## Perencanaan Pembangunan Tangki Septik Komunal di Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat
Andri Arthono 1) , Nurcholis Salman 2) , Muhamad Lutfi 3) , Fadhila Muhammad Libasut Taqwa 3)
1) Program Studi Teknik Sipil, Institut Sains dan Teknologi Al Kamal
2) Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya
3) Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Ibn Khaldun Bogor
Email: aarthono@gmail.com 1 ) ; nurcholissalman@umtas.ac.id 2) ; mlutfi@ft.uika-bogor.ac.id 3) ; fadhila.muhammad@uika-bogor.ac.id 3)

## ABSTRAK
Rencana  pembangunan  tangki  septik  komunal  di  Kelurahan  Kedoya  Selatan,  Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dilakukan karena daerah tersebut dilintasi oleh kali Pesanggrahan yang  pada  musim  hujan  sering  kali  mengalami  banjir,  sehingga  sarana  MCK  Komunal menjadi penting sebagai sarana mengantisipasi terjadinya masalah kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan sistem tangka septik komunal yang mampu melayani warga sekitar, memiliki kapasitas yang cukup, mudah dalam pemeliharaan, dan memenuhi standard serta  peraturan  yang  berlaku.  Perencanaan  mengacu  pada  SNI  03-2399-2002  tentang  tata cara perencanaan bangunan MCK Umum, SNI 03-6481-2000 tentang sistem plambing, SNI S-04-1989-F  tentang  spesifikasi  bahan  bangunan,  dan  SNI  01-0220-1987  tentang  syarat- syarat dan pengawasan kualitas air. Dengan asumsi bahwa jumlah penduduk terlayani adalah sebanyak  200  orang  dan  waktu  pengurasan  direncanakan  setiap  2  tahun,  serta  rata-rata lumpur terkumpul 40 lt/orang/tahun, dan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk yang ada di lokasi dan memaksimalkan luas lahan yang tersedia, maka tangki septik komunal ini dibangun dengan 6  bilik,  yang  terdiri  dari  5  unit  kloset  jongkok dan  1  unit  kloset  duduk. Volume  tampungan  efektif septictank komunal  adalah  32  m 3 ,  sehingga  dimensi  rencana tangki septik adalah 6,4m×3,2m×1,57m.
Kata  Kunci: tangki  septik  komunal,  SNI  03-2399-2002,  SNI  03-6481-2000,  SNI  S-04- 1989-F, SNI 01-0220-1987

## ABSTRACT
The plan for the construction of a communal septic tank in South Kedoya, Kebon Jeruk, West Jakarta was carried out because the area was crossed by the Pesanggrahan river which in the rainy season often experienced flooding, so public toilets facilities with communal septic tank system became important as a means of anticipating health problems. This study aims to plan a communal septic tank system that can serve residents, has sufficient capacity, is easy  to  maintain,  and  meets  applicable  standards  and  regulations.  Septic  tank  planning refers to SNI 03-2399-2002 regarding procedures for planning public toilets, SNI 03-6481- 2000  regarding  plumbing  systems,  SNI  S-04-1989-F  regarding  specifications  for  building materials, and SNI 01-0220-1987 regarding requirements and monitoring of water quality. Assuming that the number of people served is 200 people and the draining time is planned every 2 years, and the average sludge collected is 40 lt/person/year, and taking into account the number of people on the site and maximizing the available land area, the septic tank This communal was built with 6 cubicles, consisting of 5 units of squat toilet and 1 unit of the seated toilet. The effective storage volume of the communal septic tank is 32 m 3 , so the design dimensions of the septic tank are 6.4m×3.2m×1.57m. Keywords: communal septitank, SNI 03-2399-2002, SNI 03-6481-2000, SNI S-04-1989-F, SNI 01-0220-1987
Submitted: 10 May 2022 Reviewed: 20 May 2022 Accepted: 30 May 2022 Available online: 01 August 2022

## PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah
Indonesia  merupakan  negara  berkembang dengan arus urbanisasi yang terus mengalami peningkatan dan  menyebabkan  proporsi  penduduk  perkotaan meningkat secara tajam. Hal ini diperkirakan akan terus terjadi, dimana hal tersebut akan berpengaruh terhadap pengembangan sarana dan prasarana yang ada di sekitar lingkungan pemukiman yang padat. Seringkali  luas  lahan  di  perkotaan  menjadi  tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan menimbulkan  banyak  permasalahan  sanitasi lingkungan  dan  pembuangan  limbah.  Pengertian sanitasi itu sendiri adalah perilaku yang disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah  manusia  bersentuhan  langsung  dengan kotoran  dan  bahan  buangan  berbahaya  lainnya dengan  harapan  usaha  ini  akan  menjaga  dan meningkatkan  kesehatan  manusia.  Salah  satu upaya  memperbaiki  kondisi  sanitasi  lingkungan adalah  dengan  menyiapkan  sebuah  perencanaan pembangunan  sanitasi  yang  responsif  dan berkelanjutan.  terkait  tentang  sanitasi  dan  limbah tentunya  akan  sangat  berhubungan  dengan  MCK, seringkali  padatnya  penduduk  di  suatu  wilayah berakibat  pada  sistem  MCK  yang  kurang  layak, dimana kebanyakan limbah langsung dialirkan ke badan sungai. (Namara dkk, 2017; Mardotillah & Soemarwoto,  2019)  Proses  yang  umum  dipakai untuk  pengolahan  air  limbah  dari  rumah  tangga adalah septic  tank yang  merupakan  kombinasi antara  proses  anaerobic  dan  peresapan.  Proses septic  tank adalah  proses  yang  sederhana  serta murah  dan  sesuai  untuk  daerah  kurang  padat, apabila  dipakai  di  daerah  padat  seperti  perkotaan akan mengakibatkan pencemaran air bawah tanah. Septic  tank biasanya  hanya  mengolah  dari  WC saja.  Air  limbah  lain  seperti  air  limbah  cucian, dapur  dan  kamar  mandi  langsung  dibuang  tanpa diolah,  sehingga  mengakibatkan  pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, proses pengolahan air limbah  secara  komunal  adalah  opsi  yang  penting dan realistis untuk mengolah air limbah domestik. Septic tank komunal merupakan tempat penampungan  air  limbah  ( black  water )  dalam jumlah  yang  banyak  atau  dapat  menampung beberapa  rumah  sekaligus.  Tampungan  tangki septik komunal tentunya lebih besar dibandingkan tangki  septik  di  rumah  tangga.  Cara  kerja  dari septic  tank ini  juga  sangat  baik  dalam  mengurai bahan-bahan  organik.  Konsep  komunal  tersebut merupakan  solusi  yang  tepat  untuk  mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan. (Suhadi & Namara, 2016)
Tinjauan Umum Berbagai persoalan lingkungan memiliki hubungan yang signifikan dengan kondisi cakupan
layanan khusunya masalah sanitasi bagi masyarakat  yang  belum  merata  dan  belum menggambarkan  kualitas  hidup  yang  jauh  dari memenuhi  standar.  Kepadatan  yang  terjadi  di daerah  perkotaan  menjadi  salah  satu  hal  yang mendorong  terjadinya  berbagai  persoalan  di  atas, ini  disebabkan  oleh  keterbatasan  lahan  yang menyebabkan  pembangunan  suatu  rumah  tidak bisa  di  lengkapi  dengan  fasilitas  sanitasi  yang memadai.  Sementara  kebutuhan  manusia  akan fasilitas  MCK  yang  bersih  serta  sesuai  dengan standard tidak dapat di kesampingkan begitu saja. Perencanaan sistem sanitasi lingkungan dalam hal ini masalah ketersediaan jamban pada setiap rumah menjadi sangat penting untuk meminimalisir orang melakukan buang air besar tidak pada tempatnya. Salah  satu  solusi  yang  dapat  dilakukan  adalah dengan membuat MCK dan septic tank atau yang lebih  dikenal  dengan  Septic  Tank  komunal  yang merupakan  tempat  penampungan  air  limbah  atau black water dalam jumlah yang banyak atau dapat menampung  beberapa  jamban  rumah  tangga sekaligus.  Tampungan  tangki  septik  komunal tentunya lebih besar dibandingkan tangki septik di rumah tangga. Cara kerja dari septic tank ini juga sangat baik dalam mengurai bahan-bahan organik. Konsep  komunal  tersebut  merupakan  solusi  yang tepat  untuk  mengatasi  permasalahan  pencemaran lingkungan. Sistem komunal cukup mudah dalam pemeliharaan,  hemat  biaya  dan  hemat  lahan, karena  jika  dipaksakan  membuat septic  tank di masing-masing rumah yang tidak punya lahan luas, akan susah dalam pemeliharaan dan menghabiskan banyak biaya. (Winda & Burhanduddin, 2010)

