Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 2086 ‐ 9479

## Analisa Perbaikan Penampang Penghantar Guna Mengurangi Drop Tegangan dan Simulasi Etap 16.0 Pada JTR GD KRDB di Wilayah Kerja PT. PLN (Persero) ULP Serang Kota

## Dhanny Abdullah
PT. PLN
ULP Serang Kota Tangerang, Indonesia
dhannypln50@gmail.com Badaruddin Teknik Elektro Universitas Mercu Buana Jakarta, Indonesia bsulle@gmail.com
Abstrak—  Jatuh  tegangan  pada  jaringan  tenaga listrik  berpengaruh  terhadap  kualitas  tegangan pelayanan  yang  diterima  pelanggan  tenaga  listrik. Apabila  jatuh  tegangan  tidak  sesuai  dengan  standar (SPLN No.1 Tahun 1995) maka dapat memperburuk kualitas tegangan pelayanan dan menimbulkan rugi- rugi  daya.  Untuk  menjaga  kualitas  pelayanan  dan mengurangi dampak rugi- rugi daya, maka dilakukan perbaikan penghantar jaringan tenaga guna mengurangi  jatuh  tegangan.  Analisa  Perbaikan Penampang Penghantar dapat dilakukan dengan dua cara,  yaitu  Simulasi  dan  Perhitungan  Manual. Simulasi  dilakukan  dengan  menggunakan  metoda Load  Flow  Analisys  pada  aplikasi  ETAP  (Electric Transient  and  Analysis  Program)  16.0.  Simulasi dijalankan  dengan  menggunakan  data-data  teknik dan  pengukuran  untuk  mendapatkan  hasil  kualitas tegangan  pelayanan  sesuai  standar  dan  mengurangi dampak jatuh tegangan. Simulasi perbaikan dilakukan  terhadap  aspek  kelistrikan  yaitu  dengan uprating ukuran penampang penghantar. Sedangkan perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus- rumus  jatuh  tegangan  yang  sudah  ada  Dari  hasil simulasi  pada  gardu  distribusi  KRDB  dengan menggunakan metode diatas, didapatkanlah tegangan pelayanan  pelanggan  tenaga  listrik  mengalami peningkatan sebesar 22 volt untuk jurusan 1 dengan uprating  penghantar  120  mm2  dan  nilai  drop tegangan yang terhitung sebesar 6 %. Serta sebesar 14 volt untuk jurusan 2 dengan uprating penghantar 120 mm2  dengan  nilai  jatuh  tegangan  yang  terhitung
sebesar 4% sesuai dengan standar (SPLN No.1 Tahun 1995).
Kata Kunci— Fuzzy, Gait, Kinematik, Quadrupped, Robot.

## I. P ENDAHULUAN
PT.  PLN  (Persero)  merupakan  perusahaan  listrik  negara yang  terbesar  didalam  mendistribusikan  tenaga  listrik  ke masyarakat.  Karena  tenaga  listrik  merupakan  salah  satu kebutuhan  penting,  maka  dari  itu  dibutuhkanlah  pelayanan pendistribusian  tenaga  listrik  kepada  pelanggan  dengan  baik, aman, andal dan bermutu untuk mencapai kepuasan pelanggan.
Salah satu permasalahan dalam pendistribusi tenaga listrik di PT. PLN (Persero) adalah jatuh tegangan (voltage drop). Jatuh Tegangan  adalah  perbedaan  tegangan  kirim  dan  tegangan terima.  Jatuh tegangan  dapat  terjadi  disebabkan  oleh  beberapa hal  seperti  karena  ukuran  penampang  penghantar  yang  tidak sesuai,  arus  yang  mengalir  dan  jaringan  yang  terlalu  panjang sehingga tegangan pada ujung jaringan yang menuju pelanggan berada  dibawah  batas  toleransi.  Baik  buruknya  sistem penyaluran dan distribusi tenaga listrik terutama adalah ditinjau dari kualitas tegangan yang diterima oleh konsumen.
Salah cara untuk mengurangi jatuh tegangan tersebut adalah dengan  mengganti  ukuran  penampang  penghantar  dengan ukuran  penampang  yang  lebih  besar.  Untuk  itu  penulis melakukan  perhitungan  dan  simulasi  perbaikan  penampang penghantar dengan dilakukannya uprating penghantar JTR pada Gardu  Distribusi  GD  KRDB  menggunakan  aplikasi  ETAP (Electrical  Transient  Analysis  Program),  dengan  dilakukanya perhitungan  dan  simulasi  ini  maka  dapat  diketahui  pengaruh uprating  penghantar  terhadap  perbaikan  jatuh  tegangan  JTR pada GD KRDB tersebut
Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 2086 ‐ 9479

