## Kajian eksperimental pemakaian Hidrokarbon Musicool 22 sebagai pengganti R22 untuk mesin pengatur udara AC split terhadap konsumsi listrik
Wahyu Setiawan 1 , Lukito Dwi Yuono 2* , Kemas Ridhuan 3 , Nurlaila Rajabiah 4
1 Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Metro Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro, Lampung, Indonesia
2,3,4 Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Metro Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro, Lampung, Indonesia
* Corresponding author : lukitody@gmail.com

## Abstract
The use of synthetic refrigerant R22 has been banned by the government which can cause damage  to  the  ozone  layer  causing  global  warming  effects.  temperature  (ΔT°C)  of  the evaporator during the test time at the time of the study. The method used in this research is to vary the refrigerant R 22 and Musicool 22 with a pressure variation of 60,70,80 Psi, the size of  the  room  studied  is  3x4x2,5  m  and  Split  AC  Changhong,  LG,  and  Panasonic  with  1  PK power. Research results  it  can be seen that each  brand of  Split  AC  has a different  effect  of electricity consumption, the lowest and highest electricity consumption at a pressure of 60 and 80 Psi.  Musicool  22  refrigerant is  more energy efficient  than  R22. It can  be seen that each brand of Split AC has the effect of the temperature difference (ΔT°C) of the evaporator, which differs the highest at a pressure of 60 and 80 Psi. Musicool 22 refrigeran is more suitable for LG and Changhong brands.
Keywords: Synthetic refrigeran R22, Hydrocarbon Musicool 22, AC Split.

## Abstrak
Penggunaan refrigeran sintetik R22 telah dilarang pemerintah yang dapat menyebabkan kerusakan lapisan ozon menyebabkan efek pemanasan global. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penggantian refrigeran R 22 ke Musicool 22 terhadap pemakaian daya listrik untuk beberapa jenis merk room air conditioner dan mengetahui pengaruh perbedaan suhu (ΔT°C) evaporator selama waktu pengujian pada saat penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan memvariasikan refrigeran R 22 serta Musicool 22 dengan variasi tekanan 60,70,80 Psi ukuran ruangan yang diteliti 3x4x2,5 m serta AC Split Changhong, LG, dan Panasonic dengan daya 1 PK. Hasil penelitian  dapat diketahui bahwa setiap merk AC Split ada pengaruh konsumsi listrik yang berbeda beda, konsumsi listrik terendah dan tertinggi pada tekanan  60  dan  80  Psi.  Refrigeran  Musicool  22  lebih  hemat  listrik  dari  R22.  Dapat  ketahui bahwa setiap merk AC Split ada pengaruh perbedaan suhu (ΔT°C) evaporator yang berbeda beda tertinggi pada tekanan 60 dan 80 Psi. Refrigeran Musicool 22 lebih cocok ke merk LG dan Changhong.
Kata kunci : Refrigran sintetik R22, Hidrokarbon Musicool 22, AC Split.

