## APLIKASI PHOTOVOLTAIC CELL (PV) TERHADAP VARIASI BEBAN ELEKTRIK SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF
Nur Rani Alham 1 , Fatkhul Hani Rumawan 2 , Muslimin 3 , Restu Mukti Utomo 4 , Ahmad Maulana 5 1,2,3,4,5, Teknik Elektro,Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Jln. Sambaliung No 9, Kampus Gunung Kelua Samarinda, Kalimantan Timur
e-mail: nurrani.alham@gmail.com
Abstrac — Today's technology is increasingly sophisticated  and  widely  used.  The  use  of  this  technology causes  an  even  greater  increase  in  the  consumption  of electrical power, while the power source used still uses non- renewable energy. Solar panels or Photovoltaic is one of the New  and  Renewable  Energy  (EBT)  whose  energy  source comes  from  the  sun.  This  energy  source  is  very  familiar  in Indonesian society, but is still very little used. Therefore, the application of Photovoltaic Cell (PV) to variations in electric load  as  an  alternative  energy.  In  this  study  using  a Photovoltaic  Cell  with  a  capacity  of  150  Wp,  ith  type Polycrystaline  silicon,  12V  /  38Ah  battery,  inverter,  and solar  charge  control.  The  research  was  conducted  for  3 consecutive days, when the weather was sunny. Current and voltage  data  were  collected  for  4  hours  using  a  15W  lamp load and 15W+60W. From the research results, it was found that  the  photovoltaic  module  in  the  factory  showed  an efficiency of 15% and in the use of PV which was measured in  the  study,  the  efficiency  of  use  was  5%  during  charge. The  power  efficiency  of  the  inverter  on  the  1st  day  is  64%, the 2nd day is 59%, and the 3rd day is 55%.
Keywords: Technology, Photovoltaic Cell (PV), New renewable energy, Polycrystaline silicon
Intisari —Teknologi  saat  ini  sudah  semakin  canggih dan  banyak  digunakan.  Penggunaan  teknologi  ini menyebabkan  peningkatan  konsumsi  daya  listrik  yang semakin besar, sedangkan sumber listrik yang digunakan masih menggunakan energi tidak terbarukan. Panel surya atau Photovoltaic adalah  salah  satu  Energi  Baru Terbarukan  (EBT)  yang  sumber  energinya  berasal  dari matahari. Sumber energi ini sangat familiar dimasyarakat Indonesia,  tetapi  masih  sangat  sedikit  pemanfaatannya. Oleh  karena  itu  dilakukan  pengaplikasian  Photovoltaic Cell  (PV)  terhadap  variasi  beban  elektrik  sebagai  energi alternatif.  Pada  penelitian  ini  menggunakan Photovoltaic Cell berkapasitas  150  W p ,  dengan  jenis Polycrystaline silicon ,  baterai  12V/38Ah,  inverter,  dan solar  charge control . Penelitian dilakukan selama 3 hari berturut-turut, ketika  cuaca  dalam  keadaan  cerah.  Pengambilan  data arus  dan  tegangan  dilakukan  selama  4  jam  dengan menggunakan  beban  lampu  15W,  dan  15W+60W.  Dari hasil  penelitian  didapatkan  modul Photovoltaic pada pabrik  diketahui  efisiensi  sebesar
dan  pada penggunaan PV yang telah diukur pada penelitian didapat
efisiensi  daya  guna  sebesar penggunaan  pada  saat charge .  Efisiensi  daya  inverter  pada  hari  ke-1  sebesar 64%, hari ke-2 sebesar 59%, dan hari ke-3 sebesar 55%.