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian yang dilakukan oleh Erhaneli dan Aldi Riski dari Institut Teknologi Padang pada tahun 2013 berjudul Pengaruh Penambahan  Jaringan  Terhadap  drop  tegangan.  Penelitian  ini membahas mengenai Drop tegangan (tegangan jatuh) termasuk dalam  rugi-rugi  jaringan.  Drop tegangan  merupakan  kerugian yang  bersifat  teknis.  Ini  disebabkan  karena,  adanya  faktor impedansi (Z) sepanjang saluran atau penghantar yang dilalui arus  listrik.  Drop  tegangan  adalah  terjadinya  selisih  nilai tegangan  antara  nilai  tegangan  pada  awal  jaringan  (pusat tenaga, gardu induk, gardu hubung, atau trafo tiang dengan nilai tegangan  pada  ujung  jaringan  (beban  atau  konsumen).  Drop tegangan yang terjadi pada sistem jaringan distribusi memiliki nilai yang berbeda pada tiap titik. Ini dipengaruhi oleh besarnya impedansi pada masing-masing titik.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Muhammad  Fadli  Biya Lubis  dan  Nurhalim  dari  Universitas  Riau  pada  tahun  2016 berjudul  Analisa  Alternatif  Perbaikan  untuk  mengatasi  Drop Tegangan.  Penelitian  ini  membahas  mengenai  perbaikan kualitas  jaringan  distribusi  dilakukan  cara  mengganti mengganti  luas  penampang  kabel  yang  digunakan  untuk mendapatkan  kualiatas  jaringan  yang  baik.  Dengan  luas penampang  pertama  70  mm 2 diganti  menjadi  150  mm 2 dapat memperbaiki  nilai  tegangan  pada  masingmasing  bus semaksimal  mungkin.  Serta  dapat  meminimalkan  rugi-rugi daya yang terjadi pada jaringan distribusi.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Agung  Nugroho  dan  Eko Setiawan  dari  Universitas  Diponegoro  pada  tahun  2015 berjudul Analisa Perbaikan Loosses dan Jatuh Tegangan Pada Jaringan SR dengan ETAP. Penelitian ini membahas mengenai Semakin  banyak  jumlah  tarikan  sambungan  rumah  pada sambungan layanan pelanggan, maka semakin besar pula losses (susut daya) yang dihasilkan. Dan tentu saja hal ini berkolerasi dengan  semakin  banyak  pula  kerugian  yang  ditanggung  oleh PLN  akibat  susut  daya  yang  dihasilkan  dari  banyaknya sambungan rumah yang tidak sesuai standar tersebut.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ratih  Novalina  Putri  dan Hari Putranto dari Universitas Negeri Malang pada tahun 2013 berjudul Analisis Perhitungan Losses Pada Jaringan Tegangan Rendah  Dengan  Perbaikan  Pemasangan  Kapasitor.  Penelitian ini  membahas  mengenai  Sistem  distribusi  listrik  yang merupakan  bagian  yang  letaknya  dekat  dengan  konsumen. Maka  dari  itu  perlu  adanya  peningkatan  pelayanan  terhadap para konsumen tenaga listrik utamanya pada penyaluran Sistem Distribusi  Listrik  agar  tidak  terjadi  susut  energi  atau  disebut juga  losses  yang  akan  merugikan  konsumen  pengguna  listrik maupun  PT.  PLN  (Persero).  Losses  jaringan  adalah  selisih antara  KWH  beli  PLN  Distribusi  dengan  KWH  jual  ke pelanggan.  Losses  jaringan  adalah  perbedaan  antara  energi listrik  yang  di  salurkan  dengan  energi  yang  terpakai.  Secara garis besar losses dapat dikategorikan menjadi dua yaitu losses
teknis dan losses non teknis. Losses teknis adalah losses yang disebabkan  oleh  sifat  dari  material  atau  peralatan  jaringan. Sedangkan  losses  non  teknis  adalah  losses  yang  disebabkan oleh  kesalahan  pemasangan  dan  kerusakan  dari  material  atau peralatan  jaringan.  Adanya  jatuh  tegangan  pada  tiang  ujung yang menyebabkan arus pada jaringan menjadi tinggi sehingga losses yang terjadi pada jaringan tersebut meningkat.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mahfudz  Shidiq  dari Universitas  Brawijaya  pada  tahun  2010  berjudul  Penurunan Jatuh  Tegangan  dan  Rugi  Daya  Pada  Sistem  Tenaga  Listrik Mikrohido. Penelitian ini membahas mengenai Energi listrik di pedesaan  pada  umumnya  digunakan  untuk  penerangan.  