## PERENCANAAN KOLAM RETENSI  UNTUK MENGATASI BANJIR DI KECAMATAN OEBOBO KOTA KUPANG
I Made  Udiana 1 ( imadeudiana10@gmail.com )
Ruslan Ramang 2 ( ruslan.ramang@gmail.com)
Partogi H. Simatupang 3 ( partogihsimatupang@gmail.com)
Rosmiyati A. Bella 4 ( qazebo@yahoo.com)

## ABSTRAK
Studi ini bertujuan merencanakan besarnya dimensi, jumlah dan penempatan kolam retensi yang akan  direncanakan  di  Kecamatan  Oebobo-Kota  Kupang.  Metode  yang  digunakan  Metode Gumbel  Tipe  I  dan  Log  Pearson  Tipe  III  dan  Metode  Rasional.  Dari  penelitian  ini  diperoleh besarnya curah hujan rencana dengan kala ulang 10 tahun  (R 10 ) menggunakan Metode Gumbel Tipe I sebesar 159,142 mm dan besarnya R 10 menggunakan Metode Log Person Tipe III dsebesar 147,178 mm dan Uji Kecocokan Chi-Kuadrat dan Smirnov-Kolmogorov diterima (Dmax < Dcr). Debit  rencana  (Q R =  Q ICH +  Q AK )  akibat  debit  intensitas  curah  hujan  yang  diperoleh  dari  hasil perhitungan dengan menggunakan Rumus Rasional (Q ICH ) sebesar 6,062 m 3 /dtk dan akibat debit sisa air kotor penduduk (Q AK ) sebesar 0,329 m 3 /dtk. Dari hasil perbandingan didapat Q R =6,391 m 3 /dtk  >  Q S =6,070  m 3 /dtk,  maka  didapat  total  volume  air  sebesar  3.132,3536  m 3 yang  dipakai untuk merencanakan tipe kolam retensi penampungan memanjang, dengan dimensi, yaitu: lebar kolam (B kolam ) = 4,00 m dan kedalaman (D kolam ) = 1,50 m, maka didapat panjang kolam (L kolam ) = 522,00 m. Konstruksi kolam retensi dilengkapi dengan bendung, dimana tinggi bendung (P) = 1,50  m,  panjang  lantai  muka  (l mk )  =  14,00  m,  panjang  kolam  olakan  (l ko )  =  6,50  m  dan  lebar pintu pembilas (b pp ) = 0,60 m.
Kata kunci: Curah Hujan; Kala Ulang; Debit Rencana; Volume; Kolam Retensi.

## ABSTRACT
This study aims to plan the size of the dimensions, quantity and placement retention basin that will be planned in Oebobo District-Kupang City. The methods used are Gumbel Type I and Log Pearson  Type  III  Methods  and  the  Rational  Method.  From  this  study,  it  was  obtained  the planned rainfall with a 10-year return period (R 10 ) using the Gumbel Type I Method of 159.142 mm and the amount of R 10 using the Log Person  Type III  Method of 147.178 mm and the Chi- Square and Smirnov-Kolmogorov Match Test was accepted (D max < D cr ). The planned discharge (Q R =  Q ICH +  Q AK )  =  6.391  m 3 /sec  due  to  the  rainfall  intensity  discharge  obtained  from  the calculation  using  the  Rational  Formula  (Q ICH )  is  6,062  m 3 /sec  and  due  to  the  discharge  of residual  gross  water  for  the  population  (Q AK )  is  0.329  m 3 /sec.  From  the  comparison  results obtained Q R = 6,391 m 3 /sec > Q S = 6,070 m 3 /sec, then the total volume of water is 3,132,3536 m 3 which  is  used  to  plan  the  type  of  retention  basin  lengthwise,  with  dimensions,  namely:  the width of the basin (B basin ). ) = 4.00 m and depth (D basin ) = 1.50 m, then the obtained length of the basin  (L basin )  =  522.00  m.  The  retention  basin  construction  is  equipped  with  a  weir,  where  the weir height (P) = 1.50 m, the length of the front floor (l mk ) = 14.00 m, the length of the stilling basin (l ko ) = 6.50 m and the width of the flushing door (b pp ) = 0.60 m.
Keywords: Rainfall; Recalculation; Discharge Plan; Volume; Retention Basin.
1 Program Studi Teknik Sipil, FST Undana;
2 Program Studi Teknik Sipil, FST Undana;
3 Program Studi Teknik Sipil, FST Undana;
4 Program Studi Teknik Sipil, FST Undana.

