Abstrak --Perusahaaan  VICO  Indonesia  adalah  suatu perusahaan  asing  yang  bergerak  dibidang  pengolahan minyak dan gas bumi  di Kalimantan  Timur, Indonesia. VICO  Indonesia  memiliki  4  Lapangan  pengolahan minyak dan gas yaitu Muara Badak, Nilam, Semberah, dan  Mutiara,  sehingga  di  VICO  Indonesia  pasti mempunyai  4  plan  sistem  kelistrikan  disetiap  area tersebut.  Di  VICO  Indonesia  sering  terjadi Black  Out (Sistem  Kelistrikanya  Mati)  biasanya  diakibatkan Karena  gangguan  interkoneksi  disalah  satu  area  di VICO  itu  sendiri,  sehingga  jika  satu  area  terganggu maka  area  lain  juga  ikut  terganggu.  Namun  dalam pelayanannya,  peralatan  pengaman  yang  dimiliki  oleh VICO  Indonesia  masih  belum  terkoordinasi  dengan baik.  Dari  hasil  plot  koordinasi  kurva  arus  waktu kondisi existing dapat  diketahui  bahwa  terdapat misscoordination dan overlaping .  Melalui  hasil  analisis dan  perhitungan  manual  direkomendasikan  penyetelan pick up rele arus lebih dan penyetelan gradding time rele. Rele  yang  perlu  disetel  ulang  adalah  rele  arus  lebih gangguan  fasa  ( Over  Current  Relay )  dan  rele  arus  lebih gangguan tanah ( Ground Fault  Relay ).  Maka  dilakukan evaluasi  koordinasi  proteksi  menggunakan software ETAP 12.6 yang ada seperti pengaman arus lebih (Over Current  Relay) dan  rele  pengaman  gangguan  tanah (Ground  Fault  Relay) serta  menggambarkan  kurva karakteristik  arus  waktu  pada  perusahaan  VICO Indonesia.  Analisis  koordinasi  kurva  proteksi  ini diharapkan dapat mencegah atau membatasi kerusakan jaringan beserta peralatannya.
Kata Kunci-- Kontinuitas, Koordinasi, Gangguan, Keandalan, Rele Pengaman
I. PENDAHULUAN erusahaaan  VICO  Indonesia  adalah  suatu  perusahaan asing yang bergerak dibidang pengolahan minyak dan gas  bumi  di  Kalimantan  Timur,  Indonesia.  VICO Indonesia memiliki 4 Lapangan pengolahan minyak dan gas yaitu  Muara  Badak,  Nilam,  Semberah,  dan  Mutiara, sehingga di VICO Indonesia pasti mempunyai 4 plan sistem kelistrikan  disetiap  area  tersebut.  Suatu  sistem  kelistrikan yang  baik  harus  didukung  dengan  tingkat  keandalan  dan kontinuitas  listrik  yang  bagus  pula.  Kontinuitas  pasokan daya pada suatu industri sangat diperlukan untuk   menjamin terlaksananya      proses      produksi.      Apabila      sistem kelistrikan  industri  tersebut  mengalami  gangguan  maka proses  produksi  pada    industri    tersebut    dapat        berhenti beroperasi    dan    menimbulkan  kerugian      yang      cukup besar.      Gangguan      yang      terjadi      juga      dapat menyebabkan  terjadinya  kerusakan  pada  peralatan  yang
mendukung proses  produksi.  Oleh  karena  itu,  diperlukan adanya  sistem  proteksi untuk mengamankan peralatan dari gangguan yang mungkin terjadi.
Rele  pengaman  merupakan  peralatan  listrik  yang dirancang  untuk  mulai  pemisahan  bagian  sistem  tenaga listrik  atau  untuk  mengoperasikan  sinyal  bila  terjadi gangguan di sistem [1]. Rele pengaman dengan kemampuan selektif  yang  baik  dibutuhkan  untuk  mencapai  keandalan sistem  yang  tinggi  karena  tindakan  pengaman  yang  cepat dan  tepat  akan  dapat  mengisolir  gangguan  seminimal mungkin  [2].  Rele  pengaman  beroperasi  saat  muncul  arus gangguan  dan  menggerakkan  pemutus  tenaga  (PMT) sehingga aliran daya pada saluran tersebut terputus. Setelan dari  rele  pengaman  yang  tidak  tepat  dapat  mengakibatkan PMT memutus  rangkaian  tidak  tepat,  sehingga  kontinuitas dan  keandalan  sistem  kelistrikan  terganggu  salah  satunya terjadi padam listrik total [2].

