0.5 Pickup 0.133 0.3 Iset 500 500 A Iset 200 450 Time Dial 1.5 0.5 Time Dial 0.5 0.5 R-1AL21  1000/5 51G Jenis Kurva  DT DT R-2AL01 1000/1 51G Jenis Kurva  DT DT Pickup 0.4 0.5 Pickup 0.2 0.5 Iset 400 500 A Iset 200 500 A Time Dial 2 0.1 Time Dial 0.1 0.1
sebagai pengaman utama akan bekeraja pada waktu 0.1 detik. Rele R-70MA dan R-1AL16 akan menajadi back up pada waktu 0.3 detik. Rele R-1AL16 akan sebagai pelindung generator STG 2-1 akan bekerja di waktu 0.5 detik. Ketika hubung singkat gangguan tanah terjadi pada SS73A maka L- L tersebut akan terlepas dari sistem sehingga gangguan dapat terisolasi.
Ketika terjadi hubung singkat gangguan tanah pada sisi sekunder trafo T45, maka rele R-1AL21 sebagai pengaman utama akan bekerja pada waktu 0.1 detik, dan rele R-1AL13 sebagai pengaman rele generator akan bekerja pada waktu 0.5 detik. Berdasarkan simulasi yang sudah dilakukan, ketika hubung singkat gangguan tanah terjadi pada sisi sekunder trafo T45 adalah sebagai berikut:

## E. Koordinasi Rele Diferensial
PT.  Pertamina RU V Balikpapan, rele diferensial yang digunakan untuk sisi ring Bus 33 kV. Rele diferensial yang akan diamati itu terdapat 5 tipikal, yaitu itu untuk Bus W1, W2, W3, W4, W5. Dalam penentuan setting rele diferensial ada yang beberapa harus dipertimbangkan, antara lain : Aliran arus saat kondisi normal, Aliran arus saat  gangguan eksternal L-L , Aliran arus saat gangguan eksternal 3 fasa, dan Aliran arus saat gangguan internal Parameter rele diferensial yang bisa diatur sebagai berikut :
• Arus pickup ditentukan dengan mengacu I diff ketika kondisi normal
• Slope ditentukan dengann memepertimbangkan slope terbesar ketika kondisi normal dan ketika terjadi gangguan eksternal
• Untuk pengujian hasil setting rele diferensial dilakukan uji coba plot kurva gangguan internal dan eksternal
F. Perbandingan Existing dan Resetting Rele
Hasil perbandingan dan resetting rele dapat dilihat pada Tabel 1, Tabel 2 dan juga Tabel 3.