## PENDAHULUAN
Menurut  data  banjir  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR)  Kota  Kupang (2015-2018), dibeberapa lokasi pada Kecamatan Oebobo berpeluang besar terjadinya banjir pada musim  hujan  karena  curah  hujannya  yang  tinggi.  Kondisi  ini  dapat  dilihat  langsung  setiap tahunnya  pada  lokasi-lokasi  yang  sering  terjadi  banjir,  yaitu  di  Kelurahan  Oebobo  tepatnya  di Jalan  Cak  Doko  dan  Jalan  Gua  Lourdes  (depan  Mitra  Swalayan  dan  depan  SPN  Kupang),  di Kelurahan  Oetete  (depan  SMAN  1  di  Jalan  Cak  Doko)  dan  Kelurahan  Oebufu    tepatnya jembatan di Jalan W. J. Lalamentik
Kota  Kupang  dengan  iklim  yang  tidak  menentu  merupakan  masalah  umum.    Dalam  setahun musim kemarau relatif lebih panjang dari pada musim hujan.  Pada tahun 2017 temperatur udara terendah  22,40 ⁰ C  yang  terjadi  pada  bulan  September  sedangkan  temperatur  tertinggi  adalah 33,50 ⁰ C pada bulan Agustus. Curah hujan tertinggi adalah 446 mm pada bulan Januari dengan jumlah hari hujan sebanyak 20 hari (Keadaan Geografi, Kota Kupang Dalam Angka, 2018). Banjir  juga  dapat  disebabkan  oleh  penutupan  masuknya  air  kedalam  tanah  oleh  limbah-limbah rumah  tangga  yang  dibuang  sembarangan,  sehingga  diperlukan  penanggulangan  dengan direncanakan  beberapa  alternatif  untuk  mangatasi  banjir  antara  lain  salah  satunya  dengan perencanaan kolam retensi yang direncanakan di lokasi yang lahannya memadai.
Akibat kondisi tersebut di sekitar Kecamatan Oebobo dan perumahan penduduk setempat sering terjadi  banjir  yang menimbulkan  konsekuensi  yang  berdampak  pada  ekonomi,  lingkungan  dan manusia.

## KAJIAN PUSTAKA

## Analisa Debit Banjir

## Menghitung debit banjir
Metode yang digunakan untuk menghitung debit banjir dengan besar limpasan yang terjadi yaitu dengan  menggunakan  Metode  Rasional.  Metode  ini  yang  dikembangkan  berdasarkan  asumsi bahwa  hujan  yang  terjadi  mempunyai  intensitas  seragam  dan  merata  di  seluruh  daerah  selama paling sedikit sama dengan waktu konsentrasinya.
Persamaan matematik Metode Rasional dinyatakan dalam bentuk (Hadisusanto, N., 2010 : 153) :
.C.I.A 3,60 1 Q = (1)
Di mana :
Q
C I A
= debit banjir maksimum (m 3 /dtk),
= koefisien aliran,
= intensitas curah hujan maksimum (mm/jam),
= luas daerah aliran sungai/DAS (km 2 ).

## Distribusi Curah Hujan

## Distribusi Curah Hujan wilayah / daerah
Menurut  Sosrodarsono,  S.,  dkk.  (1976)  curah  hujan  yang  diperlukan  untuk  penyusunan  suatu rancangan pemanfaatan air dan pengendalian banjir adalah curah hujan rata-rata diseluruh daerah yang  bersangkutan.    Curah  hujan  ini  disebut  curah  hujan  daerah  dan  harus  diperkirakan  dari beberapa  titik  pengamatan  curah  hujan.    Cara  perhitungan  curah  hujan  daerah  dari  pengamatan curah hujan dibeberapa titik adalah sebagai berikut :
Cara Rata-Rata Aljabar
Cara  ini  dipakai  pada  daerah  yang  datar  dan  banyak  stasiun  curah  hujannya  (Sosrodarsono,  S dkk, 1976 : 27)
( ) n 2 1 _ R ... R R n 1 R + + + = (2)
Dimana :
_
R
=  curah hujan daerah rata-rata (mm), n =  jumlah titik-titik pengamatan (buah), R 1 , R 2 , ...R n = curah hujan di tiap titik pengamatan 1, 2, …n (mm).