## II. TEORI PENUNJANG
A. Penyebab Gangguan Pada Sistem Tenaga Listrik
Dalam  sistem  tenaga  listrik  tiga  fasa,  gangguan- gangguan yang dapat menyebabkan timbulnya arus berlebih yang  mungkin  terjadi  diantaranya  gangguan  beban  lebih (overload) ,  gangguan  hubung  singkat (short  circuit) ,  dan gangguan tegangan lebih.
Gangguan Beban Lebih (Overload)
Gangguan  beban  lebih  dikarenakan  adanya  arus  yang mengalir  melebihi  kapasitas  suatu  peralatan  listrik  dan pengaman  yang  terpasang.  Gangguan    ini    terjadi    karena arus  yang  mengalir  melebihi  arus nominal yang diizinkan I    >    I  nom  [1].  Pada  saat  gangguan  ini  terjadi  arus  yang mengalir  melebihi  dari  kapasitas  peralatan  listrik.  Bila gangguan    ini  dibiarkan    terus    menerus,    maka    dapat merusak  peralatan  listrik  yang dialiri arus tersebut.
Gangguan Hubung Singkat (Short Circuit) Gangguan-gangguan  yang  timbul  karena  adanya gangguan hubung singkat antara lain :
1. Kerusakan  pada  peralatan  yang  berada  dekat  dengan gangguan  yang  disebabkan  oleh  arus-arus  yang  besar, arus tidak seimbang maupun tegangan-tegangan rendah.
2. Stabilitas daya pada sistem menurun.
3. Kontinuitas  pelayanan  listrik  ke  beban  dapat  terhenti apabila  gangguan  hubung  singkat    tersebut  sampai mengakibatkan circuit  breaker (CB)  bekerja  sehingga terjadi pemadaman listrik.

## Gangguan Tegangan Lebih
Gangguan  tegangan  lebih  terjadi  apabila  ada  kelainan dalam sistem. Gangguan tegangan lebih dapat terjadi antara lain karena :

## Studi Koordinasi Proteksi Rele Arus Lebih dan

## Ground Fault Pada Sistem Eksisting PT. VICO Indonesia, Kalimantan Timur.
Edo Yanuwirawan, Margo Pujiantara, dan R. Wahyudi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111
e-mail : margo@ee.its.ac.id [1] , edo_250193@yahoo.com, wahyudi@ee.its.ac.id [2]
P
1. Gangguan  petir,  Bunga  api  listrik  (electrical  discharge) diudara,  antara  awan  dengan  awan  atau  awan  dengan bumi  /  tanah  merupakan  gelombang  berjalan  dan Tegangan  lebih (over  voltage) ,  Gelombang  sambaran petir dapat diklasifikasikan sebagai berikut [1] :
2. Gangguan  surja  hubung,  diantaranya  adalah  penutupan saluran  yang  tidak  serempak  pada  saat  pemutusan  tiga fasa, penutupan saluran kembali dengan cepat, pelepasan beban akibat  gangguan, penutupan saluran  yang  semula tidak  masuk  ke  dalam  sistem  dan  sebagainya.  Jadi tegangan  lebih  akibat  proses  switching  berkisar  antara 1,1 pu sampai 4,25 pu [1].

## B. Perhitungan Arus Hubung Singkat
Suatu  sistem  tenaga  listrik  apabila  terjadi  gangguan hubung  singkat  dibiarkan  berlangsung  maka  akan  timbul pengaruh yang tidak diinginkan pada sistem, antara lain : 1. Rusaknya  peralatan  sistem  tenaga  listrik  yang  berada dekat  dengan gangguan  yang disebabkan oleh arus-arus yang  besar,  arus-arus  tak  seimbang  atau  tegangan- tegangan  rendah  yang  terhubung  dengan  arus  hubung singkat.