## Definisi Sanitasi
Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan  hidup  bersih  dengan  maksud mencegah  manusia  bersentuhan  langsung  dengan kotoran  dan  bahan  buangan  berbahaya  lainnya dengan  harapan  usaha  ini  akan  menjaga  dan meningkatkan kesehatan manusia. Bahan buangan yang  dapat  menyebabkan  masalah  kesehatan terdiri  dari  tinja  manusia  dan  sisa  bahan  buangan domestic serta limbah lainnya.
Definisi  sanitasi  dari  Badan  Kesehatan  Dunia ( World  Health  Organization )  sanitasi  pada umumnya merujuk kepada penyediaan sarana dan pelayanan  pembuangan  limbah  kotoran  manusia seperti urin dan feces . Istilah sanitasi juga mengacu kepada  pemeliharaan  kondisi  higienis  melalui upaya pengelolaan sampah dan pengolahan limbah cair.

## Pengertian MCK komunal
MCK  singkatan  dari  Mandi,  Cuci,  Kakus  adalah salah  satu  sarana  fasilitas  umum  yang  digunakan bersama  oleh  beberapa  keluarga  untuk  keperluan
mandi,  mencuci,  dan  buang  air  di  lokasi permukiman  tertentu  yang  dinilai  berpenduduk cukup  padat  dan  tingkat  kemampuan  ekonomi rendah  (Pengembangan  Prasarana  Perdesaan (P2D), 2002). MCK komunal/umum adalah sarana umum  yang  digunakan  bersama  oleh  beberapa keluarga  untuk  mandi,  mencuci  dan  buang  air  di lokasi  pemukiman  yang  berpenduduk  dengan kepadatan  sedang  sampai  tinggi  (300-500 orang/Ha)  (Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan Permukiman, 2001). Keberadaan MCK dan IPAL komunal dinilai mampu meningkatkan kepedulian masyarakat  sekitar  terhadap  peningkatan  kualitas lingkungan  hidup.  (Prisanto  et  al.,  2015;  Salman dkk,  2021).  Sistem  MCK  dan  IPAL  komunal tersebut juga didesain dengan teknologi yang dapat mempermudah  pengelolaan  dan  perawatannya. Teknologi  yang  digunakan  lebih  murah  dalam pembiayaan  konstruksi  dan  operasional  (tidak menggunakan  energi  listrik  selama  operasional, menggunakan  sistem simplified  sewerage dengan bantuan gaya  gravitasi,  diameter  pipa  lebih  kecil, dan lubang inspeksi yang lebih sedikit), lahan yang dibutuhkan  tidak  terlalu  luas,  serta  efesiensi pengolahan  tinggi.  (Azimah  &  Marsono,  2014; Nisaa’, 2015; Prameswari & Purnomo, 2014)