## Distribusi curah hujan dalam suatu jangka waktu tertentu
Distribusi  curah  hujan  berbeda-beda  sesuai  dengan  jumlah  waktu  yang  ditinjau  yakni  curah hujan  tahunan,    curah  hujan  bulanan,    curah  hujan  harian  dan  curah  hujan  perjam.    Harga  atau nilai  yang  diperoleh  dari  curah  hujan  sesuai  dengan  waktu  tersebut,    dapat  digunakan  untuk menentukan prospek bangunan yang berhubungan dengan air (Sosrodarsono, S., dkk., 1976).

## Analisis Frekuensi Curah Hujan Rencana dan Periode Ulang
Menurut Sosrodarsono,  S dkk, (1976)  cara perkiraan untuk mendapatkan frekuensi curah hujan dengan  intensitas  tertentu  digunakan  dalam  perhitungan  pengendalian  banjir.  Tujuan  dari frekuensi curah hujan adalah untuk memperkirakan besarnya variasi-variasi yang masa ulangnya sama.

## Metode Gumbel Tipe I
Menurut  Soewarno  (1995)  tujuan  dalam  analisa  distribusi  adalah  menentukan  periode  ulang (return period).  Distribusi Gumbel umumnya digunakan untuk analisis data maksimum. Gumbel  memberikan  persamaan  untuk  menghitung  nilai  kala  ulang  (return  period)  yang dinyatakan dalam rumus sebagai berikut (Soewarno, 1995 : 127).
X     = X + S . K (3)

## Metode Log Person Tipe III
Tahapan untuk menghitung curah hujan rencana metode distribusi Log Pearson Type  III adalah sebagai berikut (Soemarto.C.D. 1986 : 243) :
Hitung logaritma debit dengan waktu balik yang dikehendaki dengan rumus berikut ini:
1 s G logX Q Log ⋅ + = (4)

## Uji Kesesuaian Distribusi Frekuensi

## Uji Chi-kuadrat
Uji chi kuadrat dimaksudkan untuk menentukan  apakah persamaan distribusi  yang telah dipilih dapat mewakili distribusi statistik sampel data yang dianalisis.

## Uji  Smirnov – Kolmogorov
Uji  kecocokan  Smirnov-Kolmogorov,  sering  juga  disebut  uji  kecocokan  non  parametrik  karena pengujiannya tidak menggunakan fungsi distribusi tertentu, maka uji ini digunakan pada daerah studi (Suripin, 2003:58).

## Limpasan Permukaan
Limpasan permukaan memiliki pengertian sebagai bagian dari air hujan yang jatuh di atas daerah tangkapan yang dikeluarkan dari daerah tersebut dalam bentuk aliran.
Debit Aliran
Faktor  –  faktor  yang  menentukan  debit  aliran  yaitu antara  lain  :  intensitas  curah  hujan  dan koefisien pengaliran.

## Intensitas curah hujan
Intensitas  curah  hujan  adalah  rata  –  rata  dari  hujan  yang  lamanya  sama  dengan  waktu konsentrasinya (T c ) dengan masa ulang tertentu. Intensitas curah hujan dihitung berdasarkan data – data : data curah hujan, periode ulang dan lamanya waktu curah hujan.

## Koefisien pengaliran ( C )
Menurut  Suripin,  (2003)  Koefisien  C  didefenisikan  sebagai  nisbah  antara  puncak  aliran permukaan  terhadap  intensitas  hujan.  Faktor  utama  yang  mempengaruhi  C  adalah  laju  infiltrasi tanah  atau  prosentase  lahan  kedap  air,  kemiringan  lahan,  tanaman  penutup  tanah  dan  intensitas hujan.

## Luas Daerah Pengaliran
Batas – batasnya tergantung dari daerah pembebasan dan daerah kelilingnya ditetapkan seperti : L 1 = ditetapkan dari as jalan sampai ke tepi perkerasan (m), L 2 = ditetapkan dari tepi perkerasan sampai ke tepi bahu jalan (m) dan L 3 = tergantung keadaan daerah sekitar (m)

## Proyeksi Jumlah Penduduk
Jumlah  penduduk  yang  menggunakan  air  baku  di  hitung  berdasarkan  pendekatan  Metode Geometri Berganda (Geometric of Growth Metode) pada wilayah pemukiman beberapa tahun ke depan (Daftar RSNI, 2006 : 8)
Pn = Po  (1+r) n (5)
Di mana  :
Pn   =   jumlah penduduk n tahun yang akan datang (jiwa)
Po   =   jumlah penduduk awal perencanaan (jiwa)
r     =   perkembangan  penduduk tiap tahun (%)
n    =  umur perencanaan (tahun)