## Pendahuluan
Teknologi tata udara Air Conditioner (AC Split) memanfaatkan sistem refrigerasi siklus  kompresi  uap.  Prinsip  kerjanya mengambil  energi  dari  wilayah  bersuhu rendah kemudian dibuang ke wilayah  yang
bersuhu  tinggi,  diperlukanya  energi  untuk menjalankan  siklus  refrigerasi  ini.  Fluida kerja  pada  mesin  refrigerasi  menurut ASHRAE (2005), disebut refrigeran [1].
Refrigeran  atau  bahan  pendingin adalah  suatu  zat  atau  campuran  biasanya
berupa cairan, yang digunakan dalam suatu siklus pendinginan. Ada dua tipe refrigeran yakni refrigran sintetik dan refrigeran alami. Refrigeran  sintetik  yakni  refrigeran  yang pada  umumnya    memiliki  sifat  yang  baik kestabilan  yang  tinggi,  tidak  mudah terbakar.  Kelemahan  refrigeran  sintetik yakni  setelah  digunakan  dengan  jangka waktu  yang  lama  dapat  merusak  lapisan ozon  dan  pemanasan  global,  contoh refrigran  sintetik  di  antaranya  ialah:  R11, R12, R22, R134a dll. Kemudian terbentuklah  perjanjian  internasional  yang mengatur  dan  melarang  penggunaa  zat-zat perusak  ozon  yang  di  sepakati  pada  tahun 1987 yang terkenal dengan sebutan Protokol Montreal. CFC (Chloro Fluoro Carbon)  dan HCFC  (Hydro  Chloro  Carbon)  merupakan dua  refrigeran  yang  akan  di  hapuskan masing-masing  pada  tahun  1996  dan 2030 . untuk . negara . maju . ( United . Nation . En vironment . Programme, . 2000 ) [2].
Mesin  tata  udara  merupakan  suatu kebutuhan  di  hampir  seluruh  kalangan masyarakat, untuk mengetahui suatu kinerja AC  Split  mengkonsumsi  energi  listrik  dan efek  refrigerasinya  bagaimana  sehingga diketahui coefficeent of performance (COP) dapat  melakukan  kajian  yang  lebih  lanjut [3].
Maka perlu dilakukan kajian eksperimental pemakaian hidrokarbon sebagai  refrigeran  pengganti  untuk  mesin pengatur udara AC Split terhadap konsumsi listrik  yang berspesifik  ke merk dan model yakni:  satu  unit  Panasonic  1  PK,  satu  unit Sharp  1  PK  dan  satu  unit  LG  1  PK. Penelitian  ini  menggunakan  AC  Split  tiga merk dan model dengan R22 mengingat unit tersebut  masih  banyak  terpasang  di konsumen,  sedangkan  R22  mulai  sulit didapat karena peraturan pemerintah.

## Tinjauan Pustaka
1. Prinsip kerja AC
Supaya lebih mudah di mengerti, cara kerja AC di kategorikan menjadi 2 yaitu: [4] a. Sirkulasi  Udara  Aliran.  Udara  di  dalam dan luar ruangan yang dikendalikan oleh blower  (indoor) yang berada di  ruangan
dan  fan  yang  berada  di  luar  ruanagan (outdoor).
b. Sirkulasi  refrigeran.  Di  dalam  sistem pendingin  terdapat  bahan  pendingin yakni  refrigeran,  refrigeran  merupakan suatu zat yang bersikulasi terus menerus melewati  komponen  utama.  Refrigeran tidak akan berkurang jika pada komponen  utama  AC  tidak  ada  yang bocor.  Saat  melewati  komponen  utama refrigeran  akan  mengalami  perubahan wujud, temperatur dan tekanan. Sirkulasi refrigeran dalam AC biasa disebut siklus refrigerasi kompresi uap.