## Pengertian septic tank (tangki septik)
Septic  Tank  adalah  sebuah  bak  berbentuk  empat persegi  panjang  yang  terletak  di  bawah  tanah dengan  konstruksi  kedap  air  yang  dilengkapi dengan  lubang  udara  ( manhole )dan  berfungsi sebagai penampung air kotor dari kamar mandi dan juga kotoran tinja dari wc. Adapun waktu tinggal didalam septic tank diprakirakan sekitar 1 – 3 hari, dimana  tinja  yang  masuk  akan  mengalami  proses anaerobik ( digested  anaerobically ).  Pengambilan lumpur hasil proses anaerobik ( digested anaerobically) dapat dilakukan setelah 1 sampai 5 tahun dengan cara disedot melalui lubang manhole . Septic  tank  komunal  sebagai  tempat  untuk menampung  air  limbah  atau black  water dalam jumlah  besar,  karena  dapat  menampung  limbah dari  beberapa  rumah  sekaligus,  cara  kerja  dari septic  tank komunal  ini  mirip  dengan septic  tank biasa. (Sapei dkk, 2011)
Dalam  perencanaan  pembuatan septic  tank komunal  ada  beberapa  persyaratan  teknis  yang harus dipenuhi, diantaranya:
1. Bahan bangunan harus kuat
2. Tahan terhadap asam dan kedap air
3. Bahan  penutup  dan  pipa  penyalur  air  limbah adalah  batu  kali,  bata  merah,  batako,  beton bertulang, PVC, keramik, pelat besi, plastik, dan besi. (Febrianti dkk, 2019; Adhyaksa dkk, 2019; Arifin dkk, 2019)
4. Bentuk  dan  ukuran  tangki  septik  disesuaikan dengan  jumlah  pemakai  (Q)  serta  waktu pengurasan. (Salman dkk, 2021)
5. Dilengkapi dengan pipa aliran masuk dan keluar
6. Adanya pipa ventilasi udara dengan diameter 50 mm  dan  tinggi  minimal  25  cm  dari  permukaan tanah.
7. Tersedianya lubang pemeriksaan untuk keperluan  pengurasan  dan  keperluan.  Tangki dapat  dibuat  dengan dua  ruang dengan  panjang tangki ruang pertama 2/3 bagian dan ruang ruang kedua 1/3 bagian.
8. Jarak  tangki  septik  dan  bidang  resapan  ke bangunan = 1,5 m, ke sumber air bersih = 10 m dan sumur resapan air hujan 5 m.
Selain beberapa hal di atas, tata cara perencanaan bangunan  MCK  umum  tertuang  dalam SNI  03- 2399-2002 dan  mensyaratkan  beberapa  aturan seperti:
a. Persyaratan umum MCK
1) Rencana  pembangunan  MCK  umum  dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan seperti lokasi, jumlah pemakai, system penyediaan  air  bersih, system pembuangan air limbah.
2) Kemampuan pengelola MCK.
3) Air  limbah  dari  MCK  umum  harus  diolah sebelum dibuang sehingga tidak mencemari air, udara, dan tanah dilingkungan pemukiman  lokasi.  Jarak  maksimal  antara lokasi MCK umum dengan rumah penduduk yang dilayani adalah 100 meter.
b. Kapasitas pelayanan
Semua  ruangan  dalam  satu  kesatuan  harus dapat menampung pelayanan pada waktu (jam jam) paling sibuk dan banyaknya ruangan pada setiap  satu  kesatuan  MCK  untuk  jumlah pemakai tertentu.
c. Sistem penyediaan air bersih. Air  bersih  dapat  bersumber  dari  Perusahaan Daerah  Air  Minum  (PDAM)  atau  dengan menggunakan  sumber  air  tanah.  Pengambilan air  tanah  dapat  menggunakan  sumur  gali  atau dengan  sumur  bor.  Untuk  penggunaan  air tanah, terdapat syarat bahwa sumber air bersih yang berasal dari air tanah, lokasinya minimal 11 rn dari sumber pengotoran sumber air bersih.

## Tujuan penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  merencanakan sistem  tangka  septik  komunal  yang  mampu melayani  warga  sekitar,  memiliki  kapasitas  yang cukup, mudah dalam pemeliharaan dan memenuhi standard serta peraturan yang berlaku.

## Tempat dan waktu penelitian Tempat penelitian
Tempat  ini  diambil  sebagai  lokasi  penelitian mengingat lokasi ini merupakan daerah langganan banjir dan juga merupakan daerah dengan tingkat kerapatan  rumah  tangga  yang  cukup  rapat, sehingga  tidak  ada  halaman  untuk  setiap  rumah, sehingga  otomatis  secara  rumah  pun  tidak memiliki  sistem  drainase  yang  baik  dan  layak, termasuk  adanya  rumah  yang  tidak  memiliki jamban pribadi, sehingga kegiatan mandi, cuci dan buang air masih dilakukan di sungai yang melintas di  sekitar  perumahan  atau  juga  menumpang  pada rumah  tetangga  sekitar  yang  memiliki  MCK
pribadi.  Lokasi  penelitian  diperlihatkan  pada gambar 1, 2 dan 3.