## Sistem Air Limbah/Kotor
Menurut  Kodoatie  R.J,  (2005)  yang  dimaksud  dengan  sistem  air  limbah/kotor  adalah  air  bekas yang tidak dapat dipergunakan lagi untuk tujuan semula baik yang mengandung kotoran manusia (tinja)  atau  dari  aktifitas  dapur,    kamar  mandi  dan  cuci  dimana  kuantitasnya  antara  50  –  70  %. Sistem air limbah dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut (Kodoatie R.J, 2005 : 170) :
Q AK =  0,60 . (P . q) (6)
Di mana :
Q AK = debit air kotor (liter/hari)
0,60 = faktor kehilangan air
P = jumlah jiwa yang akan dilayani sesuai dengan tahun perencanaan q = kebutuhan air perorang perhari (liter/orang/hari)

## Debit Saluran
Perhitungan  debit  saluran  diperlukan  untuk  mengetahui  apakah  saluran  awal  yang  sudah  ada masih  bisa  digunakan  untuk  menampung  air  akibat  intensitas  curah  hujan  dan  sisa  limbah  air kotor untuk dibuang.
Rumus yang digunakan untuk menghitung dimensi saluran adalah : Q s = A . V
Dimana :
Q s = debit saluran (m 3 /det),
A   = luas dimensi saluran yang sudah ada (m 2 ), V   = kecepatan air di saluran (m/det).

## Kolam Retensi

## Definisi kolam retensi
Kolam retensi merupakan penampungan sementara limpasan permukaan dengan kapasitas cukup besar  yang  mengakibatkan  genangan  air  atau  banjir  untuk  diresapkan  ke  dalam  tanah.  Kolam retensi mampu mereduksi debit banjir, membantu menahan debit banjir, menyaring pencemaran dan menambah pasokan air tanah.

## Tipe Kolam Retensi
Kolam retensi memiliki berbagai tipe, seperti: a. kolam retensi tipe di samping badan sungai, b. olam retensi di dalam badan sungai dan kolam retensi tipe storage memanjang.

## METODOLOGI

## Lokasi dan Waktu  Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  Kecamatan  Oebobo,khususnya  di  Kelurahan  Oebobo,  Oetete  dan Oebufu, Kota Kupang, sesuai Lampiran 1.
Waktu  penelitian  dilaksanakan  dilakukan  pada  awal  bulan  Juni  2020  setelah  musim  hujan berakhir, dimana kondisi sungai kering.

## Jenis Data
Data primer yaitu data yang didapat dari hasil pengamatan di lapangan berupa pengukuran lebar jalan,  pengukuran  dimensi  saluran  yang  ada,  pengukuran  elevasi  di  lokasi  penelitian  untuk mendapatkan kemiringan daerah pengaliran, luas DAS dan penentuan koefisien pengaliran. Data sekunder  adalah  data  yang  diperoleh    dari  instansi  terkait,  studi  literatur  yang  berhubungan dengan penelitian dan data berupa data iklim dan curah hujan.

## Teknik Analisis Data
Data  curah  hujan  yang  diperoleh  dan  dianalisa  dengan  menggunakan  rumus  Rasional  untuk mendapatkan debit banjir kemudian merencanakan kolam retensi sesuai dengan debit banjir yang ada. Teknik analisa data dalam penelitian ini melalui tahapan, sebagai berikut :

## Analisa hidrologi
Analisa hidrologi dilakukan untuk menentukan curah hujan rencana berbagai kala ulang.
a. Menghitung curah hujan rerata daerah dengan menggunakan Metode Rata – Rata Aljabar.
b. Menghitung curah hujan rencana dengan berbagai kala ulang menggunakan  Metode Gumbel Tipe I dan Log Pearson Tipe III.
c. Melakukan  pengujian  terhadap  perhitungan  curah  hujan  rencana  dengan  menggunakan  Uji Kecocokan Chi-kuadrat dan Smirnov-Kolmogorov.

