## JEPCA
Journal of Electrical Power Control and Automation Vol 6, No 1 (2023): Juni, 15-18 Program Studi Teknik Listrik Universitas Batanghari ISSN 2621-556X (Online), DOI 10.33087/jepca.v6i1.104
Kajian Teknis Dan Finansial Interkoneksi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Dari Palm Oil Mill Effluent (POME) Pada Sistem 20 KV Di Kabupaten Musi Rawas

## Nj. Thamrin, Venny Yusiana*
Jurusan D3 Teknik Listrik, Fakultas Teknik, Universitas Batanghari *Correspondence: venny.yusiana@unbari.ac.id
Abstrak. Penggunaan energi terbarukan  merupakan salah satu cara untuk mengurangi pemanasan global. Permen ESDM No 21 Tahun  2016  Tentang  Pembelian  Tenaga  Listrik  dan  Tenaga  Biogas  Pemerintah  telah  mendukung  upaya  pengembangan  energi listrik  dari  biogas.  PT  Evans  Lestari  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit  yang  beroperasi  di  Mura  dengan  luas  kebun  9.220  ha dan pabrik 60 ton/jam. Guna memenuhi persyaratan dari PLN untuk menawarkan suplai listrik perlu dilakukan pengkajian secara teknis sambungan dan analisis ekonomi. Penyambungan PLT EBT ke sistem distribusi 20 kV milik PLN telah diatur dalam Surat Keputusan  Direksi  No.  0357.K/DIR/2014.  Keuntungan  yang  didapatkan  dalam  pemakaian  DG  antara  lain  penurunan  rugi-rugi daya  dan  memperbaiki  profil  tegangan  sistem  distribusi.  Diantara  jenis-jenis  DG  yang  umum  digunakan,  salah  satunya  adalah Pembangkit Listrik Tenaga Bio Gas (PTBG) berbahan bakar limbah cair kelapa sawit.
Kata Kunci : Energi Terbarukan.,System Distribusi,Limbah Cair Kelapa Sawit
Abstract.. Using renewable energy is one way to reduce global warming. Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 21 of 2016 concerning Purchase of Electricity and Biogas Power. The government has supported efforts to develop electrical energy from biogas. PT Evans Lestari  is an oil palm plantation company operating in Mura  with a plantation area of  9,220 ha and a mill of 60 tons/hour. In order to fulfill PLN's requirements to offer electricity supply, it is necessary to carry out a technical assessment of the connection and an economic analysis. The connection of the EBT PLT to PLN's 20 kV distribution system has been regulated in Directors' Decree No. 0357.K/DIR/2014. The benefits obtained from using DG include reducing power losses and improving the voltage profile of the distribution system. Among the types of DG that are commonly used, one of them is the Bio Gas Power Plant (PTBG) fueled by liquid palm oil waste.
Keywords : Renewable Energy., Distribution System, Liquid Palm Oil Waste

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  energi listrik  dan  mendukung  kebijakan  strategis  Pemerintah mengenai  pengembangan  energi  baru  dan  energi terbarukan serta pencapaian target energi baru dan energi terbarukan  sesuai  dengan  kebijakan  energi  nasional, perlu  lebih  mendorong  pemanfaatan  biomassa  dan biogas  sebagai  bahan  baku  pembangkitan  tenaga  listrik dengan meninjau kembali pengaturan mengenai pembelian  tenaga  listrik  oleh  PT  Perusahaan  Listrik Negara  (Persero)  dari  badan  usaha  sebagaimana dimaksud  dalam  Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga  Listrik  Oleh  PT  Perusahaan  Listrik  Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas.
Limbah  sawit  terbukti  memiliki  manfaat  besar bagi  masyarakat  karena  digunakan  untuk  berbagai tujuan.  Salah  satunya,  diolah  menjadi  biogas  untuk bahan  bakar  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Biogas (PLTBg).  Keberadaan  pembangkit  listrik  dari  biogas sawit  ini  dinilai  penting  karena  mendukung  upaya pemerintah  untuk  mendorong  tercapainya  bauran  energi baru  terbarukan  sebesar  23%  pada  2025.  Selain  itu,
keberadaan  PLTBg  menjadi  salah  satu  upaya  positif terkait isu perubahan iklim.