## 2. Jenis-jenis AC
Berdasarkan jenisnya ada 4 AC  yang sering  dipergunakan  pada  rumah  tangga yaitu [5]:
a. AC Split. Pada AC jenis split komponen AC  dibagi  menjadi  dua  unit  yaitu  unit indoor  yang  terdiri  dari  filter  udara, evaporator dan blower , ekspansion valve dan control  unit ,  serta  unit out door yang  terdiri  dari kompresor , kondenser dan kipas kondenser. Selanjutnya  antara  unit indoor dengan unit out  door dihubungkan  dengan  2 buah saluran refrigeran satu buah untuk menghubungkan  evaporator  dengan kompresor  dan  satu  buah  untuk menghubungkan kompresor dan kondensor  dengan  ekspansion  valve serta kabel power untuk memasok arus listrik  pada  kompresor  dan  kipas kondensor .  AC  Split  cocok  untuk ruangan yang membutuhkan ketenangan,  seperti  ruang  tidur,ruang kerja atau perpustakaan.
b. AC  Window.  Pada  AC  jenis  window semua  komponen  AC  seperti  fiter udara,  evaporator,  blower,  kompresor, kondensor,  katup  ekspansi  dan  kontrol unit  terpasang  pada  satu baseplate , kemudian baseplate beserta  semua komponen  AC  tersebut  dimasukan kedalam    kotak  plat  sehingga  menjadi satu  unit.  AC  window  merupakan  unit yang  mengimplementasikan  ruangan yang lebih kecil, biasanya dipilih karena
pertimbangan  keterbatasan  ruangan seperti pada rumah susun [6].
c. AC Sentral. Pada AC jenis ini udara dari ruangan didinginkan pada cooling plant di  luar  ruangan  tersebut,  kemudian udara  yang  telah  dingin  dialirkan kembali  kedalam  ruangan  tersebut. Biasanya cocok untuk dipasang disebuah  gedung  bertingkat  (berlantai banyak), seperti dihotel atau mall. [7]
d. Standing  AC.  Jenis  AC  ini  cocok dipergunakan  untuk  kegiatan–kegiatan situasional  karena  fungsinya  yang mudah  dipindahkan,  seperti  seminar, pengajian outdoor dsb.
3. Komponen utama AC
a. Kompresor
Kompresor atau
pompa isap
mempunyai  fungsi  yang  vital.  Dengan adanya kompresor, refrigeran bisa mengalir keseluruh sistem pendingin. Sistem kerjanya adalah dengan mengubah tekanan, sehingga terjadi perbedaan tekanan yang memungkinkan refrigeran mengalir (berpindah)  dari  sisi  bertekanan  rendah kesisi bertekanan tinggi [8] . b. Kondensor
Kondensor berfungsi untuk membuang kalor yang diserap dari evaporator  dan  panas  yang  diperoleh  dari kompresor,  serta  mengubah  wujud  gas menjadi  cair.  Kontruksi  dari  kondensor dicirikan  oleh  adanya  sekumpulan  pipa (tabung)  yang  dipasangkan  di  dalam shell (pipa  galvanis)  yang  berbentuk  silinder dimana  2  jenis  fluida  saling  bertukar  kalor yang  mengalir  secara  terpisah  (udara  dan refrigeran).
c. Katup ekspansi
Komponen  utama  yang  lain  untuk mesin  refrigerasi  adalah  katup  ekspansi. Katup  ekspansi  ini  dipergunakan  untuk menurunkan tekanan dan untuk mengekspansikan  secara  adiabatic  cairan yang  bertekanan  dan  bertemperatur  tinggi sampai  mencapai  tingkat  tekanan  dan temperatur  rendah,  atau  mengekspansikan refrigeran  cair  dari  tekanan  kondensasi  ke tekanan evaporasi, refrigeran cair
diinjeksikan keluar melalui oriffice , refrigeran segera berubah menjadi kabut gas yang tekanan dan temperaturnya rendah.

## d. Pipa Kapiler
Pipa  kapiler  adalah  salah  satu  alat ekspansi. Alat ekspansi ini mempunyai dua kegunaannya itu untuk menurunkan tekanan refrigeran cair  dan  untuk  mengatur  aliran refrigeran ke  evaporator.  Cairan  refrigeran memasuki  pipa  kapiler  tersebut  dan mengalir sehingga tekanannya berkurangan kibat dari gesekan dan percepatan refrigeran.
e. Evaporator Evaporator  adalah  komponen  pada system  pendingin  yang  berfungsi  sebagai penukar  kalor,  serta  bertugas  menguapkan refrigeran dalam  sistem,  sebelum  dihisap oleh kompresor.
f. Refrigeran
Pengertian refrigeran yakni liquid atau cairan  pendingin  yang  digunakan  dalam sistem pendinginan air conditioner. Refrigeran yang umum dipakai pada saat ini adalah mengandung senyawa sintetik HCFC (Hydro Chloro Fluoro Carbon) seperti R22, senyawa  CFC (Chloro  Fluoro  Carbon) seperti  R12  dan  HFC (Hydro  Fluoro Carbon) seperti R134a  yang memiliki sifat sifat  baik  ditinjau  dari  segi  teknik  seperti: kesetabilan  yang  tinggi  dan  tidak  mudah terbakar,  tidak  beracun  dan  relatif  mudah didapat.