## Menghitung debit rencana untuk kriteria perencanaan
a. Menghitung  besarnya  debit  banjir  maksimum  dari  intensitas  curah  hujan  (Q ICH )  dengan menggunakan Rumus Rasional.
b. Menghitung besarnya debit air kotor (Q AK ).
c. Menghitung  besarnya  debit  rencana  akibat  debit  intensitas  curah  hujan  dan  debit  air  kotor (Q R = Q ICH + Q AK ). d. Menghitung besarnya debit saluran lama/eksisting (Q S = A.V).
e. Membuat perbandingan Q R dengan Q S.
1. Jika  Q R ≤ Q S berarti  saluran  memenuhi  syarat  (aman)  atau  saluran  drainase  mampu  untuk mengalirkan debit yang terjadi.
2. Jika Q R ≥ Q S berarti saluran tidak memenuhi syarat dan di berikan  3 (tiga) alternatif,  yaitu : alternatif 1. memperbesar saluran dari ukuran saluran yang sudah ada,  alternatif 2 membuat dimensi saluran yang baru dan alternatif 3. perencanaan kolam retensi.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kota  Kupang  adalah  Ibu  Kota  dan  sekaligus  sebagai  pusat  kegiatan  administrasi  pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terletak di bagian Tenggara provinsi yang memiliki luas  wilayah  180,27  Km2.    Secara  astronomis,  Kota  Kupang  terletak  diantara  10 0 36’14”- 10 0 39’58”  Lintang  Selatan  dan  123 0 32’23”-123 0 37’01”  Bujur  Timur.  Perhitungan  Curah

## Hujan Rencana

## Perhitungan curah hujan  rencana Metode Gumbel Tipe I
Hujan maksimum rencana untuk penentuan debit banjir rencana adalah  curah hujan maksimum yang  terjadi  selama  periode  pengamatan  tertentu  berdasarkan  data  hujan  harian  dari  Badan Meterologi dan Geofisika (BMG) Stasiun Klimatologi  Lasiana, Tarus,  El Tari dan Baun,  yaitu dari  tahun  2009  sampai  dengan  tahun  2018.    Menghitung  curah  hujan  rerata  4  Stasiun  lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:
Tabel 1. Hasil Perhitungan Curah Hujan Maksimum Rerata 4 Stasiun
Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Xa (mm) 136,500 107,250 106,625 92,000 146,750 103,225 145,425 78,875 116,750 132,300
Menghitung curah hujan rencana dengan Metode Gumbe Tipe I Untuk perhitungan besarnya hujan rencana untuk kala ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun dan 100 tahun dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.

## Gambar 1  Grafik Curah Hujan Rencana Metode Gumbel Tipe I

## Perhitungan curah hujan maksimum rencana Metode Log Person  III
Untuk perhitungan besarnya hujan rencana untuk kala ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun dan 100 tahun dapat dilihat pada Grafik 4.2 di bawah ini.

## Gambar 2  Grafik hujan rencana Metode Log Person Tipe III

## Perbandingan Hasil Uji Kecocokan Distribusi Log Person III dan Gumbel Tipe I
Perbandingan hasil Uji Kecocokan Distribusi Log Person III dan Distribusi Gumbel Tipe I dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2. Perbandingan Hasil Uji Kecocokan Distribusi Log Person III dan
Distribusi Gumbel Tipe I No Parameter Diostribusi Gumbel I Distribusi Log Pearson III Chi-Kuadrat Smirnov- Kolmogorov Chi-Kuadrat Smirnov- Kolmogorov 1 n 10 10 10 10 2 Xa 116,570 116,570 2,059 2,059 3 Sx 23,0376 23,0376 0,089 0,089 4 Cs -0,1050 -0,1050 (0,421) (0,421) 5 a(%) 5 5 5 5 6 ∆ Cr tabel 0,409 0,409 7 ∆ Cr hitung 0,091 0,107 8 X 2 tabel 3,841 3,841 9 X 2 hitung 0,50 2,10

## Sumber : Hasil Perhitungan, 2020.
Dari  perbandingan  hasil  pengujian  diatas,  metode  yang  dapat  dipakai  dalam  perhitungan selanjutnya adalah metode dengan hasil pengujian yang terkecil.

## Kemiringan Lahan dan Kemiringan Daerah Pengaliran (Drainase)
Kemiringan  lahan  dan  kemiringan  daerah  pengaliran  (saluran  drainase)  dihitung  berdasarkan pengukuran langsung di lapangan sesuai Lampiran 12 dan Lampiran 13. Perhitungan ini melihat garis  kontur  yang  sudah  ada  pada  peta  topografi  yaitu  Peta  Kecamatan  Oebobo.  Kemiringan lahan  dan  kemiringan  daerah  pengaliran  (saluran  drainase)  disesuaikan  dengan  asumsi  arah daerah  pengaliran  menuju  ke  sungai  atau  saluran  yang  ada  di  lokasi  penelitian.  Perhitungan kemiringan lahan dan kemiringan daerah pengaliran.