## Waktu penelitian
Waktu penelitian dalam hal ini mengambil tempat di  daerah  Kedoya  Selatan  Kebon  Jeruk  Jakarta Barat dengan waktu penelitian sekitar pertengahan tahun 2021.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis dengan  melakukan  obsevasi  dan  juga  wawancara dengan beberapa narasumber terkait dengan lokasi dan keberadaaan dari pada MCK di lokasi tersebut.
Gambar 1. Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian, Kel. Kedoya Barat, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat

## Bagan alir penelitian
Bagan alir penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:
Gambar 4. Flow chart perencanaan tangki septic komunal

## HASIL DAN PEMBAHASAN DESAIN PERENCANAAN SEPTIK KOMUNAL Proyeksi Pertumbuhan Jumlah Penduduk
Untuk  mendesain  tangka  septik  komunal  pada daerah  lokasi  studi  harus  memperhitungkankan jumlah penduduk pada daerah studi pada tahun saat perencanaan. Dari jumlah penduduk daoat diketahui kebutuhan  jumlah  kebutuhan  air  tiap  penduduk, sehingga dapat diketahui jumlah air kotor (buangan) rumah  tangga.  Jumlah  penduduk  juga  perlu diproyeksikan untuk mengetahui jumlah penduduk sampai  akhir  periode  perancangan.  Metode  yang digunakan  adalah  metode  eksponensial,  maka pertambahan  penduduk  dapat  dihitung  dengan rumus:
𝑃 𝑡= 𝑃 𝑜 × 𝑒 𝑟×𝑛 ………………………..……. (1) Dengan:
P t : Jumlah penduduk pada tahun rencana P o : Jumlah penduduk pada tahun dasar r : Tingkat pertumbuhan penduduk (%) n : Jangka waktu (tahun) e : Bil. Eksponen (e = 2,7182....)
Jika jumlah penduduk tahun 2014 adalah sebanyak 2199  orang  dan  pertumbuhan  penduduk  1,43% pertahun  (BPS,  2015),  maka  jumlah  penduduk tahun rencana 10 tahun (2024)
𝑃𝑡 = 𝑃 𝑜 × 𝑒 𝑟×𝑛 𝑃 𝑡= 2199 orang × 2,71828121.43% x 10 𝑃 𝑡= 2537,052 ~ 2537 orang

## Proyeksi Kebutuhan Air Bersih
Setelah  diperoleh  jumlah  penduduk  untuk  tahun rencana maka kemudian dicari kebutuhan air bersih dari setiap orang per harinya. Dapat kita cari dengan menggunakan  asumsi  kebutuhan  air  bersih  120 ltr/orang/hari.
Maka, 120 ltr/orang/hari × 2537 orang
= 304440 ltr/hari Selanjutnya tangki septik komunal harus dilengkapi dengan  lubang  ventilasi  untuk  pelepasan  gas  yang terbentuk  dan  lubang  pemeriksaan  kedalaman lumpur serta pengurasan.