## 4. Refrigeran R 22
Refrigeran  R22  adalah  senyawa hydrochlorocarbon dan memiliki nama lain CHCLF 2 dan  memegang  peranan  penting dalam  sistem  refrigerasi,  sejak  ditemukan pada  tahun  1930.  Hal  ini  karena  CFC memiliki  properti  fisika  dan  termal  yang baik  sebagai  refrigeran  stabil,  tidak  mudah terbakar,  tidak  beracun  dan  kompetibel terhadap  sebagaian  besar  bahan  komponen dalam sistem refrigerasi. Biasanya digunakan pada AC rumah dengan kapasitas rendah  sampai  menengah.  Refrigeran  jenis ini memiliki pemanasan  perusak ozon 0.05 jika  dibandingkan  dengan  MC  22  yang
hanya  bernilai  0.  Namun  refrigeran  R  22 tidak mudah terbakar [9].

## 5. Musicool 22
Refrigeran hidrokarbon Musicool MC22  merupakan  produk  pertamina  yang tetap  menggunakan  penomoran  MC22 dengan maksud memudahkan konsumen di Indonesia  sebagai  pengganti  refrigeran HCFC  R22  komposisi  bahan  terbesar  dari refrigeran  jenis  ini  yaitu  propane  (C 3 H 8 ). MC  22  sebagai  pengganti  refrigeran  R22. MC 22 digunakan untuk pendingin ruangan/ AC  jenis  split,  window  maupun  sentral. Refrigeran  ini  memerlukan  kandungan propane  yang  sangat  tinggi  yaitu  99,5% dengan impurtis  butane dan olefin yang serendah mungkin  atau  mendekati nol  agar kinerja  mesin  pendingin  berjalan  optimal [10].

## 6. Sifat - sifat refrigeran
a) Harus memiliki sifat mudah menguap karena pendinginan (penyerapan panas) terjadi ketika refrigeran menguap.
b) Makin besar panas laten yang diserap selama  penguapan,  volume  sirkulasi refrigeran  dapat  makin  diperkecil, berarti dapat memperkecil alat pendingin.  Karena  itu  diharapkan refrigeran  dapat  menarik  panas  latent sebanyak-banyaknya.
c) Tidak  terjadi  perubahan  kimia  dari kandungan unsur-unsur dalam refrigeran  walaupun  dipakai  secara berulang-ulang.
d) Tidak merusak logam dan karet  yang digunakan dalam air conditioner.

## Metode Penelitian
1. Waktu dan tempat penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium  Teknik  Mesin  Universitas Muhammadiyah  Metro  sebagai  tempat pengujian(kajian eksperimental) pemakaian hidrokarbon  MC22  sebagai  pengganti  R22 untuk  mesin  pengatur  udara  AC  Split terhadap konsumsi listrik.

## 2. Alat dan bahan
Unit  Room  Air  Conditioner    yaitu Changhong, LG, Panasonic, Unit Refrigeran yaitu  R 22 4 kg,  MC 22 6 kg  dan unit alat ukur, termokopel  digital , tang  ampere , sensor gas , AVOmeter.
3. Pemvakuman AC Split
a. Memasang manifold  gauge/analyzer pada  peralatan  pendingin  dengan ketentuan  sebagai  berikut:  selang warna biru dihubungkan dgn nepel di sisi hisap ( low pressure ); selang warna merah  dihubungkan  ke  nepel  sisi tekan  ( high  pressure )  bila  ada,  bila tidak  ditutup;  slang  warna  kuning dihubungkan ke pompa vakum.
b. Memutar  kran  warna  merah  dan  biru ke  arah  terbuka  sampai  maksimum (kran di high dan low pressure ).
c. Menjalankan  pompa  vakum  selama minimum 30 menit.
d. Setelah  sistem  divakum  putar  kran merah  dan  biru  ke  arah  tertutup. Perhatikan  apabila  sistem  setelah divakum perlu ditambahkan oli, maka sistem perlu pemvakuman ulang.