## Waktu Konsentrasi
Waktu  konsentrasi  (T c )  adalah  waktu  yang  dibutuhkan  aliran  dari  titik  terjauh  ke  suatu  tempat tertentu. Hasil perhitungan waktu kosentrasi kemudian dipakai pada perhitungan intensitas curah hujan.
Perhitungan waktu aliran masuk ke saluran / Inlet ( t 1 )
Perhitungan  waktu  inlet  (t 1 )  harus  memperhatikan  kondisi  permukaan,  koefisien  hambatannya, kemiringan  lahan,  jarak  dari  titik  terjauh  ke  fasilitas  drainase.  Dalam  perhitungan  t 1, nilai–nilai yang  dipakai  adalah  nilai-nilai  berdasarkan pengukuran  dan  pengamatan  langsung  di  lokasi penelitian. Perhitungannya menggunakan persamaan 2.24 dan hasil perhitungan waktu inlet (t 1 ). Perhitungan waktu aliran (t 2 )
Kecepatan  aliran  air  untuk  jenis  selokan  yang  terbuat  dari  material  beton  adalah  1,500  m/dtk Perhitungan  waktu aliran (t 2 ) menggunakan persamaan 2.25 dan perhitungan waktu konsentrasi (T c ) menggunakan persamaan 2.23.

## Intensitas Curah Hujan
Intensitas  curah  hujan  ditentukan  berdasarkan  penyelidikan  Van  Breen,    dengan  jumlah  hujan sebesar  22,5  %  dari  jumlah  hujan  rata  –  rata  dari  hasil  perhitungan  curah  hujan  rencana maksimum

## Perhitungan Koefisien Pengaliran
Bila  daerah  pengaliran  terdiri  dari  beberapa  kondisi  permukaan  yang  mempunyai  nilai  C  yang berbeda, maka harga C rata–rata ditentukan dengan persamaan 2.26.

## Perhitungan Debit Banjir Rencana
Perhitungan debit banjir  rencana diperlukan untuk mendesain kolam retensi.  Perhitungan debit banjir rencana dibagi dalam 2 bagian,  yaitu akibat curah hujan dan akibat sisa kebutuhan air (air kotor).

## Akibat curah hujan
Persamaan  yang  digunakan  untuk  menghitung  debit  banjir  rencana  (Qrencana)  akibat  curah hujan pada lahan adalah persamaan 2.1.

## Akibat sisa kebutuhan air (air kotor)
Diketahui data jumlah penduduk pada Kecamatan Oebobo khususnya Kelurahan Oebobo tahun 2017,  2018  berjumlah  14472  jiwa,  14809  jiwa,  Kelurahan  Naikoten  II  tahun  2017,  2018 berjumlah    3289  jiwa,  3332  jiwa  dan  Kelurahan  Kuanino  tahun  2017,  2018  berjumlah    8289 jiwa, 8398 jiwa. Jumlah penduduk tahun awal (2019) dan tahun rencana (2028) pada Kelurahan Oebobo  tahun  2019,  2028  berjumlah  15.154  jiwa,18.257  jiwa,  Kelurahan  Naikoten  II  tahun 2019,  2028  berjumlah      2.796  jiwa,    3.188  jiwa  dan  Kelurahan  Kuanino  tahun  2019,  2028 berjumlah 8.508 jiwa,  9.502 jiwa.

## Perhitungan Debit Rencana Total
Hasil perhitungan menunjukkan debit akibat air hujan/intensitas curah hujan (Q ICH ) adalah 6,062 m 3 /dtk  dan  juga  debit  akibat  kebutuhan  air  masyarakat/air  kotor  (Q AK )  adalah  0,329  m 3 /dtk sehingga debit rencana total (Q R ) pada area penelitian adalah 6,391 m 3 /dtk.
Perhitungan Debit Saluran Existing
Perhitungan  debit  saluran  existing  berdasarkan  data  primer  di  lapangan.  Saluran  yang  ada  di lapangan  adalah  saluran  bentuk  segi  empat,  didapat  debit  saluran  lama/eksisting  sebesar  6,070 m3/dtk.