## Perhitungan Kapasitas Tangki Septik Komunal
Estimasi  perkiraan  kapasitas  tangki  septik  yang akan  digunakan  dapat  menggunakan  perhitungan dengan asumsi sebagai berikut:
Perhitungan kebutuhan tangki septik komunal untuk lokasi yang direncanakan sebagai berikut:
- Jumlah penduduk terlayani: 200 orang
- Waktu pengurasan direncanakan setiap (N) = 2 tahun (IKK Sanitation Improvenment Programme, 1987).
- Rata-rata Lumpur terkumpul l/orang/tahun (S) =  40  lt,  untuk  air  limbah  dari  KM/WC.  (IKK Sanitation Improvenment Programme, 1987)
- Air limbah yang dihasilkan tiap orang/hari = 10 l/orang/hari  (tangki  septik  hanya  untuk menampung limbah kakus).
Rata-rata  jumlah  limbah  produksi  setiap  orang adalah 70%-80% dari kebutuhan air bersih.
a. Perhitungan debit  rata-rata  air  limbah  yang masuk kedalam  tangki  septik  setiap  hari  dapat  dihitung sebagai berikut
𝑄 = 𝑞×𝑝 1000 …………………………….…. (2)
Dengan:
Q : Debit timbulan limbah (m 3 /hari) q : Timbulan air limbah (10 - 40 lt/orang/hari), dipakai 40 lt/orang/hari) P : Jumlah pengguna (orang)
𝑚𝑎𝑘𝑎, 𝑄 = 𝑞 × 𝑝 1000
= 40 𝑙𝑡 /𝑜𝑟𝑔/ℎ𝑎𝑟𝑖 × 2537,052
1000
Q = 101 m 3 /org/hari
Jadi, rata-rata debit air limbah yang masuk ke dalam tangki septik setiap hari yaitu 101 m 3 . Diasumsikan jumlah rata-rata debit per bulan dan per tahun 𝑄 = 101𝑚 3 x30 𝐻𝑎𝑟𝑖 (1𝐵𝑢𝑙𝑎𝑛) …. (4.2.1) 𝑄 = 3030 m 3 /bulan Q = 101𝑚 3 365 𝐻𝑎𝑟𝑖 (1𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛) ......(4.2.2) 𝑄 = 36865 𝑚 3 /tahun
Perhitungan  kapasitas  penampung  untuk  lumpur dengan asumsi pengguna 200 orang.
𝐴 = 𝑃 × 𝑁 × 𝑆 ………………...…….. (4.3) A : Penampungan lumpur yang diperlukan
P : Jumlah pengguna
N : Jangka waktu pengurasan lumpur (tahun) S : Jumlah timbulan lumpur e : Bil. Eksponen (e = 2,7182....)
Maka,
𝐴 = 𝑃 × 𝑁 × 𝑆 = 200 org × 2 tahun × 40 𝑙𝑡𝑟/𝑜𝑟𝑔/𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
= 16000 ltr Jadi,  kapasitas  penampungan  untuk  lumpur yang diperlukan yaitu 16000 ltr.
b. b. Perhitungan kebutuhan kapasitas penampung air 𝐵 = 𝑃 × 𝑄𝑟𝑡 × 𝑇𝑑 …….……………… (4)
Dengan:
B : kebutuhan kapasitas penampung air (ltr) P : Jumlah pengguna (orang) Q rt : banyak nya aliran (liter/orang/hari) T d : waktu tinggal untuk pengendapan Maka,
𝐵 = 𝑃 × 𝑄𝑟𝑡 × 𝑇𝑑 = 200 org × 40 ltr/org/hari × 0,2 hari
= 1600 ltr
Jadi,  kebutuhan  kapasitas  air  penampung  yaitu
1600 ltr.
c. Perhitungan Volume efektif septic tank komunal
𝑉𝑒𝑓 = 𝐴 + 𝐵 ……………..………… (4.4) Dengan:
V ef : Volume tampungan efektif (ltr)
A : Kapasitas tampungan lumpur (ltr) Q rt : Kapasitas tampungan air (ltr)
Maka,
𝑉𝑒𝑓 = 𝐴 + 𝐵
= 16000 ltr/tahun + 1600 ltr = 32000 ltr = 32 m 3 Jadi, volume efektif septic tank komunal adalah 32 m 3 . Dalam merencanakan tangki septik tentu perlu mengetahui dimensi tangki septik yang akan dibuat. Dalam studi ini, ukuran tangki septik mengacu pada standar septic  tank komunal  yang  ditetapkan  oleh PIP2B diasumsikan untuk 40-80 keluarga atau 200 orang.  Adapun  rumus  yang  dipergunakan  untuk menghitung  dimensi  tangki  septik  adalah  sebagai berikut:
𝑉 = 𝑃 × 𝐿 × 𝑉𝑒𝑓 𝑇𝑎𝑖𝑟 + Tinggi jagaan ...…………… (5) Dengan:
V
:  Volume rencana (m 3 ) V ef :  Volume tampungan efektif (m 3 )
P x L :  Dimensi dasar tampungan
T a
:  Tinggi air
Tinggi jagaan ditetapkan 0,5 m Maka,
𝑃 × 𝐿 × 𝑉𝑒𝑓
𝑇𝑎𝑖𝑟 + (Tinggi Jagaan) 𝑃 × 𝐿 0,32𝑚 0,3𝑚 + 0,5 32 = 𝑃 × 𝐿 × (1,07 + 0,5)
= 6,4𝑚 × 3,2𝑚 × 1,57𝑚
= 32,1 m 3 = 32 m 3
Hasil  perencanaan  diperlihatkan  pada  gambar  di bawah ini.
Gambar 6 Potongan A-A dan B-B MCK komunal
Gambar 7. Denah instalasi pipa septic tank dan air bekas
Gambar 8. Denah bak septic tank