## 4. Pengisian Refrigeran R22
1) Mengambil  tabung  freon  R22  dan menghubungkan slang warna hijau ke tabung tersebut.
2) Membuka (putar) kran di tabung freon R22 1/3 bagian saja.
3) Membuka (putar) 1/3 bagian kran low pressure agar freon R22 bisa masuk ke dalam sistem pendingin. Karena freon R22  masuk  ke  dalam  sistem  dalam wujud  cair  maka  pengisian  harus dilakukan pelan-pelan.
4) Menjalankan  AC  sampai  tekanan  di dalam sistem stabil.
5) Bila low dan high  pressure di  dalam sistem sudah normal, kran warna biru dan  merah  ditutup  dan  selangnya dapat dilepas.
6) Melakukan pengukuran terhadap suhu dan konsumsi listrik.
5. Pengecekan mesin AC
1) Pengukuran Ampere
2) Pengukuran suhu indoor dan outdoor
3)

## Pencarian ΔT 0 C dan Konsumsi Listrik

## Hasil dan Pembahasan
Penelitian  dilakukan  dengan  menguji bahan  pendingin  atau  refrigeran  freon  R22 dan Musicool 22 ke 3 merk AC Split  yaitu Changhong,  LG,  dan  Panasonic  dengan daya  1  PK  lalu  memvariasikan  tekanan yakni  60  Psi,  70  Psi  dan  80  Psi  sehingga dapat diketahui konsumsi daya listriknya.
Dalam pembahasan ini akan membahas  hasil  pengambilan  data  dan pengujian  pada  pemakaian  Hidrokarbon Musicool 22 sebagai pengganti R 22 untuk mesin  pengatur  udara  AC  split  terhadap konsumsi listrik.

## 6. Perbandingan  ΔT°C  evaporator Changhong dengan Refrigeran R 22 dan Musicool 22 Perbandingan  pendinginan  refrigeran R 22 dan MC 22 di evaporator.
Gambar 1. Grafik nilai Perbandingan R 22 dan MC 22 terhadap ΔT °C evaporator
Merk Changhong
Berdasarkan  pembahasan  dan  grafik di  atas  dapat  dilihat  nilai  perbandingan pendinginan unit Ac Split merk Changhong dengan  daya    1  PK  antara  refrigeran  R  22 dan MC 22 yang paling besar pendinginanya pada MC 22 pada tekanan 80 Psi  yakni  11,9°C  unit  AC  Split  masih  bisa dikatakan bagus karena ΔT menunjukkan di atas 8°C. Pergantian refrigeran berpengaruh terhadap pendinginan, kerja kompresor, dan kerja alat.