Kata  kunci: Teknologi ,  Photovoltaic  Cell  (PV ),  Energi Baru Terbarukan (EBT) , Polycrystaline silicon

## I. PENDAHULUAN
Penggunaan  barang-barang  yang  bersifat  elektronik  dari hari ke hari semakin banyak dan selalu berkembang. Pesatnya teknologi  saat  ini,  kemudian  secara  terus  menerus menyebabkan peningkatan konsumsi daya listrik  yang makin besar.  Sumber  listrik  yang  digunakan  pada  saat  ini kebanyakan berasal dari energi tidak terbarukan. Berdasarkan data  dari  kementrian  ESDM,  Pemanfaatan  Energi  Baru Terbarukan untuk pembangkit listrik pada tahun 2018 sebesar 8,8  GW  atau  hanya  sekitar  14%  dari  total  kapasitas pembangkit listrik (fosil dan non fosil) yaitu sebesar 64,5 GW. Salah  satu  EBT  adalah  energi  surya  atau  energi  matahari dalam  pengaplikasiannya  pada  Panel  surya,  energi  ini  sudah begitu  familiar  di  kalangan  masyarakat  namun  masih  minim dalam  pemanfaatannya.  Dibutuhkan  berbagai  komponen  atau rangkaian  dalam  mengkonsumsi  energi  listrik  sampai  ke beban  yang  digunakan.  Dari  studi  literatur  yang  dilakukan, Pemanfaatan  panel  surya  atau Photovoltaic ini  telah divariasikan misalnya pada Stadion Bola. Dalam penggunaannya  dilakukan  adanya  sistem  buka  tutup  atap stadion  secara  otomatis  dengan  sumber  listrik  yang  berasal dari PV berkapasitas 50 WP. [1]
Selain  itu  beberapa  penelitian  juga  sedang  dikembangkan dengan  tujuan  mengurangi  adanya  ketergantungan  energi listrik  pada  PLN,  dengan  menggunakan rooftop  Panel  solar PV.  Sistem  ini  bisa  disebut  sebagai off  grid panel  yang merupakan  sumber  alternatif  energi  listrik.  Perancangan diperuntukkan  untuk  sistem Solar  Home  System (SHS)  atau rumah  tempat  tinggal  dengan  acuan  radiasi  matahari  di wilayah Jawa Tengah. [2]
Namun  dalam  pengaplikasian  panel  surya  sehari-hari diperlukan  adanya  pengujian  alat  untuk  dapat  memastikan bahwa  alat  itu  dapat  bekerja  secara  optimal  dengan  nilai efisiensi  yang  tinggi.  Energi  Surya  adalah  energi  terbarukan yang  sangat  melimpah  di  muka  bumi,  banyak  faktor  untuk dapat  mengoptimalkan  energi  ini  dalam  pemanfaatan  EBT.
Pengujian  yang  akan  dilakukan  menggunakan  variasi  beban elektrik secara bertahap.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Sel Photovoltaic
Photovoltaic  cell merupakan  sebuah  perangkat/alat  yang mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik dengan proses  efek Photovoltaic ,  sehingga  dinamakan  juga  sel Photovoltaic ( Photovoltaic cell -  disingkat  PV).  Tegangan listrik  yang  dihasilkan  adalah  tegangan  DC,  sehingga diperlukan adanya alat pengubah tegangan dari DC-AC untuk dapat dikonsumsi energi listriknya pada rumah tangga [3].
Jenis  dari  PV  ini  bermacam-macam  yaitu  Monokristal, Polikristal  dan thin  Film  Photovoltaic. Setiap  jenis  PV memiliki  nilai  efisiensi  yang  berbeda-beda,  jenis thin  Film Photovoltaic dapat  berfungsi  sangat  efisien  pada  udara  yang sangat  berawan  kemudian  dapat  menghasilkan  daya  listrik sampai 45% lebih tinggi dari panel jenis lain. Jenis Polikristal memiliki  nilai  efisiensi  yang  paling  rendah  diantara  jenis lainnya  namun  relatif  lebih  murah  dan  mudah  didapatkan  di pasaran [4].