## Tinjauan Pustaka
Dasar hukum pembangkit listrik tenaga biogas dan penggunaan energi listrik dari PLN adalah:
• PP No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional
• Permen ESDM No 21 Th 2016 Tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Oleh PLN
• Keputusan Direksi PT PLN No : 0357.K/DIR/2014 tentang Pedoman Penyambungan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Ke Sistem Distribusi PLN
Penelitian  ini  mengkaji  potensi  energi  listrik  dari dari  limbah  padat  dan  biogas  dari  POME  pada  pabrik pengolahan kelapa sawit PT Evans Lestari, mengevaluasi  aliran  daya  dan  hubung  singkat  pada interkoneksi  PLTM  Muara  Beliti  menuju  sistem  20  kV serta  mengevaluasi  kelayakan  finansial  pembangunan generator  listrik  tenaga  uap  berbahan  bakar  biogas  dari kelapa sawit.
Nj. Thamrin dan Venny Yusiana, Kajian Teknis Dan Finansial Interkoneksi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Dari Palm Oil Mill Effluent (POME) Pada Sistem 20 KV Di Kabupaten Musi Rawas
Data  kelayakan  finansial  berdasarkan  biaya  tetap (biaya  investasi  dan  lahan)  dan  biaya  variabel  (tenaga kerja  dan  biaya  operasional).  Data  tegangan    diambil selama 5  tahun terakhri yang periode 2018-2022. Waktu kajian  selama  tiga  bulan  dari  bulan  Februari  sampai April 2023.

## METODE Lokasi Kajian
Lokasi kajian berada di wilayah   sistem distribusi Kabupaten Musi Rawas dengan pusat penyambungan di pabrik  kelapa  sawit  PT  Evans  Lestari  Desa  Remayu Kecamatan  Muara  Beliti  Kabupaten  Musi  Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

## Data dan alat yang digunakan
Data yang digunakan untuk analisis teknis adalah 1. Single line
2. Data panjang penyulang,
3. Data beban penyulang
4. Neraca daya
Sedangkan  alat  yang  digunakan  adalah  komputer dengan  aplikasi  ETAP.    Detail  data  dan  sumber  data yang digunakan disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1.  Jenis dan sumber data yang digunakan No Jenis Sumber 1 2 3 4 Spesifikasi pembangkit Single  Line  dari  GI  ke feeder Data masing-masing Penyulang + tegangan ujung masing feeder + jumlah trafo +  jenis  dan  ukuran Pemilik PLT EBT PLN PLN PLN 5 konduktor +Beban  puncak  masing feeder + panjang saluran Neraca Daya Biaya  investasi,  biaya operasional dan perawatan dan biaya bahan bakar Pemilik  PLT EBT

## HASIL

## 1. Kapasitas Pembangkit
Rencana  Daya  Listrik  PLTBg  PT  EVL  ke  PLN sebesar  2.0  MW  (2  x  1  MW)  dengan  rincian  0,6  MW akan dimanfaatkan untuk kebutuhan internal  perusahaan dan 1,4 MW direncanakan akan dijual ke PLN. 2. Kajian Interkoneksi
a. Single Diagram
Lokasi  PLTBg  2MW  masuk  melalui  Penyulang Basebal  di  GI  Lubuk  Linggau  pada  Trafo  Daya  60 MVA.    Penyulang  basebal  adalah  penyulang express yang akan menghubungkan dari  Trafo daya 60 MVA GI ke    GH  Muara  Beliti.  Dari  GH  Muara  Beliti  terhubung denagn  jurusan  Muara  kelingi.  Pada  penyulang  basebal dibebani 2 buah trafo kapasitas 200 MVA,  pada Jurusan Muara  Kelingi  dibebani  dengan  150  huah  Trafo  dengan kapasitas  total  trafo  11283  kVA.  Dengan  masuknya PLTBg 2 MW, diperkirakan beban Incoming akan turun menjadi 1 MW.
b. Analisis Aliran Daya (Load Flow)
Secara aliran daya, PLTBg 2 MW PT Evans akan memperbaiki  drop  tegangan  pada  GH  Muara  Beliti  dan GH  Muara  Kelingi.  Berikut  ini  simulasi  aliran  daya sebelum dan sesudah beroperasinya PLTBg 2 MW.
Gambar 1. Simulasi Aliran  Daya Penyulang Basebalsebelum terkoneksi dengan PLTBg PT Evans
Nj. Thamrin dan Venny Yusiana, Kajian Teknis Dan Finansial Interkoneksi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Dari Palm Oil Mill Effluent (POME) Pada Sistem 20 KV Di Kabupaten Musi Rawas
Gambar 2.   Simulasi Aliran  Daya Penyulang Basebal setelah terkoneksi dengan PLTBg PT Evans
Keterangan:
• Panjang saluran Bus 2  ke Bus 3 = 6,2 kms
• Panjang saluran Bus 3  ke Bus 6 = 21,8 kms
• Panjang  saluran Bus 6  ke Bus GH Muara Beliti = 4 kms
• Jenis Konduktor Bus 2 ke bus 3, ke bus 6,  ke bus GH Muara beliti = AAAC ukuran 3 x 150 mm2
• Jumlah  trafo  pada  Bus  3  =  2  buah,  kapasitas  @  200 kVA
• Beban trafo pada Bus 3 = @ 150 kVA
• Jumlah trafo pada Jurusan Muara kelingi = 150 buah, total kapasitas trafo = 11283 kVA
• Beban  trafo  pada  Jurusan  Muara  kelingi  =  70  %  x 11283 kVA = 7898  kVA
Simulasi aliran daya pada Gambar 3.3  penyulang Basebal  setelah  terkoneksi  dengan  PLTBg,  terjadi perbaikan tegangan yaitu 21,16 kV pada bus GH Muara beliti,  21,081  kV pada  pangkal    GH  Muara  Kelingi  dan 15,406 kV pada ujung penyulang Muara Kelingi
Tabel 1. Perbaikan tegangan sebelum dan sesuduah operasi PLTBg di feeder Muara Kelingi