## 7. Perbandingan  ΔT°C  kondensor Changhong dengan Refrigeran R 22 dan Musicool 22
Berikut  grafik  perbandingan  panas refrigeran R 22 dan MC 22 di kondensor.
Gambar 2. Grafik nilai perbandingan R 22 dan MC 22 terhadap ΔT °C  kondensor merk Changhong
Berdasarkan  pembahasan  dan  grafik di  atas  dapat  dilihat  nilai  perbandingan pembuangan panas kondensor unit Ac Split Merk Changhong dengan daya  1 PK antara refrigeran R 22 dan MC 22 yang besar ada pada  MC  22  pada  tekanan  80  Psi  yakni 11,8°C. Kecepatan putar kipas blower juga berpengaruh  dalam  pembuangan  panas kalor.
8. Perbandingan konsumsi listrik pada AC Panasonic dengan
Refrigeran R 22 dan Musicool 22
Tabel  1.  Refrigeran  R  22  dan  MC  22 terhadap  konsumsi  biaya  listrik selama 22 hari.
Refrigeran Konsumsi biaya listrik (Rp) 60 Psi 70 Psi 80 Psi R 22 69.431.83 74.918,27 84.377,65 MC 22 57.702,20 61.107,58 67.161,58
Pada  unit  AC  Split  merk  Panasonic biaya  konsumsi  listrik  selama  kerja  kantor 22 hari hari dalam 1 bulan dan 8 jam setiap haridapat  dilihat  pada  gambar  4.12  yaitu refrigeran  R  22  dengan  tekanan  60  Psi sejumlah  Rp.  69.431,83  tekanan  70  Psi sejumlah Rp. 74.918,27 dan tekanan 80 Psi sejumlah  Rp.  84.377,65  sedangkan  jika memakai  jenis  refrigeran  MC  22  biaya konsumsi  listriknya  yaitu  pada  tekanan  60
9,3 9,5 9,8 9,4 9,8 11,9 0 2 4 6 8 10 12 14 60 70 80 ΔT °C P ( Psi ) Refrigeran R 22 dan MC 22 Pada Evaporator R 22 MC 22 9,3 9,8 10,1 8,9 9,2 11,8 0 5 10 15 60 70 80 ΔT °C P ( Psi ) Refrigeran R 22 dan MC 22 Pada Kondensor R 22 MC 22
Psi  sejumlah Rp. 57.702,20  tekanan 70 Psi sejumlah Rp. 61.107,58 dan tekanan 80 Psi yakni  sejumlah  Rp.  67.161,58.  Dengan demikian  merk,  tekanan,  lama  pengujian dan pergantian jenis refrigeran R 22 dan MC 22  sangat  mempengaruhi  biaya  konsumsi listrik.

## Kesimpulan
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan didapat  kesimpulan  bahwa  ada  pengaruh penggantian R 22 ke Musicool 22 terhadap konsumsi  daya  listrik  pada  jenis  room  air conditioner  sebagai  berikut:  Changhong konsumsi  daya  listrik  refrigeran  R  22 tekanan 60 Psi 653,4 Watt, 80 Psi 715 Watt dan Musicool 22  tekanan 60 Psi 574,2 Watt, 80 Psi 624,8 Watt.  LG konsumsi daya listrik refrigeran R 22 tekanan 60 Psi 569,8 Watt, 80  Psi  611,8  Watt  dan  Musicool  22  yakni tekanan 60 Psi 479,6 Watt, 80 Psi 484 Watt. Panasonic  konsumsi  daya  listrik  refrigeran R 22 tekanan 60 Psi 807,4 Watt, 80 Psi 981,2 Watt dan Musicool 22  tekanan 60 Psi 671 Watt, 70, 80 Psi 781 Watt. Pada data di atas dapat diketahui bahwa setiap merk AC Split ada pengaruh konsumsi listrik yang berbeda beda, konsumsi listrik terendah dan tertinggi pada  tekanan  60  dan  80  Psi.  Refrigeran Musicool 22 lebih hemat dari R22.
Ada  pengaruh  perbedaan  suhu  (ΔT °C) evaporator sebagai berikut: Changhong R  22  ΔT  °C  Evaporator  tekanan  60  Psi    = 9,3°C,  80  Psi  =  9,8°C  dan  Musicool  22 tekanan 60 Psi = 9,4°C, 80 Psi = 11,9°C. LG R  22  ΔT  °C  Evaporator  tekanan  60  Psi    = 7,8°C,  80  Psi  =  9,3°C  dan  Musicool  22 tekanan  60  Psi  =  8°C,  80  Psi  =  9,8°C. Panasonic R 22 ΔT °C Evaporator tekanan 60  Psi    =  10°C,  80  Psi  =  11,1°C  dan Musicool 22 tekanan 60 Psi = 8,7°C, 80 Psi =  10,8°C.  Dapat  diketahui  bahwa  setiap merk AC Split ada pengaruh perbedaan suhu suhu (ΔT °C) evaporator yang berbeda beda tertinggi  pada  tekanan  60  dan  80  psi. Refrigeran Musicool 22 lebih cocok ke merk LG dan Changhong untuk pendinginan.