Pada saat ini  beban  listrik  yang digunakan telah berkembang tetapi penambahan daya pada tiap fasa tidak merata sehingga kondisi beban tersebut menyebabkan ketidakseimbangan di setiap fasa. Karena  jarak  yang  cukup  jauh  antara  pembangkit  dengan konsumen, ujung saluran distribusi mengalami jatuh tegangan cukup tinggi, sehingga tegangan yang diterima oleh konsumen di  bawah  tegangan  yang  ditetapkan.  Upaya-upaya  yang  dapat dilakukan  untuk  meningkatkan  kualitas  listrik  yaitu  mengatur kembali  pembebanan  setiap  fasa  untuk  mendapatkan  kondisi operasi seimbang dan menaikkan tegangan kerja. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi rugi daya nyata pada saluran serta kemungkinan  penggunaan  transformator  tiga  fasa  yang ditempatkan  di  ujung  saluran  sebelum  mencapai  beban pertama.
Penelitian yang dilakukan oleh Fani Istiana Handayani dari Universitas  Diponegoro  berjudul  Analisis  Jatuh  tegangan  dan Rugi  daya  pada  jaringan  tegangan  rendah  menggunakan software  ETAP.  Penelitian  ini  membahas  mengenai  cara menekan  timbulnya  rugi  daya  dengan  mengubah  ukuran penghantar  ke  ukuran  yang  lebih  besar  sedangkan  untuk perbaikan  tegangan  jatuh  dengan  memperbaiki  faktor  daya dengan cara penambahan dan relokasi kapasitor bank. Dengan metode  tersebut,  nilai  rugi  daya  dan  jatuh  tegangan  pada jaringan listrik dapat direduksi.
Penelitian yang dilakukan oleh Hamles L.Latupeirissa dari Politeknik  Negeri  Ambon  pada  tahun  2018  berjudul  Analisis Kerugian  Tegangan  Pada  Jaringan  Tegangan  Rendah  (JTR) 380/220  Volt  Gardu  Distribusi.  Penelitian  ini  membahas mengenai  Ukuran  panjang  dan  luas  penampang  suatu penghantar  sangat  mempengaruhi  besar-kecilnya  presentasi jatuh tegangan atau regulasi tegangan pada saluran penghantar tersebut.  Hal  tersebut  dikarenakan  semakin  panjang  suatu penghantar dan semaki kecil ukuran luas penampangnya, maka akan semakin  besar hambatan atau resistansi pada penghantar tersebut.  Jarak  yang  jauh  dan  luas  penampang  saluran  yang kecil  ini  akan  menyebabkan  penurunan  tegangan  pada  ujung penerimaan  dimana  konsumen  terhubung.  Apabila  penurunan tegangan  yang terjadi  melebihi  batas toleransi  yang diijinkan, maka secara teknis akan  mengakibatkan terganggunya kinerja peralatan listrik konsumen.
Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 2086 ‐ 9479
Penelitian yang dilakukan oleh Siti Anisah dari Universitas Pembangunan  Panca  Budi  pada  tahun  2018  berjudul  Analisis Perbaikan  Tegangan  Ujung  Pada  JTM  20KV  Express  dengan Simulasi  ETAP.  Penelitian  ini  membahas  mengenai  Kondisi jaringan  distribusi  yang  tidak  optimal  akan  mengakibatkan pelayanan yang kurang efektif pula, diantaranya karena akibat adanya jatuh tegangan. Jatuh tegangan dapat juga terjadi karena penghantar yang digunakan  mempunyai tahanan. Oleh karena itu,  penyaluran  jarak  jauh  sangat  memungkinkan  terjadinya jatuh tegangan, sehingga tegangan dan arus listrik banyak yang hilang.  ETAP  (Electric  Transient  and  Analysis  Program) merupakan  suatu  perangkat  lunak  yang  mendukung  sistem tenaga  listrik.  Perangkat  ini  mampu  bekerja  dalam  keadaan offline untuk simulasi tenaga listrik, online untuk pengelolaan data  real-  time  atau  digunakan  untuk  mengendalikan  sistem secara  real-time.  Fitur  yang  terdapat  di  dalamnya  pun bermacam-  macam  antara  lain  fitur  yang  digunakan  untuk menganalisa  pembangkitan  tenaga  listrik,  sistem  transmisi maupun  sistem  distribusi  tenaga  listrik.  Analisa  tenaga  listrik yang dapat dilakukan ETAP, ETAP memiliki 2 macam standar yang digunakan untuk melakukan analisa kelistrikan, ANSI dan IEC.  Pada  dasarnya  perbedaan  yang  terjadi  di  antara  kedua standar  tersebut  adalah  frekuensi  yang  digunakan,  yang berakibat  pada  perbedaan  spesifikasi  peralatan  yang  sesuai dengan  frekuensi  tersebut.  Simbol  elemen  listrik  yang digunakan  dalam  analisa  dengan  menggunakan  ETAP  pun berbeda.