## KESIMPULAN
Dengan  jumlah  penduduk  yang  ada  di  lokasi  dan memaksimalkan  luas  lahan  yang  tersedia , maka akan  didesain  toilet  komunal  dengan  jumlah  bilik sendiri sebanyak 6 pintu, terdiri dari 5 pintu closet jongkok dan 1 closet duduk. Dari hasil perhitungan yang  sudah  dilakukan,  dengan  jumlah  penduduk terlayani sebanyak 200 orang dan waktu pengurasan direncanakan  setiap  2  tahun, septic  tank komunal didesain  dengan  volume  efektif  sebesar  32  m 2 , dengan dimensi sebesar 6,4m×3,2m×1,57m.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis  untuk  dapat  mengirimkan  artikel  pada jurnal  Komposit,  juga  kepada  Institut  Sains  dan Teknologi  Al  Kamal  dan  Khususnya  kepada Program  Studi  Teknik  Sipil  Institut  Sains  dan Teknologi  Al  Kamal  yang  sudah  memberikan kesempatan  pada  penulis  untuk  berpartisipasi dengan mengirimkan artikel.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhyaksa,  T.,  Lutfi,  M., &  Alimuddin, A.  (2019). Pengembangan  Jaringan  Perpipaan  IPAL Komunal  Kelurahan  Sindangrasa  Kota Bogor. Seminar Nasional Sains dan Teknologi, 1–10.
Ajakima,  S.  O.,  &  Soedjono,  E.  S.  (2016).
Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah  Komunal  di  Kelurahan  Kedung Cowek Sebagai Upaya Revitalisasi Kawasan Pesisir  Kota  Surabaya. Jurnal  Teknik  ITS, 5(2), 109–115.
https://doi.org/10.12962/j23373539.v5i2.172
99
Arifin, T., Lutfi, M., & Alimudin, A. (2019). Studi Perencanaan Pengembangan Sistem Perpipaan  IPAL  Komunal  di  Kelurahan Sindangbarang Kota Bogor. Seminar
Nasional Sains Dan Teknologi 2019 Fakultas Teknik Universitas  Muhammadiyah  Jakarta,
1–13.
Arthono,  A.  (2000).  Perencanaan  Pengolahan Limbah  Cair  untuk  Rumah  Sakit  dengan Metode Lumpur Aktif. Media ISTA , 3 (2), 15- 18.
Azimah, U., & Marsono, B. D. (2014). Perencanaan SPAL  dan  IPAL  Komunal  di  Kabupaten Ngawi  (Studi  Kasus  Perumahan  Karang Tengah Prandon, Perumahan Karangasri dan Kelurahan  Karangtengah). Jurnal  Teknik Pomits, 3(2), 157–161.
Badan Standardisasi Nasional (1991). SNI 03-2399- 1991, Tata  Cara  Perencanaan  Bangunan MCK Umum.
Badan Standardisasi Nasional (2000). SNI 03-6481-
2000 , Sistem Plambing.
Badan  Standardisasi  Nasional  (1989).  SNI  S-04-
1989-F, Spesifikasi Bahan Bangunan.
Badan Standardisasi Nasional (1987). SNI 01-0220-
1987, Syarat-syarat dan Pengawasan

