Efisiensi Penyisihan Senyawa Karbon Pada Efluen IPAL Bojongsoang Dengan Constructed Wetland Tipe Subsurface Horizontal Flow : Studi Potensi Daur Ulang Air Limbah, Tazkiaturizki JTL Vol. 8 No. 2 Desember 2016, 148-154

## EFISIENSI PENYISIHAN SENYAWA KARBON PADA EFLUEN IPAL BOJONGSOANG DENGAN CONSTRUCTED WETLAND TIPE SUBSURFACE HORIZONTAL FLOW :

## STUDI POTENSI DAUR ULANG AIR LIMBAH

## Tazkiaturrizki
Jurusan Teknik Lingkungan, FALTL, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1, Jakarta 11440, Indonesia tazkia.fatah@trisakti.ac.id

## Abstrak
Teknologi daur ulang limbah merupakan solusi tepat dalam menangani kelangkaan air bersih saat  ini.  Efluen  IPAL  Bojongsoang  di  Bandung  merupakan  salah  satu  potensi  daur  ulang  air limbah  jika  ditambahkan  pengolahan  lebih  lanjut  dengan  menggunakan  lahan  basah  buatan ( constructed  wetland ).  Dengan  menggunakan  media  seperti  tanah,  pasir,  kerikil  dan menambahkan tanaman Typha latifolia dan Scirpus grossus serta sistem aerasi parameter seperti BOD/COD dapat tersisihkan dengan sangat baik dengan efisiensi 80-90%. Modifikasi dilakukan dengan  tiga  tahapan  pengolahan  yaitu  tahap  I  untuk  penyisihan  BOD/COD  dengan Typha latifolia ditambah aerasi dan tahap II untuk penyisihan fosfat dengan Scirpus grossus dengan dan tanpa  aerasi  dan  tahap  III  ditujukan  untuk  melengkapi  penyisihan  nitrogen  melalui  proses denitrifikasi dengan Glycine max dan tanpa aerasi. Didapatkan hasil bahwa terjadi peningkatan efisiensi  penyisihan  fosfat  hingga  mencapai  80-99%.  Proses  aerasi  dan  kombinasi  tanaman ( T.latifolia, S.grossus, G.max ) serta pengolahan bertahap terbukti memberikan pengaruh dalam penyisihan nitrogen dan fosfat.  Diperoleh hasil bahwa konsentrasi  efluen  yaitu  COD  berada  pada rentang 6 – 17 mg/L; BOD berada pada rentang 1 – 4 mg/L telah memenuhi standar kualitas air kelas 2 berdasarkan baku mutu PP 82/2001 dan berpotensi untuk digunakan sebagai daur ulang air limbah.

## Abstract
Carbon  Removal  Efficiency  Of  Wwtp  Effluent  Bojongsoang  Using  Constructed  Wetland Tipe Subsurface Horizontal Flow As Preliminary Study Of Recycle Wastewater Potential . Recycled  water  is  one  of  the  appropriate  technology  to  solve  scarcity  of  water..  The  effluent’s WWTP  of  Bojongsoang  in  Bandung  West  Java  is  one  of  potential  water  for  recycling  waste water if it continue to advanced treatment with constructed wetland. From the previous research, using media such as soil, sand, gravel and add vegetation such as Typha latifolia and Scirpus grossus with aeration system, BOD/COD parameters are removed well with high efficiency 80- 90% . Modification were done by three step of treatment, they are step I for remove BOD/COD with  Typha  latifolia  with  aeration  system  and  step  II  for  remove  nitrogen  and  phosphate  with Scirpus  grossus  with/without  aeration  and  step  III  for  complete  the  nitrogen  removal  with
Efisiensi Penyisihan Senyawa Karbon Pada Efluen IPAL Bojongsoang Dengan Constructed Wetland Tipe Subsurface Horizontal Flow : Studi Potensi Daur Ulang Air Limbah, Tazkiaturizki JTL Vol. 8 No. 2 Desember 2016, 148-154
denitrification  process  by  Glycine  max  without  aeration.  Results  of  this  research  show  that nitrogen  and  phosphate  removal  increase  well  with  high  efficiency  between  80–99%.  Aeration system and combination of vegetation (T.latifolia, S.grossus, G.max) highly affected nitorgen and phosphate removal. Results the effluent concentration of COD reach the range of 6 – 17 mg/L; BOD  1-4  mg/L  and  meet  the  quality  standard  of  PP  82/2001  and  has  potential  for  recycling wastewater .
Kata kunci : daur ulang, air limbah, lahan basah buatan, karbon