B. Inverter Perangkat ini berfungsi untuk mengubah Tegangan DC ke AC. Inverter mengkonversi arus DC yang sesuai spesifikasinya dari perangkat seperti baterai, panel surya/ solar cell untuk  menjadi  arus  AC  220  V.  Dalam  penggunaan inverter  agar  optimal,  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan yaitu  kapasitas  dari  inverter  itu  sendiri,  yang  dimana  beban kerjanya sesuai dengan spesifikasi inverter. Sine wave ataupun square wave outuput AC. True sine wave inverter diperlukan terutama untuk beban-beban yang masih menggunakan motor agar bekerja lebih mudah, lancar dan tidak cepat panas [3].
C. Baterai
Alat  ini  berfungsi  sebagai  penyimpanan  arus  listrik  yang dihasilkan  oleh  panel  surya.  Sehingga  energi  yang  dihasilkan bisa  dimanfaatkan  pada  malam  hari  saat  panel  surya  sedang tidak bekerja. Energi yang tersimpan dalam baterai merupakan bentuk tegangan DC. Selain itu baterai juga melakukan proses pengisian  ( charging) sehingga  bersifat  sementara.  Kapasitas dan  jenis  baterai  yang  tersedia  di  pasaran  juga  bermacam- macam [5].

## III. METODE PENELITIAN
A. Perancangan Sistem
Dalam melakukan penelitian diperlukan adanya rancangan sistem,  sebelum  melakukan  rancangan  sistem  diperlukan adanya  studi  literatur  untuk  mempermudah  perancangan. Panel Surya atau PV adalah salah satu komponen yang sangat penting  dalam  mengaplikasikan  energi  surya  menjadi  energi listrik.  PV  yang  digunakan  berkapasitas  150  W P ,  V max 17,6 Volt,  I max sebesar  8,54  Ampere,  V oc sebesar  220  Volt,  I sc sebesar 9,09 Ampere, dengan dimensi 1482x670x35 mm, dan jenis  PV  adalah Polycrystaline silicon .  Selain  PV  ada
beberapa  komponen  penting  lainnya  yang  diperlukan  seperti Baterai, Solar  Charge  Control dan  Inverter.  Baterai  yang digunakan  berkapasitas  12V/38Ah,  tipe  44B19R/MF  NS40Z dengan  dimensi  187x127x200  mm.  Sedangkan Solar  charge control berfungsi  sebagai switch untuk  menghentikan  arus yang  masuk  ke  baterai  melebihi  kapasitas,  menghindari adanya overcharging .  Apabila  baterai  sudah  dalam  kondisi full  capacity ,  listrik  yang  di  hasilkan  oleh  panel  surya  untuk mengisi baterai akan terputus secara otomatis. Inverter sebagai komponen  pengubah  arus  DC-AC  agar  bisa  dikonsumsi  oleh beban-beban  listrik  rumah  tangga.  Spesifikasi  inverter  yang digunakan  adalah  daya output makasimumnya  nya  sebesar 500W, input Vdc 12 Volt dan output Vac 220V dengan daya output continous sebesar  300W.  Kemudian  memerlukan beban  elektrik  dalam  pengujiannya  untuk  mendapatkan  hasil kinerja alat dengan menghitung nilai efisiensi. Beban elektrik yang  digunakan  adalah  lampu  pijar  15W  dan  60W.  Pada gambar  1  merupakan  blok  diagram  yang  menunjukkan rancangan  atau  desain  dari  pengaplikasian  Panel  surya terhadap variasi beban.

## Gambar 1 Blok Diagram Sistem
B. Konfigurasi Sistem
Konfigurasi sistem akan menjelaskan secara terperinci dari langkah pengujian Panel surya, konfigurasi sistem keseluruhan pada pengaplikasian panel surya terhadap variasi beban  elektrik,  dimana  daya  yang  dihasilkan  pada solar cell akan  di  simpan  oleh  baterai  dan  di  kontrol  oleh solar charge controller yang  ditempatkan  pada  panel  box.  Didalam  panel box terdapat beberapa komponen lain seperti lampu start stop berwarna merah dan hijau, relay, push buttom , MCB 1 Phase . Inverter  dan solar  charger  controller yang  berfungsi  untuk mengontrol  daya  masukan  dan  keluaran  pada solar  charge station .  Kemudian  daya  keluaran  dari solar  control  station digunakan untuk menyalakan lampu
dan
serta
untuk  mensuplai  listrik  untuk  kebutuhan charge  Handphone , Laptop, dan Tablet.