## A. Jaringan Tegangan Rendah
Jaringan  tegangan  rendah  adalah  bagian  hilir  dari  sistem tenaga  listrik  pada  tegangan  distribusi.  Jaringan  tegangan rendah berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik dari Gardu Distribusi  ke  Konsumen  tegangan  rendah.  Tegangan  rendah yang digunakan PT. PLN (persero) adalah 220/380 V. Saat ini jaringan  tegangan  rendah  pada  umumnya  menggunakan penghantar  Low  Voltage  Twisted  Cable  (LVTC).  Jenis  kabel ini  direntangkan  di  antara  tiang  penyangga.  Bagian  utama adalah  tiang,  kabel  dan  suspension  Clamp  Bracket  yang berfungsi  untuk  menahan  kabel  pada  tiang.  Kabel  jenis  ini sekarang  banyak  digunakan  dalam  pemasangan  JTR  baru karena dianggap kontruksi jenis ini lebih handal.

## B. Profil Tegangan
Tegangan sistem distribusi dapat dikelompokan  menjadi 2 bagian  besar,  yaitu  distribusi  primer  (20  kV)  dan  distribusi sekunder (230/400 V). Jaringan distribusi 20 kV sering disebut sistem  distribusi  tegangan  menengah  dan  jaringan  distribusi 230/400V  sering  disebut  jaringan  distribusi  sekunder  atau disebut jaringan tegangan rendah 230/400V [6].
Pada  distribusi  primer  dan  distribusi  sekunder,  Kualitas tegangan  pada  berpengaruh  terhadap  kondisi  penghantar, dimana  dilihat  pada  ukuran  penampang  dan  panjang
penghantar. Pada distribusi sekunder, semakin jauh letak beban dari  sumber  yaitu  gardu  distribusi  semakin  besar  pula  rugi tegangan yang di terima pada ujung penghantar. Dampak yang sama  juga  terjadi  apabila  semakin  kecil  ukuran  penampang penghantar  semakin  besar  pula  rugi  tegangan  pada  jaringan distribusi.  Pada  jaringan  tegangan  mengengah  maupun tegangan rendah diusahakan  agar  jarak  antara sumber dengan beban tidak terlalu jauh dan penampang yang digunakan tidak terlalu kecil untuk menekan jatuh tegangan.[7]

## C. Parameter Listrik Saluran Distribusi
Parameter  listrik  saluran  distribusi  adalah  konstanta- konstanta  saluran,  yaitu  :  Resistansi  (R)  dan  Induktansi  (L). Konstanta  ini  merupakan  parameter  yang  mempengaruhi kemampuan saluran distribusi untuk berfungsi  sebagai  bagian dari sistim tenaga [2]. Impedansi kabel merupakan fungsi dari ukuran kabel (luas penampang) dan panjang kabel. Umumnya produsen  kabel  akan  melampirkan  data  kabel  yang diproduksinya seperti nilai resistansi kabel dan reaktansi kabel dalam satuan Ω /km.

## Resistansi Saluran Distribusi
Pada  saluran  distribusi  digunakan  kawat  udara  ataupun kabel tanah sebagai penghantar untuk menyalurkan daya listrik. Penghantar  tersebut  mempunyai  impedansi  yang  terdiri  dari tahanan.  Untuk  besarnya  tahanan  sangat tergantung  dari  jenis penghantar, panjang dan luas penampang penghantar atau dapat dinyatakan dalam persamaan berikut ini:
𝑅 =  𝜌 ℓ 𝐴 (1)
R = Resistansi kawat penghantar (ohm) A = Luas penampang kawat penghantar (mm 2 ) ρ = Tahanan jenis kawat penghantar (ohm.mm 2 /m) ℓ = Panjang kawat penghantar (m)

## Induktansi dan Reaktansi Saluran Distribusi
Untuk  menentukan  besarnya  induktasi  saluran  pada jaringan  distribusi  dapat  dihitung  dengan  menggunakan persamaan berikut:
𝐿 = 2 𝑥 10 −7 𝑥 𝐼𝑛 𝐺𝑀𝐷 𝐺𝑀𝑅 (2)
Dimana: L        =  Induktansi dari konduktor (H/km) GMD =  Geometrik Mean Distance/Jarak antara kawatdengan kawat (cm) GMR = Geometrik Mean Radius (cm)
In       =  Arus nominal
Persamaan  untuk  mencari  nilai  reaktansi  induktansi  saluran dengan menggunakan persamaan (3) di bawah ini :
Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 2086 ‐ 9479
𝑋1 = 2. 𝜋. 𝐹. 𝐿 (3)
Dimana: X1 = Reaktansi kawat penghantar (ohm) F   = Frekuensi (Hz) L  = Induktansi kawat penghantar (Hendry). [2]