2. Kemungkinan  terjadinya  ledakan  pada  peralatan- peralatan  yang  mengandung  minyak  isolasi  saat  terjadi gangguan  hubung  singkat  dan  yang  mungkin menimbulkan kebakaran sehingga dapat membahayakan operator atau manusia dan peralatan yang lain.
3. Suatu sistem yang terkena gangguan dapat terpisah dari sistem  interkoneksi.  Maka,  pengamanan  sistem  harus dilakukan disetiap peralatan sistem listrik.
Hubung Singkat Tiga Fasa ke Tanah Isc 3 = (1)
Hubung Singkat Antar Fasa
Isc 2 = = = xIsc 3 ≈ 0.866 Isc 3 (2) Hubung Singkat Fasa ke Netral
Isc 1 = (3)
Hubung Singkat Satu Fasa ke Tanah Isc 0 = (4)
Gambar 1. Arah Aliran Arus Ketika Terjadi Hubung Singkat [2]

## C. Rele Gangguan Tanah ( Ground Fault Relay)
Rele  gangguan  tanah  merupakan  rele  pengaman  arus lebih  yang  dilengkapi dengan  zero  sequence  current filter . Rele gangguan tanah bekerja untuk mengamankan gangguan satu fasa dan dua fasa ke tanah.
5  −  10% − ≤ ≤    50% −
(12)
Dengan Isc L-G merupakan arus hubung singkat satu fasa ke tanah.
Pengaman  rele  ini  akan  aktif  jika  arus  sisa  Ires  = Ia+Ib+Ic yang mengalir naik melebihi setelan treshold [3,4]. Simetri Ir = Ia+Ib+Ic = 0 (13) Asimetri
Ir = Ia+Ib+Ic = 3Iao (14)

## (a)                                      (b)
Gambar 2 ( a) Rangkaian Zero Sequence Current Filter; (b) Hubung Singkat Satu Fasa ke Tanah III. SISTEM KELISTRIKAN PT. VICO INDONESIA PT.  VICO  Indonesia  memiliki  sistem  kelistrikan  yang besar dan cukup kompleks. Pada perusahaan ini ada 4 sistem kelistrikan  yang  tersebar  berdasarkan  7  lapangan  produksi minyak yaitu Badak, Nilam, Samberah, Mutiara, Pamaguan, Beras,  dan  Lempake.  Kegiatan    usaha    inti    pada    VICO Indonesia    adalah    memproduksi  minyak    dan    gas,    dan maka    dari    itu    pasti    butuh    pembangkitan    listrik  untuk peralatan  listrik  yang  ada  seperti  motor,  generator,  dll.  PT. VICO Indonesia melayani kebutuhan suplai daya ke beban – bebanya,  di  Lapangan  Badak  dan  Nilam  dengan mengoperasikan  4  TG (Turbine  Generator) masing  – masing  2.5  MW  dan  4  DG (Diesel  Generator) sebagai cadangan  pembangkitan.  Sistem  distribusi  yang  digunakan dengan  tegangan  distribusi  4.16  Kv  dan  tegangan  0.38  Kv untuk tegangan rendahnya.
NILAM BADAK To Nilam To Badak Badak / Nilam2 Badak / Nilam 1-3/c 1/0 1-3/c 1/0
Gambar 3 Single Line Diagram PT. VICO Indonesia A. Jumlah Total Pembangkitan, Pembebanan dan Demand Tabel 1 Jumlah Total Pembangkitan, Pembebanan dan Demand MW Mvar MVA %PF Source (swingbus) 7.7 4.247 9.625 80 Source (non swingbus) 7.398 3.641 7.882 81.81 Total Motor Load 4.639 2.235 2.924 90.39 Total Static Load 10.45 4.982 12.111 90.11 Total Demand 15.098 7.888 17.507 80.905 Apparent Losses 0.009 0.671 - - CT R2 Gen A Gen B R1 R3 TRIP Normal Current SC current

## IV. HASIL SIMULASI DAN ANALISIS KOORDINASI PROTEKSI PT. VICO INDONESIA

## A. Pemodelan dan Analisis Sistem Kelistrikan PT. VICO Indonesia
Pemodelan    sistem    kelistrikan  pada  PT.    VICO Indonesia  dilakukan    dengan    cara  menggambarkan single line  diagram pada software simulasi ETAP 12.6.  Untuk membuat single  line  diagram di  software  ETAP  12.6 dibutuhkan    data-data    peralatan    yang meliputi    data yang  meliputi  generator,  transformator,  motor,  kabel,  bus, rele eksisting dan sistem pentanahan.