Gambar 2 Rangkaian Sistem Secara Keseluruhan C. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
Pengumpulan  data  dilaksanakan  setelah  melakukan perancangan  sistem  beserta  konfigurasi  sistem.  Data  yang akan  diukur  berupa  nilai  tegangan  (V)  dan  Arus  (I)  dengan menggunakan  alat  ukur  multimeter.  Sebelum  itu,  perlu menghitung nilai daya input (P in ) dengan persamaan di bawah ini.
Dimana (Standar  intensitas  radiasi
matahari),
merupakan  luas permukaan photovoltaic. Perhitungan  nilai  daya output dengan persamaan dapat dilihat di bawah ini.
(3.2)
Dimana V oc merupakan Tegangan rangkaian terbuka pada solar cell, I sc merupakan Arus hubung singkat pada solar cell dan FF merupakan Fill factor . Perhitungan FF dapat dihitung menggunakan persamaan di bawah ini.
(3.3)
Fill  factor merupakan  nilai  parameter  kemampuan  kerja sel  surya,  sehingga  perhitungannya  merupakan  perbandingan dari daya maksimum rangkaian terbuka dengan nilai tegangan rangkaian tertutup dan arus short circuit . Sehingga parameter FF  mempengaruhi  baik  buruknya  kinerja  dari  Panel  Surya. Untuk dapat mengetahui kinerja dari sistem panel surya yang sudah  dirancang,  maka  dilakukan  adanya  pengujian.  Untuk perhitungan  nilai  efisiensi  dari  sistem  dapat  dihitung  dengan persamaan di bawah ini.
(3.4)

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengujian  Alat  Panel  Surya  dengan  Variasi  Beban  (15  W & 60 W)
Pengujian    dilakukan  dengan  pengambilan  data  selama  3 hari  mulai  tanggal  11,12,  dan  13  maret  2020.  Pengujian dilakukan  disiang  hari  ketika  cuaca  dalam  keadaan  cerah. Data  penelitian  yang  diambil  berupa  data  arus,  dan  tegangan pada  pengkuran  Ac  dan  Dc.  Beban  yang  digunakan  dalam penelitian  adalah  lampu dan .  Pengambilan data  dilakukan  dalam  kondisi charging dari solar  cell ke baterai.
Gambar 3 Hasil Pengukuran Ac Berbeban Hari ke-1

## Gambar 4 Hasil Pengukuran Dc Berbeban Hari ke-1
Dari  pengujian  alat  pada  hari  ke-1,untuk  pengukuran beban  Ac  dapat  dilihat  pada  gambar  3  nilai  arus  maksimum yang didapatkan adalah 230 A pada pukul 10.00-12,00 siang. Sedangkan  untuk  nilai  tegangannya  didapatkan  0,08  V.  Pada gambar  2  merupakan  hasil  pengukuran  beban  DC,  dapat dilihat  bahwa  nilai  arus  maksimum  didapatkan  pada  pukul 11.00-12.00  sebesar  11,6  A  sedangkan  untuk  nilai  tegangan maksimum  didapatkan  hasil  pengukuran  pada  pukul  11.00-
0,08  0,36  0,08  0,08  0,08  0,08  0,08  0,36 230
201  214
230  218  229 200  205 0 50 100 150 200 250 Waktu Arus dan Tegangan Arus Ac (Amp) Tegangan Ac (V) 4,3 4,3 4,5 4,7 4,5 4,7 4,4 4,4 11,3 10 11,6  11,8  11,6  12  11,5 10,5 0 2 4 6 8 10 12 14 Waktu Arus dan Tegangan Arus Dc (Amp)
Tegangan Dc (V)
13.00.  nilai  tegangan  dan  arus  yang  berubah-ubah  ini termasuk dipengaruhi oleh fluktuatif sinar matahari.