## D. Jatuh Tegangan
Jatuh Tegangan adalah perbedaan tegangan tegangan kirim dan  tegangan  terima  karena  disebabkan  oleh  beberapa  faktor yaitu  arus,  impedansi  saluran  dan  jarak.  Maka  pemilihan penghantar  harus  diperhatikan  [2].  Tegangan  Jatuh  (Voltage Drop)  disepanjang  kabel  lebih  ditentukan  karena  beban konsumen (misalnya peralatan) sehingga tegangan yang sampai diinput peralatan tidak melebihi batas toleransi. Ini berarti, jika tegangan  pada  alat  tersebut  lebih  rendah  dari  tegangan minimum  ,  maka  alat  tidak  dapat  beroperasi  dengan  benar. Sesuai  SPLN  No.1.  1995,  Jatuh  tegangan  pada  jaringan tegangan  rendah  maksimal  10%  [4].  Akibat  terjadinya  rugi tegangan  pada  saluran,  maka  khususnya  ditempat  pelanggan yang  paling  jauh  dari  sumber  akan  lebih  kecil  dari  tegangan nominal.  Adapun  nilai  tegangan  pada  sisi  beban  dapat dinyatakan dengan rumus (4) sebagai berikut:
𝑉𝑟 = 𝑉𝑠 − 𝑉𝑑 (4)
Persentase  tegangan  sisi  beban  dapat  dicari  dengan menggunakan persamaan (5) berikut:
%𝑉𝑟 = 𝑉𝑟 𝑉𝑠 𝑥 100% (5)
Keterangan : Vd = Jatuh Tegangan Vs = Tegangan Pengiriman Dari Sumber Vr = Tegangan Penerimaan Disisi Beban.[1]
Untuk  sistem  tiga  phasa  besarnya  jatuh  tegangan  dapat dihitung dengan rumus (6):
𝑉𝑑 3∅ =   √3𝐼. 𝐿. (𝑅 𝐶𝑜𝑠 𝜑 + 𝑋 𝑆𝑖𝑛 𝜑) (6)
Persentase jatuh tegangan dapat dicari dengan menggunakan persamaan (7)  berikut:
%𝑉𝑑 = 𝑉𝑑 𝑉𝑠 𝑥 100% (7)
Keterangan : Vd = Jatuh tegangan Vn = Tegangan nominal
R = Resistansi saluran X = Reaktansi saluran L = Panjang Penghantar. I = Arus rata-rata.[1]
Untuk Cos φ dan Sin φ dapat dihitung dengan  menggunakan persamaan (8) dan (9)  berikut:
𝐶𝑜𝑠 𝜑 = 𝑅 √𝑅 2 +𝑋 2 (8)
𝑆𝑖𝑛  𝜑 = 𝑆𝑖𝑛 (𝐴𝑟𝑐 𝐶𝑜𝑠 𝜑) (9)
Keterangan :
R = Resistansi saluran X = Reaktansi saluran

## E. Rugi Daya
Nilai  tegangan yang melebihi batas  toleransi  akan menyebabkan  tidak  optimalnya  kerja  dari  peralatan  listrik  di sisi  konsumen.  Selain  itu  rugi-rugi  daya  yang  besar  akan menimbulkan  kerugian  finansial  di  sisi  perusahaan  listrik. Pengiriman  daya  pada  jaringan  distribusi  ke  konsumen  pasti terdapat  rugi  daya  pada  saluran.  Pemilihan  jenis  kabel  yang akan digunakan pada jaringan distribusi merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan suatu sistem tenaga listrik  terutama  untuk  menghindari  daya  yang  hilang.  Daya yang hilang tersebut adalah rugi pada penghantar.
Perhitungan rugi daya pada penghantar adalah persamaan (10) dan (11) sebagai berikut:
𝑃 𝑙𝑜𝑠𝑠 1∅ =   𝐼 2 . 𝑅 (10) 𝑃 𝑙𝑜𝑠𝑠 3∅ =  3 . 𝐼 2 . 𝑅 (11)
Dimana: Ploss = Rugi-rugi pada penghantar (Watt) R = Resistansi saluran per fasa (Ohm) I = Arus yang mengalir per fasa (Ampere).[3]

## F. Uprating Penghantar
Uprating  penghantar  jaringan  merupakan  sebuah  metoda  atau cara  untuk  mengatasi  jatuh  tegangan  dengan  mengganti penghantar yang lebih besar.[2]
Uprating dapat merubah parameter-parameter saluran distribusi antara  lain,  seperti  impedansi  dan  arus  jaringan.  Akibat perubahan kedua parameter tersebut, akan turut merubah rugi daya dan jatuh tegangan pada penyulang. Oleh sebab itu, proses uprating  suatu  sistem  distribusi  harus  mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, terutama rugi daya dan jatuh tegangan.
Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 2086 ‐ 9479

## III. M ETODE P ENELITIAN
Penelitian  dilakukan  di  PT.PLN  (Persero)  UP2K  Banten. Unit  ini  bergerak  di  bidang  pembangunan  jaringan  listrik  ke daerah-daerah pelosok Banten. Dengan pertumbuhan kebutuhan  energi  secara  terus  menerus,  tentunya  masyarakat sangat membutuhkan jaringan listrik sampai dihalaman rumah mereka.  Penelitian  difokuskan  pada  perbaikan  jaringan  listrik di Desa Tembong, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, tepatnya di wilayah kerja PT.PLN (Persero) ULP Serang Kota. Berdasarkan metode yang digunakan dalam proses pengumpulan  data,  dianalisa  data-data  yang  diperlukan  untuk penyelesaian  atas  masalah  yang  dibahas.  Dikarenakan  pada penelitian ini program ETAP sebagai alat simulasi. Maka data- data yang penulis kumpulkan ialah sebagai berikut :
 Single  line  diagram  sistem  20  kV  PT  PLN (Persero) ULP Serang Kota khususnya single line diagram untuk penyulang Palima yang menyuplai GD KRDB di Desa Tembong Kecamatan Cipocok Kota Serang
 Data  trafo  distribusi  GD  KRDB  yang  berada  pada penyulang Palima
 Data  penghantar  serta  luas  penampang  yang digunakan
 Data pembebanan trafo distribusi