## SIMPULAN
Dari penelitian ini penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu :
1. Dari hasil evaluasi rencana pengembangan sistem dan analisa aliran daya di atas maka untuk dapat menjaga kehandalan  aliran  daya  PLN  ke  pelanggan,  alternatif
excess  power  PLTBg    dapat  memperbaiki  drop tegangan  pada  pangkal  GH  Muara  Kelingi  99,44  % dan tegangan  ujung sebesar  72,67 %.
2. Penjualan  energy  listrik  excess  power  PT.  Evans Lestari  sebesar  1  Megawatt  ke  PLN  Musi  Rawas melalui  GH  muara  Beliti  terhubung  dengan  jurusan Muara Kelingi layak secara teknis.

## DAFTAR PUSTAKA
[1 ] Peraturan  Pemerintah  No.79  Tahun  2014”Tentang Kebijakan Energi Nasional Indonesia”
[2]   Keputusan  Direksi  PT.PLN    (Persero)  No.0357.K /DIR/  2014,”Tentang Pedoman  Penyambungan Energi  Pembangkit  Energi  Listrik  Terbarukan  Ke Sistem Distribusi PLN”.
[3]  Permen  ESDM  No.21  Tahun  2016,”  Tentang Pedoman Penyambungan  Energi Pembangkit Energi  Listrik  Terbarukan  Ke  Sistem  Distribusi PLN”Tentang  Pembelian  Tenaga  Listrik  Dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit  Listrik  Tenaga  Biogas  Dari  PT.PLN
(Persero)”.
[4]  Reza Putra Astamura,Wahri Sunanda,Rudi
Kurniawan“Kajian  Teknis  Dan  Keekonomian
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Biogas  Dari  Limbah Cair  Sawit  (Studi  Kasus  Di  PLTBiogas  Bangka),” Prosiding Seminar Nasional Penelitian &
Pengabdian  Pada  Masyarakat  ISBN:  978-602- 61545-0-7,2018. [5]  Jenny  Pratiwi“Perancangan  Pembangkit  Listrik Tenaga Biogas dari Limbah Cair PKS PT.Perkebunan  Nusantara  V  Sei  Pagar    ,” Tugas Akhir Pada Program Studi Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
Nj. Thamrin dan Venny Yusiana, Kajian Teknis Dan Finansial Interkoneksi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Dari Palm Oil Mill Effluent (POME) Pada Sistem 20 KV Di Kabupaten Musi Rawas

## Biodata Penulis
H.Nj.Thamrin, Lahir  di  Mersam,  22  Mei  1977, Menyelesaikan  pendidikan  S1  Teknik  Elektro  di Universitas  Sriwijaya  Palembang  dan  Magister  Teknik Mesin di Universitas GajahMada Yogyakarta.
H.Venny  Yusiana ,  Lahir  di  Palembang,  9Juni  1972, Menyelesaikan  Pendidikan  Sarjana  Teknik  Elektro  di Universitas  Tridinanti  Palembang,  dan  Magister  Teknik Informatika  di  Universitas  Bina  Darma  Palembang bidang Teknik Informatika .