Selain  melakukan  pengukuran  nilai  arus  dan  tegangan. Juga  dilakukan  pemantauan  terhadap  variasi  beban  dapat dilihat pada tabel I di bawah ini.
T ABEL I PEMANTAUAN VARIASI BEBAN HARI KE -1 No  Jam Waktu (menit) Beban Lampu Keterangan 1. 10.28- 10.52 24 15W Nyala 2. 10.52- 10.57 5 15W+60W Mati 3. 11.14- 11.33 19 15W Nyala 4. 11.33- 12.02 30 15W Nyala 5. 12.02- 12.34 30 15W Nyala 6. 12.34- 13.06 32 15W Nyala 7. 13.06- 13.40 34 15W Nyala 8. 13.40- 13.45 5 15W+60W Mati
Gambar 5  Kondisi beban Hari ke-1
Pada  gambar  5  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  terjadi  kondisi Off ,  dimana  kondisi  ini  mengakibatkan  adanya trip karena adanya overload .  Pengujian  ini  dilakukan  dengan  2  buah lampu  yang  mempunyai  daya  yang  berbeda,  saat  dilakukan penambahan beban, sumber tegangan terputus.
Gambar 6 Hasil Pengukuran AC Berbeban Hari ke-2

## Gambar 7 Hasil Pengukuran AC Berbeban Hari ke-2
Selain  melakukan  pengukuran  nilai  arus  dan  tegangan. Juga  dilakukan  pemantauan  terhadap  variasi  beban  dapat dilihat pada tabel II di bawah ini.
T ABEL II PEMANTAUAN VARIASI BEBAN HARI KE -2 No Jam Waktu (menit) Beban Lampu Keterangan 1. 12.00- 12.16 16 15W Nyala 2. 12.16- 12.30 14 15W Nyala 3. 12.30- 12.45 15 15W Nyala 4. 12.45- 13.00 15 15W Nyala 5. 13.00- 13.21 21 15W Nyala 6. 13.21- 13.57 36 15W Nyala 24 5 19 30 30 32 34 5 0 10 20 30 40 1 (on) 0 (off) 1 (on) 1 (on) 1 (on) 1 (on) 1 (on) 0
(off)
Wa k tu (m enit ) Kondisi Beban 0,08  0,08  0,08  0,08  0,08  0,08  0,36  0,08  0,36 220  215  228  229  228  228 190 220 189 0 50 100 150 200 250 Waktu Arus dan Tegangan Arus Ac (Amp) Tegangan Ac (V) 4,6 4 4,7  4,7  4,7  4,7  4,25  4,6  4,25 11,5  11 12  11,7  12  12  11,2  11,4  11 0 2 4 6 8 10 12 14 Waktu Arus dan Tegangan Arus Dc (Amp) Tegangan Dc (V)
7. 13.57- 14.12 15 15W+60W Mati 8. 14.12- 14.27 15 15W Nyala 9. 14.27- 14.35 7 15W+60W Mati
Gambar 8  Kondisi beban Hari ke-2
Pada  gambar  8  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  terjadi  kondisi Off ,  dimana  kondisi  ini  mengakibatkan  adanya trip karena adanya overload .  Pengujian  ini  dilakukan  dengan  2  buah lampu  yang  mempunyai  daya  yang  berbeda,  saat  dilakukan penambahan beban, sumber tegangan terputus.
Gambar 9 Hasil Pengukuran AC Berbeban Hari ke-3
Gambar 10 Hasil Pengukuran AC Berbeban Hari ke-3 Selain  melakukan  pengukuran  nilai  arus  dan  tegangan. Juga  dilakukan  pemantauan  terhadap  variasi  beban  dapat dilihat pada tabel III di bawah ini
T ABEL III PEMANTAUAN VARIASI BEBAN HARI KE -3 No Jam Waktu (menit) Beban Lampu Keterangan 1. 12.45- 13.00 15 15W Nyala 2. 13.00- 13.21 21 15W Nyala 3. 13.21- 13.38 17 15W+60W Mati 4. 13.38- 13.55 17 15W Nyala 5. 13.55- 14.12 17 15W Nyala 6. 14.12- 14.15 3 15W Nyala

## Gambar 11 Kondisi beban Hari ke-3
Pada gambar 11 diatas, dapat dilihat bahwa terjadi kondisi Off , dimana kondisi ini mengakibatkan adanya trip karena adanya overload . Pengujian ini dilakukan dengan 2 buah lampu yang mempunyai  daya  yang  berbeda,  saat  dilakukan  penambahan beban, sumber tegangan terputus.