## A. Penggunaan Rumus
Metode  perhitungan  merupakan  metode  yang  digunakan untuk  mengamati  perbedaan  kondisi  kelistrikan  sebelum  dan sesudah  jaringan  diperbaiki  dengan  menggunakan  rumus- rumus drop tegangan.
Perhitungan  dimulai  dengan  menentukan  panjang  saluran, resistansi, reaktansi dan besarnya arus yang diperoleh dari hasil pengukuran  dilapangan.  Kemudian  dilanjutkan  dengan menghitung besarnya tegangan drop (Vd) dengan menggunakan  persamaan  (6).  Setelah  menghitung  besarnya tegangan  drop  maka  akan  diperoleh  persentasi  tegangannya jatuhnya terhadap tegangan  nominal dari penghantar tersebut, dari  hasil  tersebut  kita  juga  dapat  menghitung  besarnya  susut daya yang hilang.

## B. Penggunaan ETAP
Metode  perhitungan  menggunakan  ETAP  merupakan metode  yang  digunakan  untuk  mengamati  perbedaan  kondisi kelistrikan sebelum dan sesudah jaringan dilakukan perbaikan menggunakan  aplikasi  software.  Metode  perhitungan  ini meliputi pengamatan kondisi tegangan, dan rugirugi daya.
Langkah-langkah dalam metode menggunakan ETAP yaitu:
 Membuat One-Line Diagram dari sumber tegangan GI sampai gardu distribusi sesuai dengan gambar diagram lokasi. One-Line  yang dibuat pada ETAP terdiri  atas beberapa komponen yaitu
 Menginputkan  data  jaringan  pada  masing-masing komponen, seperti panjang jaringan, jenis penghantar, luas  penampang  penghantar,  kapasitas  pada  gardu distribusi, beban pada gardu distribusi
 Memilih Icon Load Flow Analysis pada toolbar untuk menjalankan analisis aliran beban, sehingga diketahui jatuh tegangan dan rugirugi daya pada jaringan. Pada kondisi pertama disimulasikan pola jaringan sebelum dilakukannya perbaikan penghantar
 Mengeluarkan hasil dari Load Flow Analysis sebelum Uprating dengan mengklik Report Manager. Sehingga nantinya diperoleh hasil dari jatuh tegangan dan rugi- rugi  daya  pada  jaringan  tegangan  rendah  sebelum dilakukannya uprating
 Melakukan  simulasi  sesudah  perbaikan  penampang penghantar dengan uprating
 Mengeluarkan hasil dari Load Flow  Analysis  setelah Uprating dengan mengklik Report Manager. Sehingga nantinya  diperoleh  hasil  dari  jatuh  tegangan  pada Jaringan  Tegangan  Rendah  Gardu  Distribusi  setelah dilakukannya uprating
 Membandingkan  dua  antara  dua  hasil  simulasi tersebut,  sehingga  nantinya  pengaruh  terjadinya uprating jaringan pada jaringan tegangan rendah gardu distribusi  terhadap  perubahan  nilai  jatuh  tegangan. Berdasarkan  hasil  tersebut  diketahui  uprating  yang dilakukan  bisa  berdampak  pada  perubahan  jatuh tegangan  pada  Jaringan  Tegangan  Rendah  Gardu Distribusi KRDB

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Gardu Distribusi KRDB merupakan Gardu Distribusi yang berada  dalam  wilayah  kerja  PT.  PLN  (Persero)  ULP  Serang Kota. GD KRDB yang berlokasi di Desa Tembong, Kecamatan Cipocok, Kota Serang  ini  mendapatkan  sumber tegangan dari Jaringan  Tegangan  Menengah  Feeder  Palima  PT.  PLN (Persero)  ULP  Serang  Kota.  Gardu  Distribusi  GD  KRDB berfungsi menurunkan tegangan dari tegangan menengah 20 kV menjadi  tegangan  rendah  230/400  V  yang  mana  merupakan sumber tegangan untuk pelanggan tenaga listrik di daerah Desa Tembong, Kecamatan Cipocok, Kota Serang.
Gardu  Distribusi  KRDB  memiliki  2  Jurusan  Jaringan Tegangan Rendah dengan data pengukuran sebagai berikut:
Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 2086 ‐ 9479
Tabel 1. Hasil Pengukuran Data Teknis GD KRDB