## Kualitas Air Minum.
Febrianti, A. D., Lutfi, M., & Alimuddin, A. (2019).
Optimalisasi  Sambungan  Perpipaan  IPAL Komunal di Kelurahan Sukaresmi
Kecamatan  Tanah  Sareal  Kota  Bogor. Prosiding Semnastek , 1–11.
Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat.  (2017). Pedoman  Perencanaan Teknik  Terinci  Sistem  Pengelolaan  Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Edisi Pertama.  Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Cipta Karya.
Mardotillah, M., & Soemarwoto, R. (2019). Septik
Tank  Komunal  Sebagai  Sumber  Daya Bersama Dalam Upaya Memelihara
Lingkungan. Anthropos:  Jurnal Antropologi Sosial  dan  Budaya  (Journal  of  Social  and Cultural Anthropology) , 5 (1), 1-19.
Massoud, M. A., Tareen, J., Tarhini, A., Nasr, J., & Jurdi, M. (2010). Effectiveness of wastewater management  in  rural  areas  of  developing countries:  a  case  of  Al-Chouf  Caza  in Lebanon. Environmental  monitoring  and assessment , 161 (1), 61-69.
Mulyandari, H., & Asyifa, A. (2019). Uji Kelayakan Tanah  pada  Perencanaan  Septic  Tank Komunal  di  Lahan  Berkontur  Permukiman Bantaran Sungai Kota Yogyakarta. Informasi dan  Ekspose  hasil  Riset  Teknik  Sipil  dan Arsitektur , 15 (2), 23-30 Namara,  I.,  Hartono,  D.  M.,  Rarasati,  A.  D.,  & Taqwa,  F.M.L.  (2017).  Risk  Analyze: Management  Water  Quality  Cisadane  River by  Project  Approach. Malaysian  Journal  of Industrial Technology , 2 (2), 57-61.
Nisaa’,  A.  F.  (2015).  Perencanaan  Penyediaan Pengolahan  Air  Limbah  Komunal  Berbasis Masyarakat (Studi Kasus: Kelurahan Ngagel Rejo  Kota  Surabaya)  [Institut  Teknologi Sepuluh Nopember].
http://repository.its.ac.id/59902/
Prameswari,  R.  A.  P.,  &  Purnomo,  A.  (2014).
Perencanaan Pelayanan Air Limbah Komunal Desa Krasak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. Jurnal Teknik Pomits, 3(2), 81–84. http://repository.its.ac.id/id/eprint/82030 Prisanto,  D.  E.,  Yanuwiadi,  B.,  &  Soemarno,  S.
(2015).  Studi  Pengelolaan  IPAL  (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Domestik Komunal di  Kota  Blitar,  Jawa  Timur. Indonesian
Journal  of  Environment  and  Sustainable Development , 6 (1).
Salman, N., Aryanti, D., & Taqwa, F. M. L. (2021). Evaluasi  Pengelolaan  Limbah  Rumah  Sakit (Studi  Kasus:  Rumah  Sakit  X  di  Kab. Tasikmalaya). Jurnal  Komposit,  5(1), 7–16. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32832/ko mposit.v5i1.4262
Salman,  N.,  Taqwa,  F.  M.  L.,  &  Lutfi,  M.  (2021).
Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah  (IPAL)  Komunal  di  Perumahan Griya  Prima  Sriwijaya  dan  Perumahan Deyhan  Abadi,  Kota  Palembang. Jurnal Komposit , 5 (2), 95-106. http://dx.doi.org/10.32832/komposit.v5i2.62 94
Sapei,  A.,  Purwanto,  M.  Y.  J.,  &  Kurniawan,  A. (2011).  Desain  Instalasi  Pengolah  Limbah
WC  Komunal  Masyarakat  Pinggir  Sungai
Desa Lingkar Kampus. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia , 16 (2), 91-99.
Setjo, T. B., Saptomo, S. K., & Wirasembada, Y. C. (2016). Perencanaan Tangki Septik Komunal di  Desa  Suwaru,  Kecamatan  Pagelaran, Kabupaten  Malang,  Jawa  Timur. J-Sil
(Jurnal  Teknik  Sipil  dan  Lingkungan) , 1 (3),
159-173.
Suhadi,  M.  Z.,  &  Namara,  I.  (2016).  Perencanaan Teknis  Pembangunan  Prasarana  Sanitasi (Studi Kasus Pembangunan Prasarana Sanitasi  di  Kampung  Cikukul  Desa  Nagrak Selatan  Kabupaten  Sukabumi). Astonjadro:
CEAESJ , 5 (2), 35-45.
Susanthi, D., Purwanto, M. Y. J., & Suprihatin, S.
(2018).  Kinerja  Instalasi  Pengolahan  Air Limbah  Komunal  di  Kota  Bogor. Jurnal Permukiman , 13 (1), 21-30.
Tchobanoglous, G., Burton, F. L., & Stensel, H. D.
(1991). Wastewater  Engineering,  Treatment and Reuse (4th ed., Vol. 1, Issue 1 ). McGraw- Hill. https://doi.org/10.1016/0191- 2615(91)90038-K
Winda,  W.,  &  Burhanudin,  H.  (2010).  Percepatan Penerapan  Teknologi  Pembuangan  Limbah Domestik Onsite Sistem  Komunal  Berbasis Partisipasi  Masyarakat. Jurnal  Perencanaan
Wilayah Dan Kota, 10(2), 124990. https://doi.org/10.29313/jpwk.v10i2.1368.