## V. KESIMPULAN
Hubung Singkat pada tanggal 18 Juli 2019 di PT. Pertamina RU mengakibatkan tiga unit mengalami shutdown , diantaranya Unit HCU, Unit NHT-PLF, dan Unit HVU ComFac.
Untuk Mengatasi kasus 18 Juli 2019 dilakukan evaluasi koordinasi proteksi rele arus lebih gangguan tanah, rele gangguan tanah, dan rele diferensial pada sisi ring bus
Ketika terjadi hubung singkat pada SS73A, pada kondisi existing terjadi kesalahan koordinasi proteksi dengan rincian R-70MA2(0.711s), R-70MA(0.3s), R-1AL16(0.3s), hasil resetting menunjukan R-70MA2 (0.1s), R70MA(0.3s), dan R-1AL16(0.3s) sehingga hasil resetting dapat mengatasi kesalahan koordinasi proteksi tersebut Ketika terjadi hubung singkat gangguan fasa pada pada motor GM-2-02A, pada kondisi existing R-GM-2-02A tidak trip, R-263MB(0.3s), R-2Al08(0.3s), hasil resetting menunjukan R-GM-2-02A(0.1s), R-63MB(0.3s), R- 2AL08(0.3s), sehingga hasil resetting memperbaiki setting dari Rele R-GM-2-02A sehingga memperbaiki kesalahan koordinasi proteksi tersebut Ketika terjadi hubung singkat pada Main Bus 2AL-A, kondisi existing menyebabkan kegagalan koordinasi proteksi dengan feeder yang dibawahnya dan tidak mempertimbangkan CTI dengan rincian R-2AL01(3.17s), R- 2AL05(3.87s), R-Q232(3.87s), hasil resetting menunjukan R-2AL01(0.3s), R-2AL05(0.5s), R-Q232(1.03s) sehingga hasil resetting ini dapat memperbaiki kesalahan koordinasi tersebut Ketika terjadi hubung singkat pada Main Bus 1AL-A, kondisi existing menunjukan R-1AL21(0.5s), R-
1AL13(0.7s), R-Q252(7.3s), hasil resetting menunjukan R- 1AL21(0.5s), R-1AL13(0.7s), R-Q252(1.03s) sehingg hasil resetting ini lebih cepat dari koordinasi sebelumnya Ketika terjadi hubung singkat gangguan tanah pada SS73A, terjadi  kesalahan koordinasi proteksi pada kondisi existing dengan rincian R-70MA2(1s), R-70MA(0.1s), R- 1AL16(0.1s), R-1AL13(0.5s), hasil resetting menunjukan R- 70MA2(0.1s), R-70MA(0.3s), R-1AL16(0.3s), R- 1AL13(0.5s), sehingga hasil resetting dapat mengatasi masalah kegagalan koordinasi tersebut
Ketika terjadi hubung singkat gangguan tanah pada motor GM-2-02A, terjadi kesalahan koordinasi proteksi dengan rincian R-GM-2-02A(0.5s), R-63MB(0.053s), R- 2Al08(0.1s), R-2AL05(0.5s), hasil resetting menunjukan R- GM-2-02A(0.1s), R-63MB(0.3s), R-2Al08(0.3s), R- 2Al05(0.5s), sehingga hasil resetting ini dapat memperbaiki kesalahan koordinasi tersebut
Hasil setting Rele Diferensial R-Dif W1(0.74pu, 70%), R- Dif W2(1.7pu, 70%), R-Dif W3(1.8pu, 100%). R-Dif W4(2.5pu, 100%), dan Rdif W5(1.5pu. 100%) Setting Rele diferensial harus mempertimbangkan kondisi ketika gangguan eksternal dan gangguan internal
Tabel 3. Rele Diferensial ID Rele Peralatan yang Dilindungi Setting Rele Kode Ansi  Parameter  Existing  Resetting R-Dif W1 Bus W1 87B Pickup 0.74 pu Slope 70% R-Dif W2 Bus W2 87B Pickup 1.7 pu Slope 75% R-Dif W3 Bus W3 87B Pickup 1.8 pu Slope 100% R-Dif W4 Bus W4 87B Pickup 2.5 pu Slope 100% R-Dif W5 Bus W5 87B Pickup 0.7 pu Slope 130 %

## LAMPIRAN

## A. Pembuatan Tipikal Proteksi Koordinasi
Rele arus lebih gangguan fasa
Rele gangguan tanah
Rele Diferensial
B. TCC Existing dan Resetting Rele Arus Lebih gangguan fasa Tipikal 1
Tipikal 2 Tipikal 3 Tipikal 4
C. TCC Existing dan Resetting Rele Gangguan Tanah Tipikal 1

## D. Kurva Karateristik Rele Diferensial

## DAFTAR PUSTAKA
[1]
P. M. Anderson, Power System Protection . New York: McGraw- Hill, 1999.
[2] A. Prayuga, A. R. Prayuga, M. Pujiantara, and I. S. Hernanda, “Analisa pengaruh koordinasi peralatan proteksi terhadap karakteristik voltage sag di PT. Pupuk Kaltim (PKT) Bontang,” J.
Tek. ITS , vol. 1, no. 1, pp. B22–B27, 2012. [3] T. Gönen, Modern Power System Analysis , 2nd ed. Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group, 2013. [4] J. D. Glover, M. S. Sarma, and T. J. Overbye, Power System Analysis and Design , 5th ed. Stamford, USA: Cengage Learning, 2012.
[5] J. L. Blackburn and T. J. Domin, Protective Relaying : Principles and Applications , 3rd ed. Boca Raton, FL: Taylor & Francis, 2006. [6] M. Pujiantara and N. Adi Brahmantia Putra, “Evaluasi koordinasi proteksi pada sistem kelistrikan PT. Pertamina RU V Balikpapan dengan mempertimbangkan integrasi PLN,” SinarFe7 , vol. 2, no. 1, pp. 509–515, 2019.