## A. Perhitungan GD KRDB
Berdasarkan  hasil  perhitungan  diatas  ,maka  diperoleh  nilai jatuh tegangan dan rugi daya pada Jaringan Tegangan Rendah Jurusan  I  dan  Jurusan  II  Gardu  Distribusi  KRDB  kondisi sebelum  dilakukannya  uprating  penghantar.  Berikut  adalah rekap hasil perhitungan Gardu tersebut.
Tabel 2. Hasil Perhitungan JTR Gardu Distribusi KRDB sebelum uprating penghantar (Penampang LVTC 70 mm 2 )
Tabel 3. Hasil Perhitungan JTR Gardu Distribusi KRDB setelah uprating penghantar (Penampang LVTC 95 mm 2 )
Tabel 4. Hasil Perhitungan JTR Gardu Distribusi KRDB setelah uprating penghantar (Penampang LVTC 120 mm 2 )

## B. Simulasi JTR GD KRDB pada aplikasi ETAP 16.0
Untuk membuat one line diagram gardu distribusi GD KRDB sebelum dan setelah uprating penghantar pada simulasi ETAP 16.0  dibutuhkan  data  teknis  pendukung,  seperti  panjang jaringan  distribusi,  jenis  penghantar,  parameter  saluran,  besar pembebanan  trafo  distribusi,  serta  data  beban  pada  setiap jurusan pada gardu distribusi tersebut.
One  line  diagram  dibuat  berdasarkan  pedoman  pada  diagram lokasi  JTR  gardu  distribusi  KRDB  PT.  PLN  (Persero)  UP3 Serang  Kota  dari  sumber tegangan  JTM  GI Serang  –  Trafo  – JTR  –  sampai  beban  (Pelanggan  Tenaga  Listrik)  serta dilengkapi  data-  data  hasil  pengukuran  dan  data  teknis pendukung lainnya.
Gambar 1. Hasil Simulasi Gardu Distribusi GD KRDB Sebelum Uprating Penghantar
Kemudian  setelah  dioperasikan,  JTR  Gardu  distribusi  GD KRDB yang mengalami jatuh tegangan melebihi standar dapat dilihat pada toolbar “Alert View”.
Gambar 2. Alert View Simulasi Gardu Distribusi GD KRDB
Dari hasil simulasi Alert View tersebut tampak pada Bus Beban Jurusan 1 dan 2 berada dalam kondisi Under Voltage atau sama dengan Jatuh Tegangan.
Dari  data tersebut tampak  tegangan  jatuh  pada  beban  sebesar 13,33 % untuk beban jurusan 1 dan tegangan jatuh pada beban sebesar  8.65  %  untuk  beban  jurusan  2.  Dari  hasil  tersebut tampak  jatuh  tegangan  pada  jurusan  melewati  batas  standar jatuh  tegangan  pada  JTR,  oleh  sebab  itu  harus  dilakukan perbaikan untuk mendapatkan hasil tegangan yang baik. Selanjutnya,  hasil  jatuh  tegangan  dan  rugi  daya  penghantar (Losses) akan muncul  tabel  seperti  tabel  4  dari  hasil  Report Manager    pada   ETAP   16.0   yang  akan    menampilkan    nilai tegangan  di  setiap  busbar,  nilai  jatuh  tegangan  dan Losses pada    tiap    penghantar    dari    gardu    distribusi    GD    KRDB sebelum  uprating penghantar.
Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 2086 ‐ 9479
Tabel 5. Data Hasil Losses dan Jatuh Tegangan Gardu Distribusi GD KRDB Pada Report Manager Simulasi ETAP 16.0.
Berdasarkan    hasil    simulasi    menggunakan    ETAP    16.0, tegangan    terendah  pada  Jurusan  1  Gardu  distribusi  KRDB sebelum dilakukan perbaikan penghantar (Penampang 70 mm2) yaitu  326  Volt,  Jatuh  tegangan  pada  ujung  jaringan  adalah 50,12    Volt    dengan    persentase    jatuh    tegangan    13,33% tegangan    nominal,    dan  pada    Jurusan    2    Gardu    distribusi KRDB    sebelum    dilakukan    uprating    penghantar  yaitu    343 Volt,  Jatuh  tegangan  pada  ujung  jaringan  adalah  32.52  Volt dengan persentase jatuh tegangan 8,65 % tegangan nominal.
Tabel 6. Data Hasil Losses dan Jatuh Tegangan Gardu Distribusi KRDB JTR LVTC 95 mm2 Pada Report Manager Simulasi ETAP 16.0.
Dari  hasil  simulasi  tersebut  tampak  pada  Bus  Beban  Jurusan 1  berada dalam  kondisi  Under  Voltage  atau  sama  dengan Jatuh  Tegangan  dalam  kondisi critical/melewati standar yang di  izinkan.  Sedangkan  Bus  Beban  Jurusan  2  berada  dalam kondisi  Under  Voltage  atau  sama  dengan  Jatuh  Tegangan dalam    kondisi  marginal/belum  melewati  standar  yang  di izinkan. Dari data tersebut tampak jatuh tegangan  pada  beban sebesar  37,83  volt  dengan  persentase  10,06%  untuk  beban jurusan  I  dan  jatuh  tegangan  pada  beban  sebesar  24,59  volt dengan  persentase 6.54  %  untuk  beban  jurusan  2.  Dari  hasil tersebut  tampak  jaringan  tegangan rendah  jurusan  1  harus di    uprating    dengan    kabel    yang    lebih    besar    untuk mendapatkan hasil tegangan yang lebih baik.
Tabel 7 Data Hasil Losses dan Jatuh Tegangan Gardu Distribusi KRDB JTR LVTC 120 mm2  Pada Report Manager Simulasi ETAP 16.0.
Dari hasil simulasi tersebut tampak pada Bus Beban Jurusan 1 dan Jurusan 2  sudah  berada  dalam  kondisi  Under  Voltage atau    sama    dengan    Jatuh    Tegangan  dalam  kondisi marginal/tidak  melewati  standar  yang  di  izinkan.  Dari  data tersebut tampak  jatuh  tegangan  pada  beban  sebesar  30,72 volt  dengan  persentase  8,17% untuk  beban  jurusan  1  dan jatuh    tegangan    pada    beban    sebesar    20    volt    dengan persentase  5,32%  untuk  beban  jurusan  2.  Dari  hasil  tersebut tampak    jaringan  tegangan  rendah    pada  GD  KRDB  sudah sesuai  standar    yang  ditentukan  dan  baik  untuk  digunakan sebagai pasokan listrik untuk pelanggan.
Berdasarkan    hasil    perhitungan    menggunakan    perhitungan secara  manual, hasilnya hampir mendekati dari hasil simulasi yang dilakukan dengan ETAP 16.0
Gambar 3. Grafik Perbandingan Drop Tegangan Menggunakan Simulasi ETAP 16.0 dan Perhitungan pada Jurusan 1 (a) dan Jurusan 2 (b) GD KRDB