Setelah      pemodelan      selesai,      dilanjutkan      dengan melakukan analisis  aliran  daya  untuk  mengetahui  kondisi sistem    pada    saat    steady  state  .    Dengan    analisis    aliran daya (load flow) ini dapat  diketahui  aliran  daya, tegangan bus, faktor daya tiap feeder , pembebanan bus,  pembebanan transformator dan rugi - rugi daya listrik.
B. Pemilihan Tipikal Koordinasi Setting Rele Pengaman pada PT. VICO Indonesia.
TG-6700 TG-6710 TG-6720 DG-1 2.5 MW 2.7 MW 2.5 MW 304 kW SWGR-8 4.16 kV MCC-8 0.38 kV LUMP-MCC8 440 kVA T 24 T 15 T 28 SWGR-20 4.16 kV To Nilam T 40 Station #1-A 4.16 kV Station #1-B 4.16 kV T 6 T 4 Tipikal Koordinasi Badak Tipikal Koordinasi Badak - Nilam Gambar 4 Tipikal Koordinasi Badak dan Badak – Nilam TG-0050 2.5 MW Bus 12 SWGR-1005 Bus 2 SWGR-1003 DP-1002 SWG / MCC - 1000 C-2160 P-2500A LUMP_DP1002 P-2500B P-3450 P-2500C 350 HP 450 HP 450 HP 350 HP 450 HP LUMP-MCC 101 kVA 4.16 kV 4.16 kV 4.16 kV 4.16 kV T -1 0 02 0.38 kV T -1 0 04 0.38 kV T -1 0 00

## Gambar 5 Tipikal Koordinasi Nilam
C. Koordinasi Rele Arus Lebih Fasa Tipikal Badak
Koordinasi  pengaman  sistem  kelistrikan  Badak  dari generator  TG-6700  sampai  transformator  T24.  Pemilihan tipikal  ini  atas  dasar  saluran  terpanjang  dari  generator menuju  beban  yang  ada  di  Badak.  Pada  tipikal  ini  juga dicantumkan  koordinasi  dengan sync  bus .  Rele  pengaman yang  dikoordinasikan  ada  7  rele,  yaitu  LVCB-M8-1,  Rele R8/1, Rele R-8/2, Rele R10, Rele R-TieSW1, Rele R-6700, dan Rele 3.