## Membandingkan Debit Rencana Total dan Debit Saluran Existing
Perhitungan didapat total debit rencana (  Q R ) = 6,391 m 3 /dtk lebih besar dari total debit existing (  Q S ) = 6,070 m 3 /dtk, maka salah satu alternatif yang di pilih untuk direncanakan adalah dengan kolam  retensi  sebagai  salah  satu  alternatif  untuk  mengatasi  banjir  yang  terjadi  pada  lokasi penelitian.

## Perencanaan Kolam retensi
Kolam retensi merupakan penampungan sementara limpasan permukaan dengan kapasitas cukup besar  yang  mengakibatkan  genangan  air  atau  banjir  untuk  diresapkan  ke  dalam  tanah.  Sebelum kolam retensi direncanakan, maka terlebih dahulu harus menghitung berapa besar debit rencana yang akan dialirkan ke dalam kolam retensi.

## Menghitung debit dan jumlah kolam retensi
Debit  rencana  yang  mengalir  masuk  menuju  saluran  utama,  tepatnya  disekitar  Jalan  Cak  Doko depan  Mitra  Swalayan  merupakan  salah  satu  faktor  terjadinya  banjir  atau  genangan  air  dengan luapan air yang debitnya besar setiap musim hujan. Selain itu debit rencana yang mengalir pada saluran drainase disekitar Jalan Pemuda dan Jalan Soedirman juga mengakibatkan genangan air (banjir).

## Penempatan dan kontruksi kolam retensi pada setiap area
Perencanaan  kolam  retensi  dalam  perhitungan  ini  akan  direncanakan  disetiap  area  yang  ada  di lokasi penelitian mulai dari areal O 1 sampai dengan O 16 dengan dimensi panjang (L) = 10,00 m, lebar (B) = 6,00 m dan kedalaman (D) -= 2,50 m.

## Penempatan dan kontruksi kolam retensi pada satu area (sungai)
Dari  jumlah  kolam  retensi  yang  ada  dari  seluruh  areal  O 1 sampai  dengan  O 16 dihitung  volume totalnya, kemudian membuat satu kolam retensi di sungai.  Pengukuran dilakukan terhadap lebar dan  kedalaman  sungai  di  lapangan  dengan  membuat  beberapa  potongan,  maka    kita  bisa menetapkan  lebar  rata-rata  sebagai  lebar  kolam  retensi  (B)  dan  kedalaman  rata-rata  sebagai kedalaman kolam retensi (D kolam ) sehingga didapat panjang kolam retensi (L).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  analisis  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  maka  akhir  tulisan  dari  laporan akhir penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Berdasarkan  data  –  data  curah  hujan  yang  ada  di  sekitar  wilayah  Kota  Kupang  digunakan untuk  menghitung  curah  hujan  rencana  dengan  kala  ulang  10  tahun  menggunakan  Metode Gumbel Tipe  I diperoleh curah hujan rencana (R T )  sebesar 159,142 mm dan menggunakan Metode Log Person Tipe III diperoleh curah hujan rencana (R T ) sebesar 147,178 mm. Nilai curah hujan rencana yang diperoleh dari Metode Gumbel Tipe I dan Metode Log Person Tipe III  diuji  dengan  Uji  Kecocokan  Chi-Kwadrat  dan  Smirnov-Kolmogorov,  dari  hasil perhitungan  diketahui  bahwa  data  distribusi  frekwensi  yang  terjadi  dapat  diterima,  dimana Dmax < Dcr.
2. Besarnya debit rencana total (Q R = Q ICH + Q AK ) sebesar 6,391 m 3 /dtk, yang didapat dari total debit  rencana  akibat  intensitas  curah  hujan  (Q ICH )  sebesar  6,062  m 3 /dtk  dan  diperoleh  debit rencana akibat air kotor penduduk (Q AK ) sebesar 0,329 m 3 /dtk.
3. Besarnya  debit  saluran  lama/eksisting  (Q S )  diperoleh  dari  hasil  pengukuran  di  lapangan, dimana diperoleh debit total yang terjadi sebesar 6,070 m 3 /dtk.
4. Debit  rencana  (Q R )  hasil  perhitungan  dibandingkan  terhadap  debit  saluran  lama/eksisting (Q S )  dan  diketahui  dari  hasil,  yaitu  :Q R =  6,391  m 3 /dtk    >    Q S =  6,070    m 3 /dtk.  Dari  hasil perbandingan, maka direncanakan kolam retensi untuk penampungan sementara debit banjir di setiap area mulai dari area O 1 sampai dengan area O16 sebanyak 22 buah..
5. Dari 22 buah kolam retensi, didapat volume total kolam retensi sebesar 3.132,3536 m 3 . Dari volume  tersebut  dibuat  satu  kolam  retensi.    Hasil  pengamatan  dan  pengukuran  di  lapangan menyatakan,  maka  dipilih  tipe  kolam  retensi  penampungan  (storage)  memanjang,  dengan dimensi/ukuran, yaitu: lebar kolam (B kolam ) = 4,00 m dan kedalaman (D kolam ) = 1,50 m, maka didapat  panjang  kolam  (L kolam )  =  522,00  m.  Konstruksi  kolam  retensi  sesuai  hasil perhitungan  di  lengkapi  dengan  pembendungan,  dimana  tinggi  bendung  (P)  =  1,50  m, panjang  lantai  muka  (l mk )  =  14,00  m,  panjang  kolam  olakan  (l ko )  =  6,50  m  dan  lebar  pintu pembilas (b pp ) = 0,60 m.