## V. KESIMPULAN
Jatuh  tegangan  pada  jaringan  tegangan  rendah  (JTR)  gardu distribusi  GD  KRDB  PT.  PLN  (Persero)  UP3  Serang  Kota dipengaruhi  oleh  kecilnya  ukuran  penampang  penghantar. Berdasarkan hasil simulasi menggunakan ETAP 16.0, uprating penghantar bisa berdampak terhadap perbaikan jatuh tegangan, dimana  tegangan  ujung  naik  sebesar  19,40  Volt  (5%  dari tegangan  nominal)  setelah  uprating  penampang  menjadi  120 mm2 untuk jurusan 1 dan sebesar 12,52 Volt (3% dari tegangan nominal) setelah uprating penampang 120 mm2 untuk jurusan 2. Berdasarkan perhitungan secara manual, uprating penghantar bisa  berdampak  terhadap  perbaikan  jatuh  tegangan,  dimana
Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 2086 ‐ 9479
tegangan  ujung  naik  sebesar  21,66  Volt  (6%  dari  tegangan nominal) setelah uprating penampang menjadi 120 mm2 untuk jurusan 1 dan sebesar 14,09 Volt (4% dari tegangan nominal) setelah  uprating  penampang  120  mm2  untuk  jurusan  II. Berdasarkan  hasil  perhitungan  menggunakan  perhitungan secara  manual,  hasilnya  hampir  mendekati  dari  hasil  simulasi yang dilakukan dengan ETAP 16.0, hal tersebut membuktikan bahwa  dengan  menggunakan  dua  metoda  yang  berbeda Uprating  Penghantar  memang  sangat  mempengaruhi  Jatuh tegangan pada penghantar JTR GD KRDB.

## U CAPAN T ERIMA K ASIH
Pada  bagian  ini  dituliskan  ucapan  terima  kasih  terhadap pihak-pihak  yang  membantu  terselesaikannya  penelitian  ini serta  ucapan  terima  kasih  terhadap  tim  editorial  Jurnal Teknologi Elektro atas dipublikasikannya penelitian ini.

## D AFTAR P USTAKA
[1] Direksi PT. PLN (Persero). 1997. Kursus Operasi dan Pemeliharaan  Distribusi  TR.  Tuntungan  :  PT.  PLN (Persero).
[2] Firmansyah.  2012.  Sistem  Distribusi  Daya  Listrik. Padang : Politeknik Negeri Padang.
[3] Sarimun,  Wahyudi.  2011.  Buku  Saku  Pelayanan Teknik  (Yantek)  Edisi  Edisi  Kedua.  Cibening  : Garamond
[4] SPLN  No.1.  1995.  Tegangan-Tegangan  Standar. Jakarta : PT. PLN (Persero).
[5] SPLN  No.72.  1987.  Spesifikasi  Desaint  untuk Jaringan  Tegangan  Menengah  (JTM)  dan  Jaringan Tegangan Rendah (JTR). Jakarta : PT. PLN (Persero).
[6] Suhadi,  dkk.  2008.  Teknik  Distribusi  Tenaga  Listrik Jilid  1.  Jakarta  :  Direktorat  Pembinaan  Sekolah Menengah Kejuruan.
[7] Sukmawidjaja,  Maula.  2008.  Perhitungan  Profil Tegangan  pada  Sistem  Distribusi  Menggunakan Matrix Admitansi dan Matrix Impedansi Bus.