## Referensi
[1] Arsana,  M.  E.,  Sudirman,  S.,  & Sukadana,  I.  B.  (2017). Kinerja  Ac Tipe  Split  Dengan  Sistem  Ejector Menggunakan Refrigeran Hydrokarbon .  Logic:  Jurnal  Rancang Bangun dan Teknologi, 16(2), 107.
[2] Firdaus,  A.  2010,  October. Analisa Pengaruh  Penggunaan  Refrigeran Hidrkarbon  Musicool-22  Pengganti Freon-22  Terhadap  Kinerja  Alat  Air Conditionig .  In  Seminar  Tahunan Teknik  Mesin,  ISBN,  Sriwijaya University, Palembang-Indonesia.
[3] Hanafie, A., Fadhli, F., Hasrullah, A., & Hidayat, M. R. (2017). Perbandingan  Refrigeran  Hcfc  dan Hidrokarbon Dalam Proses Percepatan Pendinginan dan Penghematan Energi Pada Refrigenerator . ILTEK: Jurnal Teknologi, 12(02), 1806-1809.
[4] Luthfianto,  S.,  &  Riyadi,  D.  (2011). Pengaruh  Udara  Masuk  Terhadap Suhu Air Conditioner (AC) Kapasitas 1  PK  Pada  ruang  Instalasi  Uji . ENGINEERING, 2(1).
[5] Poernomo, H. (2015). Analisis Karakteristik  Unjuk  Kerja  Sistem Pendingin  (Air  Conditioning)  Yang Menggunakan Freon R-22 Berdasarkan  Pada  Variasi  Putaran Kipas Pendingin Kondensor .
[6] Rosmayanti,  D.  (2019. Analisis Performansi  Air  Conditioning  1  PK Dengan  3  Fluida  Kerja .  Teknobiz: Jurnal Ilmiah Program Studi Magister Teknik Mesin, 9(3), 29-35.
[7] Rianto,  D.  (2015). Studi  Eksperimen
Pengaruh Variasi Putaran Fan Kondensor Terhadap Laju
Pendinginan  Mesin  AC  Split  1  PK . SIMETRIS, 9(1), 10-15.
[8] Mahendra,  M.,  Adrian,  M.,  & Homzah,  O.  F.  (2015). Analisa Perbandingan Kinerja
Mesin
Pendingin  Air  Conditioner  Kapasitas 2  HP  Menggunakan  Refrigeran  R22, R290  dan  R407c .  PETRA:  Jurnal
Teknologi Pendingin dan Tata Udara, 1(1), 11-19.
[9] Santosa, B. (2018).
Analisa pemakaian energi listrik dan cop pada AC  split  900  watt  menggunakan refrigeran hidrokarbon MC-22 dan R-
22 .  Jurnal  Teknik  Mesin  Indonesia, 12(1), 25-28.
[10] Syahrizal,  I.,  &  Panjaitan,  S.  (2013). Analisis  Konsumsi  Energi  Listrik
Pada  Sistem  Pengkondisian  Udara Berdasarkan Variasi Kondisi Ruangan  (Studi  Kasus  Di  Politeknik Terpikat Sambas) . ELKHA, 5(1).
[11] Budiyanto,  E.  (2014).  HUBUNGAN TEGANGAN INPUT KOMPRESOR
DAN  TEKANAN  REFRIGERAN TERHADAP COP MESIN PENDINGIN  RUANGAN.  Turbo:
Jurnal  Program  Studi  Teknik  Mesin, 3(1).