16  14  15  15 21 36 15  15 7 0 10 20 30 40 1 (on) 1 (on) 1 (on) 1 (on) 1 (on) 1 (on) 0 (off) 1 (on) 0 (off) W a k tu (m en it) Kondisi Beban
0,08 0,08 0,36 0,08 0,08 0,08 226 222 201 228 227 227 0 50 100 150 200 250 Waktu Arus dan Tegangan Arus Ac (Amp) Tegangan Ac (V)
4,6 4,5 4,3 4,4 4,7 4,2
11,5 11,6 10,8 11,4 11,5 11,6 0 2 4 6 8 10 12 14 Waktu Arus dan Tegangan Arus Dc (Amp) Tegangan Dc (V) 15 21 17 17 17 3 0 5 10 15 20 25 1 (on)  1 (on)  0 (off)  1 (on)  1 (on)  1 (on) W a k tu (m en it) Kondisi Beban

## B. Analisis Efisiensi PV dan Inverter
T ABEL IV PENGUKURAN PV DALAM KONDISI CHARGING No Jam Arus (Amp) Tegangan (V) Daya (Watt) 1. 11.33-12.02 4,8 A 12,21 V 58,608 2. 12.02-12.34 4,7 A 12 V 56,4 3. 12.34-13.06 4,7 A 12,22 V 57,434 4. 13.06-13.40 4,6 A 19,53 V 89,838 5. 13.40-14.10 4,6 A 18 V 82,8 6. Rata-Rata 4,6 A 14,79 V 57,736
Dari data tabel 4 diatas dapat dilihat hasil dari pengukuran PV dalam kondisi charging . Pengambilan data dilakukan dari jam sampai ,  sehingga  didapatkan  rata-rata  daya
sebesar dengan pada Photovoltaic (PV)
sebesar .  Standar  efisiensi  pada Photovoltaic berdasarkan pabrik adalah sebagai berikut:
(4.1)
Diketahui:
(Standar intensitas radiasi matahari) (
)  dirubah  ke  m  menjadi sebagai berikut,
karena  A  adalah  luas  permukaan  pada  PV  maka dirumuskan sebagai berikut:
(4.2) (4.3) (4.4)
Diketahui:
Dimana  nilai  V max ,  I max ,  V oc ,  dan  I sc didapatkan  dari spesifikasi modul photovoltaic yang digunakan. (4.5) (4.6) (4.7)
Sehingga  didapatkan  efisiensi  daya  guna  yang  dihasilkan pada  PV  saat  digunakan  berdasarkan  dari  data  rata-rata  daya
tabel  pada  saat charging untuk  sistem  yang  dibuat  adalah sebagai berikut:
(4.8)
Keterangan:
= Efisiensi
= Daya output (daya rata-rata pada tabel) = Daya input
(4.9)
Kemudian dilakukan perhitungan efisiensi inverter dengan persamaan sebagai berikut:
(4.10) Keterangan:
= Efisiensi
= Daya output (daya rata-rata pada tabel) = Daya input
Sehingga  efisiensi  inverter  didapatkan  seperti  pada  tabel dibawah ini:
T ABEL V EFISIENSI INVERTER
Hari Ke- Jam Pac Rata-rata (Watt) Pdc Rata-rata (Watt) Efisiensi Inverter (%) 1 10.28- 13.45 32,381W 50,511W 64% 2 12.00- 14.35 30,767W 51,9W 59% 3 12.45- 14.15 28,098W 50,73W 55%
Tabel  V  efisiensi  inverter  diatas  menggunakan  rata-rata dari  daya  AC  dan  daya  DC  pada  inverter  selama  3  hari pengambilan data.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat disimpulkan  bahwa solar  charge yang  telah  dibangun  hanya dapat  digunakan  untuk  menyalakan  lampu ,  tidak  untuk 75W dan bisa ditambahkan untuk charge Handphone , Laptop , dan Tablet .  Pada  penelitian  yang  telah  dilakukan  juga  dapat disimpulkan  bahwa  kondisi charge yang  baik  adalah  pada siang  hari  di  jam sampai ketika  cuaca  dalam keadaan cerah. Kondisi komponen pada sistem yang dibuat mempengaruhi  efisiensi  daya  yang  dikeluarkan,  seperti  pada penelitian yang telah dilakukan bahwa ketika kondisi inverter kurang  baik  membuat  penggunaan  daya  keluaran  menjadi
lebih besar sehingga yang sebelumnya bisa untuk menyalakan lampu diatas dari menjadi tidak tahan lama.