G R R R R R R R R Generator TG-6700 2.5 MW Rele 3 Rele R-6700-GND Rele R-6700 CB-G1 Rele R-TieSW1 CB Tie-1 CB-F10 Rele R-10 Rele R-8/2 CB 8/2 CB 8/1 Rele R-8/1 Rele GFR-8/1 Trafo T24 CB-M8-1 LUMP-MCC8 BUS MCC8 BUS NP-T24 BUS SWGR-8 BUS Station #1-B BUS Station #1-A BUS N6700 Gambar 6 Model Single Line Diagram Tipikal Badak Dari analisis existing dapat diketahui bahwa setting rele masih perlu disempurnakan agar bisa didapatkan koordinasi rele  pengaman  yang  tepat.  Perhitungan  ulang setting rele adalah adalah sebagai berikut :
 LVCB – M8 – 1 Manufacture : Merlin Gerlin Model : STR 58U Sensor ID : 2500 Ampere Rating Plug : 1250 Ampere (0.5 Multiple)
Long Time LT Pickup : ( Range : 0.4 ; 0.45 ; 0.5 ; 0.55 ; 0.6 ; 0.65 ; 0.7 ; 0.8 ; 0.9 ; 1.0) Dipilih Tap = 0.98 Iset = 1225 A Dipilih LT Band   = 15 Short Time ST Pickup : ( Range : 1.25 ; 1.5 ; 2 ; 2.5 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12) Dipilih Tap = 1.5 Iset
= 1875 A
Dipilih ST Band  = 0.4 s Dengan cara yang sama akan didapatkan setting untuk Rele R-8/1,  Rele  R-8/2,  Rele  R10,  Rele  R-Tie  SW1,  Rele  R- 6700, Rele 3 :
Tabel 2 Data Resetting Peralatan Pengaman Tipikal Badak
ID Peralatan Pengaman Manufaktur Model CT atau Sensor LTPU 0.98 LTPU Band 15 STPU 1.5 STPU Band 0.4 Curve Type IAC - Inverse Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Tap 13 Tap 0.7 Time Dial 1.84 Curve Type IAC - Inverse Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Tap 7 Tap 0.8 Time Dial 2.16 Curve Type IAC - Inverse Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Tap 7 Tap 0.8 Time Dial 2.16 Curve Type IAC - Inverse Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Tap 3 Tap 0.38 Time Dial 2.68 Curve Type IAC - Inverse Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Tap 7 Tap 0.8 Time Dial 3.41 Curve Type CO8 - Inverse Pickup Range Pickup Range 2.5 - 10 Sec - 5A Tap Tap 4.5 Time Dial 6 Tidak Aktif Delay (Sec) 0.7 Rele R10 GE - Multilin SR - 750 / 760 400 / 5
Delay (Sec) Rele R-TieSW1 GE - Multilin SR - 750 / 760 1200 / 5 Delay (Sec) 0.3 0.5 Rele R-6700 GE - Multilin SR - 750 / 760 600 / 5 Delay (Sec) Rele 3 ABB CO (Circuit Opening) 600 / 5 Rele R-8/1 GE - Multilin SR - 750 / 760 200 / 5 Delay (Sec) 0.1
Rele R-8/2 GE - Multilin SR - 750 / 760 400 / 5 Delay (Sec) 0.3 Rele Setting Overcurrent Instantaneous LVCB - M8 - 1 Merlin Gerlin STR 58U Sensor : 2500 A Tidak Ada

## D. Koordinasi Rele Arus Lebih Fasa Tipikal Nilam
Koordinasi  pengaman  sistem  kelistrikan  Nilam  dari generator TG-0050 sampai transformator T-1001. Pemilihan tipikal  ini  atas  dasar  saluran  terpanjang  dari  Nilam  itu sendiri.  Rele  pengaman  yang  dikoordinasikan  ada  5  rele yaitu LVCB-1003/6, LVCB-1003/2, Rele 50G-1, Rele OCR 1000/52-1, dan Rele OCR-TG 50.
G R R Generator TG-0050 2.5 MW Rele OCR-TG 50 Rele OCR 1000/52-1 Trafo T-1001 LUMP-MCC1003 BUS Prm1001 BUS SWG/MCC-1000 CB 1000/52-2/TG-50 CB 1000/52-1 R Rele 50G-1 BUS SWGR-1003B BUS MCC-1003 CB 1003/6 CB 1003/2 Gambar 8 Model Single Line Diagram Tipikal Nilam Tabel 4 Data Resetting Peralatan Pengaman Tipikal Nilam
Gambar 9 Kurva TCC Resetting Pengaman Arus Lebih Fasa Tipikal Nilam

## E. Koordinasi Rele Arus Lebih Fasa Tipikal Badak - Nilam
Koordinasi  pengaman  sistem  kelistrikan  dari  generator Badak  ke  Beban  Nilam,  mulai  generator  TG-6700  sampai transformator  T-601.  Pemilihan  tipikal  ini  merupakan  jalur terpanjang  dari  sistem  kelistrikan  Badak  ke  Nilam.  Rele pengaman  yang  dikoordinasikan  adalah  LVCB  S6-1,  Rele MIF-SAT-5,  Rele  MIF-SAT-4,  Rele  1001/2,  Rele REF615_Nlm,  Rele  REF615_Bdk,  Rele  R4,  Rele  R-6700, dan Rele 3.