## SARAN
Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :
1. Bagi  Pemerintah  Kota  Kupang  dan  Kecamatan  Oebobo  khususnya  untuk  lebih memperhatikan  daerah-daerah  yang  berpotensi  terdampak  banjir  dengan  memberikan imbauan dan sosialisasi terhadap bagaimana mengatasi atau menanggulangi  bahaya banjir.
2. Bagi Pemerintah Kota Kupang dan Kecamatan Oebobo khususnya harus bisa mengendalikan potensi  banjir  terutama  pada  musim  hujan  setiap  tahunnya  dengan  mensosialisaikan  cara membuat  sumur  resapan,  kolam  retensi  dan  lubang  resapan  biopori  untuk  mencegah terjadinya banjir yang lebih besar.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar bias menganalisis jumlah penduduk yang terdampak banjir dan merencanakan metode penanggulangan banjir, baik secara teknis maupun non teknis di Kota Kupang.

## DAFTAR PUSTAKA
Awan,  R.,  N.,  dkk.  2017.  Perencanaan  Kolam  Retensi  Pada  Perumahan  Mutiara  Witayu, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbau, Jurnal JOM FTEKNIK, Vol. 4 No. 1, dibaca 13 Maret 2020, FT. Universitas Riau, Pekanbaru.
Banunaek,    N.  2007.  Laporan  Potensi  Air  Tanah  di  Kota  Kupang  dan  Sekitarnya,  Undana Kupang, NTT.
BPS (2006). Kecamatan Oebobo Dalam Angka 2017-2018,  Badan Pusat Statistik Kota Kupang, NTT.
BPS. (2018).  Kota Kupang Dalam Angka 2018,  Badan Pusat Statistik Kota Kupang, NTT.
Darmawan,  A.,  dkk.  2010.  Geologi  Lingkungan  dan  Fenomena  Kars  Sebagai  Arahan Pengembangan  Wilayah  Perkotaan  Kupang,  NTT,  dibaca  9  Maret  2020,  Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi, Vol. I, No. 1, April 2010 : 11-26, Bandung.
Dep. PU (2003).  Standar Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan (SK.SNI T – 22 – 1991 – 03),  Departemen Pekerjaan Umum,  Jakarta.
Dinas Pertambangan  dan Energi, (2005)   Peta Daerah Recharge – Discharge di Kota Kupang dan Sekitarnya,  Dinas Pertambangan dan Energi,  Kota Kupang.
Dirjen  CK,  (2010).  Buku  Panduan  Sistem  Drainase  Mandiri  Berbasis  Masyarakat  Yang Berwawasan    Lingkungan  (Tata  Cara  Pembuatan  Kolam    Retensi  dan  Polder Dengan  saluran-Saluran  Utama),  Departemen  Pekerjaan  Umum  Direktorat  Jenderal Cipta Karya, Jakarta.
Hadisusanto, N. 2010. Aplikasi Hidrologi, Jogja Mediautama, Malang.
Kodoatie,  R.,  J.  dan  Sugiyanto.  2002.  Banjir,  Beberapa  Penyebab  dan  Metode Pengendaliannya dalam Perspektif  Lingkungan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Nugroho,  A.,  dkk.  2017.  Analisis  Perencanaan Lahan  Kolam  Retensi  di  Kawasan  Semanggi, Kota  Surakarta,  dibaca  2  Maret  2020,  Jurnal  Matriks  Teknik  Sipil,  September  2017, FT, Prodi Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Suripin. 2004. Sistem Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan,  Andi,  Yogyakarta.