Selain  faktor  dari  kondisi  inverter,  kapasitas  baterai  yang digunakan dan modul photovoltaic juga mempengaruhi sistem yang  telah  dibuat.  Seperti  yang  sudah  diketahui  bahwa  jenis baterai yang digunakan pada penelitian ini adalah baterai tipe 44B19R/MF  NS40Z  dengan  kapasitas  tegangan  12V/38  Ah, sebelum penelitian dilakukan baterai dalam penuh yaitu 12V.
Modul Photovoltaic pada  pabrik  diketahui  efisiensi sebesar
dan pada penggunaan PV yang telah diukur pada penelitian didapat efisiensi daya guna sebesar penggunaan pada  saat charge .  Sedangkan  efisiensi inverter pada  hari  ke- 1=64%, hari ke-2=59%, hari ke-3=55%.
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  diketahui bahwa  sistem  layak  untuk  digunakan  pada  gazebo  fakultas Teknik  universitas  mulawarman,  dan  dapat  digunakan  juga ditempat lain yang berada pada Ruang Terbuka Hijau (TRH).

## REFERENSI
[1]   A.  Julisman,  I.  D.  Sara,  and  R.  H.  Siregar,  “Prototipe Pemanfaatan  Panel  Surya  Sebagai  Sumber  Energi  Pada Sistem Otomasi Atap Stadion Bola”, Teknik Elektro dan Komputer, Universitas Syiah Kuala, e-ISSN: 2252-7036, pp. 35-42, Vol. 2, No. 1 2017.
[2]   M. Bachtiar, “Prosedur Perancangan Sistem Pembangkit Listrik  Tenaga  Surya  Untuk  Perumahan  (Solar  Home System)”,  Staf  Pengajar  D3  Teknik  Listrik,  Universitas Negeri  Tadulako,  pp.  176-182,  Vol.  4,  No.13,  Agustus 2006.
[3]   M.  Rif’an,  S.  HP,  M.  Shidiq,  R.  Yuwono,  H.  Suyono, and F. S, “Optimasi Pemanfaatan Energi Listrik Tenaga Matahari  di  Jurusan  Teknik  Elektro  Universitas Brawijaya”, EECCIS, Vol. .6 No. 1, Juni 2012.
[4]   M.  Roal,  “Peningkatan  Efisiensi  Energi  Menggunakan Baterai  Dengan  Kendali  Otomatis  Penerangan  Ruang Kelas  Berbasis  PLTS”. Electrical  Engineering , State Polytechnic  of  Pontianak ,  ELKHA,  Vol.  7,  No.  2, Oktober 2015.
[5]   F.  R.  Aditia,  “Perancangan  Tenaga  Surya  Lampu  Celup Bawah  Air  (LACUBA)  Pada  Bagan  Apung)”,  Teknik Sistem Perkapalan, Fakultas Teknologi Kelautan, Institut
Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, 2017.