G R R R R Generator TG-6700 2.5 MW Rele 3 Rele R-6700-GND Rele R-6700 CB-G1 Rele R4 CB-F4 LUMP-SAT6 BUS SWGR-20 BUS Station #1-A BUS N6700 R R Rele REF615_Bdk BUS To Nilam Rele R-T4N Trafo T4 BUS To Badak R Rele REF615_Nlm CB 1001/1 CB 1/4B BUS SWGR-1001 R Rele OCR 1001/2 CB 1001/2 BUS 8 BUS SWYRD SAT4 33kV CB CP-405 BUS SWYRD SAT5 33kV R Rele MIF-SAT-5 CB CP-505 BUS SWYRD SAT6 (33kV) BUS 22 BUS MCC SAT #6 380V Trafo T-601 Fuse T601 CB S6-1 R Rele MIF-SAT-4 Double-Throw Switch – SPDT1 Fuse T4 TR A NSM I SI  LIN E Gambar 10 Model Single Line Diagram Tipikal  Badak – Nilam Tabel 5 Data Resetting Peralatan Pengaman Tipikal   Badak - Nilam Gambar 11 Kurva TCC Resetting Pengaman Arus Lebih Fasa Tipikal Badak – Nilam
F. Koordinasi Rele Arus Lebih Gangguan ke Tanah Tipikal Badak
 Relay GFR-8/1 ID Peralatan Pengaman Manufaktur Model CT atau Sensor LTPU 1 LTPU Band 15 STPU 2 STPU Band 0.5 LTPU 0.94 LTPU Band 15 STPU 2.2 STPU Band 0.4 Curve Type ANSI-Extremely Inverse Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Tap 17.5 Tap 2.25 Time Dial 4.61 Curve Type IAC - Inverse Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Tap 11.5 Tap 1.59 Time Dial 14 Curve Type IAC - Inverse Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec
Tap 6 Tap 0.8 Time Dial 22.6 Rele OCR 1000/52-1 GE - Multilin SR - 745 300 / 5 Delay (Sec) 0.1 Rele OCR-TG 50 GE - Multilin SR - 750 / 760 600 / 5 Delay (Sec) 0.3 LVCB 1003/2 Moeller IZM-U Sensor : 4000 A Tidak Ada Rele 50G-1 GE - Multilin SR - 750 / 760 200 / 5 Delay (Sec) 0.1 Rele Setting Overcurrent Instantaneous LVCB 1003/6 Merlin Gerlin STR 58U Sensor : 3000 A Tidak Ada ID Peralatan Pengaman Manufaktur Model CT atau Sensor LTPU 1.45 LTPU Band 1C-Min STPU 2.5 STPU Band 2A-Max Curve Type IAC - Inverse Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Tap 10.15 Tap 1.05 Time Dial 0.18 Curve Type IAC - Inverse Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Tap 5.45 Tap 0.85 Time Dial 2.17 Curve Type IAC - Inverse Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Tap 6 Tap 1.2 Time Dial 2.71 Curve Type Normal Inverse Pickup Range 0.05 - 40 XCT Sec Pickup Range 0.05 - 40 XCT Sec Tap 2 Tap 6 Time Dial 0.05 Curve Type Normal Inverse Pickup Range 0.05 - 40 XCT Sec Pickup Range 0.05 - 40 XCT Sec Tap 2.5 Tap 0.7 Time Dial 0.05 Curve Type IAC - Inverse Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Tap 5.5 Tap 1.95 Time Dial 3.3 Curve Type IAC - Inverse Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Tap 7 Tap 0.8 Time Dial 4.23 Curve Type CO8 - Inverse Pickup Range Pickup Range 2.5 - 10 Sec - 5A Tap Tap 4.5 Time Dial 6 Tidak Aktif Delay (Sec) 0.3 Rele REF615_Bdk ABB REF 545 100 / 5 Delay (Sec) Rele R4 GE - Multilin SR - 750 / 760 400 / 5 Delay (Sec) 0.5 0.14
Rele R-6700 GE - Multilin SR - 750 / 760 600 / 5
Delay (Sec)
Rele 3 ABB CO (Circuit Opening) 600 / 5 0.5 0.5 Rele MIF-SAT-5 GE - Multilin SR - 750 / 760 15 / 5
Delay (Sec) 0.14 Rele MIF-SAT-4 GE - Multilin SR - 750 / 760 30 / 5
Delay (Sec) 0.3 Rele OCR 1001/2 GE - Multilin SR - 750 / 760 30 / 5
Delay (Sec)
Rele REF615_Nlm ABB REF 545 100 / 5 Delay (Sec) Rele Setting Overcurrent Instantaneous LVCB - S6-1 General Electric EC-1 AK-15-25-30 (LSI 15x) Sensor : 800 A Tidak Aktif
Manufacturer         : GE - Multilin Model                    : SR 750 / 760 Curve Type            : Definite Time CT Ratio                : 50 / 5 Isc L-G NP-T24     : 37 A (4.16 kV) Instantaneous Pickup
(Range : 0.05 sampai 20 ×CT Sec) Dipilih I» = 4 A
Time Delay Dipilih Time Delay = 0.1 s Dengan cara yang sama akan didapatkan setting untuk Rele R8/1, Rele  R8/2, Rele  R10, Rele  R-TieSW1, Rele  R-6700, Rele R-6700-GND:
Tabel 6 Data Resetting Peralatan Pengaman Tipikal Badak
Gambar 12 Resetting Kurva TCC Arus Lebih  Gangguan ke Tanah Tipikal Badak

## G. Koordinasi Rele Arus Lebih Gangguan ke Tanah Tipikal Nilam
Tabel 7 Data Resetting Peralatan Pengaman Tipikal Nilam
Gambar 13 Resetting Kurva TCC Arus Lebih  Gangguan ke Tanah Tipikal Nilam

## H. Koordinasi Rele Arus Lebih Gangguan ke Tanah Tipikal Badak – Nilam
Tabel 8 Data Resetting Peralatan Pengaman Tipikal Badak – Nilam
Gambar 14 Resetting Kurva TCC Arus Lebih  Gangguan ke Tanah Tipikal Badak – Nilam
V. KESIMPULAN
1. Hasil  plot  koordinasi  kurva  arus  waktu existing PT. VICO  Indonesia  memperlihatkan  bahwa  banyak  rele yang  terjadi miss-coordination dan overlaping antara rele  utama  dan  rele  backup.  Hal  ini  mengakibatkan selektifitas rele kurang baik dalam melokalisir gangguan pada  sistem,  sehingga  menyebabkan  padam  total (black out) pada pabrik PT. VICO Indonesia.
2. Setting Existing rele  pengaman  arus  lebih  fasa  tidak mempertimbangkan Damage Curve pada trafo dan kurva
ID Peralatan Pengaman Manufaktur Model CT atau Sensor Curve Type Off Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Pickup Range Off Tap 0.08 Tap Off Time Dial Off Curve Type Off Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Pickup Range Off Tap 0.05 Tap Off Time Dial Off Curve Type Off Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Pickup Range Off Tap 0.12 Tap Off Time Dial Off Curve Type Off Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Pickup Range Off Tap 0.14 Tap Off Time Dial Off Curve Type Off Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Pickup Range Off Tap 0.16 Tap Off Time Dial Off Curve Type Off Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Pickup Range Off Tap 0.06 Tap Off Time Dial Off Curve Type Off Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Pickup Range Off Tap 0.12 Tap Off Time Dial Off Rele R-6700 GE - Multilin SR - 750 / 760 600 / 5 Delay (Sec) Rele R-6700-GND GE - Multilin SR - 750 / 760 50 / 5 Delay (Sec) 0.3 0.5 Rele R10 GE - Multilin SR - 750 / 760 100 / 5
Delay (Sec)
Rele R-TieSW1 GE - Multilin SR - 750 / 760 100 / 5 Delay (Sec) 0.7 0.9 Rele R-8/1 GE - Multilin SR - 750 / 760 200 / 5
Delay (Sec)
Rele R-8/2 GE - Multilin SR - 750 / 760 100 / 5 Delay (Sec) 0.3 0.5 Rele Setting Overcurrent Instantaneous Rele GFR-8/1 GE - Multilin SR - 750 / 760 50 / 5 Delay (Sec) 0.1 ID Peralatan Pengaman Manufaktur Model CT atau Sensor Curve Type Off Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Pickup Range
Off
Tap 0.06 Tap Off Time Dial Off Curve Type Off Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Pickup Range Off
Tap 0.07 Tap Off Time Dial Off Curve Type
Off
Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Pickup Range Off Tap 0.08
Tap Off Time Dial Off Rele OCR 1000/52-1 GE - Multilin SR - 750 / 760 100 / 5 Delay (Sec) 0.3
Rele OCR-TG50 GE - Multilin SR - 750 / 760 100 / 5 Delay (Sec) 0.5 Rele Setting Overcurrent Instantaneous Rele 50G-1 GE - Multilin SR - 750 / 760 100 / 5 Delay (Sec) 0.1 ID Peralatan Pengaman Manufaktur Model CT atau Sensor Curve Type Off Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Pickup Range Off Tap 3.333 Tap Off Time Dial Off Curve Type Off Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Pickup Range Off Tap 2 Tap Off Time Dial Off Curve Type Off Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Pickup Range Off Tap 2.3333 Tap Off Time Dial Off Curve Type Off Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Pickup Range Off Tap 0.8 Tap Off Time Dial Off Curve Type Off Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Pickup Range Off Tap 1 Tap Off Time Dial Off Curve Type Off Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Pickup Range Off Tap 0.37 Tap Off Time Dial Off Curve Type Off Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Pickup Range Off Tap 0.185 Tap Off Time Dial Off Curve Type Off Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Pickup Range Off Tap 0.06 Tap Off Time Dial Off Curve Type Off Pickup Range 0.05 - 20 XCT Sec Pickup Range Off Tap 0.12 Tap Off Time Dial Off Rele R-6700-G GE - Multilin SR - 750 / 760 600 / 5 Delay (Sec) 0.3 Rele R-6700-GND GE - Multilin SR - 750 / 760 50 / 5 Delay (Sec) 0.5 Rele R-T4N GE - Multilin C60 50 / 5
Delay (Sec) 0.1
Rele R4 GE - Multilin SR - 750 / 760 50 / 5 Delay (Sec) 0.1 Rele REF615_Nlm ABB REF 545 100 / 5
Delay (Sec) 0.7 Rele Ref615_Bdk ABB REF 545 100 / 5 Delay (Sec) 0.9 Rele MIF-SAT-4 GE - Multilin SR - 750 / 760 30 / 5 Delay (Sec) 0.3 Rele OCR 1001/2 GE - Multilin SR - 750 / 760 30 / 5 Delay (Sec) 0.5 Rele Setting Overcurrent Instantaneous Rele MIF-SAT-5 GE - Multilin SR - 750 / 760 15 / 5 Delay (Sec) 0.1
starting Generator, sehingga bisa merusak peralatan jika mengenai beban penuh atau full load . 3. Setting Existing rele  pengaman  arus  lebih  fasa  tidak mempertimbangkan FLA  (Full  Load  Ampere) trafo  dan beban  dibawahnya  sehingga  ketika  ada  arus  maksimal pada  saat  trafo energize atau  motor starting ,  rele menganggap itu sebagai gangguan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Wahyudi  R,  “Diktat  Kuliah  Pengaman  Sistem Tenaga Listrik”, Teknik Elektro ITS, Surabaya, 2004
[2] Vico Indonesia, 4S Production Renewal Plan People Process Safety, Power Generation – Sistem Proteksi, Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur,
2008
[3]          Carey  C,  Robert  G  H,  Louie  J  P,  IEEE  Std  242- 2001™,  “ IEEE  Recommended  Practice  for Protection  and  Coordination  of  Industrial  and Commercial  Power  Systems ”,  The  Institute  of Electrical and Electronics Engineers, Inc., New York, Ch. 15, 2001
[4] Préve,  Christope,  “ Protection  for  Electrical
Network ”, ISTE Ltd., London, Ch. 7, 9, 2006