## 1. Pendahuluan
IPAL Bojongsoang merupakan Instalasi
Pengolahan  Air  Limbah  yang  khusus  melayani limbah domestik yang dihasilkan dari Kota Bandung. Sampai saat ini, IPAL Bojongsoang baru melayani ¼ jiwa  atau  sekitar  596.556  jiwa  dari  total  2.390.120 jiwa penduduk kota Bandung (PDAM Tirta Wening, 2012).  Sebelum  sampel  air  efluen  tersebut  diolah dengan menggunakan constructed wetland , dilakukan uji karakteristik awal untuk mengetahui kondisi/konsentrasi  parameter-parameter  pencemar yang  masih  ada  dalam  efluen  air  limbah  setelah mengalami proses pengolahan pada IPAL.
Baku  mutu  yang  saat  ini  digunakan  adalah Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  69  tahun 2005  tentang  Pedoman  Penentuan  Status  Mutu  Air. Baku  mutu  ini  merupakan  baku  mutu  daerah  yang penetapannya  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  82  tahun  2001  tentang  Pengelolaan  Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (PP 82/2001). Efluen  IPAL  Bojongsoang  pada  dasarnya  telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur  Jawa  Barat  No.69/2005  dan  juga  telah memenuhi  PP  82/2001  kelas  4  sebagai stream standar yang digunakan di Indonesia.
Melihat  potensi  yang  besar  dari  efluen pengolahan  IPAL  Bojongsoang  yang  selama  ini sebagian  besar  dibuang  ke  sungai  Citarum  dan sebagian kecilnya digunakan untuk keperluan irigasi, pertanian,  dan  perikanan,  maka  sebaiknya  dilakukan daur  ulang  pada  efluen  IPAL  Bojongsoang.  Daur ulang efluen IPAL Bojongsoang nantinya diharapkan dapat  digunakan  untuk  keperluan  aktivitas  manusia sehari-hari  tidak  hanya  untuk  irigasi,  pertanian, perikanan,  tapi  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai air flushing, cuci kendaraan, menyiram tanaman, dan kebutuhan  lainnya  (bukan  untuk  diminum).  Oleh karena  itu  akan  ditingkatkan  standar  kualitas  air efluen  dan  diharapkan  setelah  dilakukan  pengolahan
melalui wetland standar  kualitas  airnya  meningkat sesuai dengan peruntukan penggunaan air berdasarkan PP 82/2001.
Jika  efluen  IPAL  Bojongsoang  ini  ingin digunakan  untuk  standar  kualitas  air  kelas  tiga  yaitu air  yang  peruntukannya  dapat  digunakan  untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi  pertamanan  dan  atau  untuk  peruntukkan lain  yang  mensyaratkan  mutu  air  yang  sama  dengan kegunaan  tersebut.  Untuk  keperluan  sehari-hari diharapkan  air  yang  telah  diolah  nanti  dapat digunakan  untuk  flushing,  cadangan  pemadam kebakaran, mencuci kendaraan.
Untuk  mengetahui  apakah  efluen  IPAL Bojongsoang  ini  dapat  diolah  dengan  menggunakan proses  biologi,  maka  perlu  diketahui  bagaimana perbandingan  nilai  BOD/COD  dari  efluen  IPAL Bojongsoang.  Berdasarkan  literatur,  apabila  air limbah  yang  akan  diolah  memiliki  perbandingan BOD/COD diantara 0,4 – 0,8 mg/L maka air limbah tersebut  dapat  diolah  secara  biologi  karena karakteristik air tersebut adalah biodegradable [5].
Telah  dilakukan  beberapa  penelitian  yang berkaitan sebelumnya mengenai efektivitas penyisihan  pencemar  dengan  menggunakan wetland . Pertama  dengan  melakukan  variasi  tanaman,  waktu kontak,  dan  penambahan  aerasi.  Berdasarkan penelitian pertama, waktu kontak memberi pengaruh dalam  meningkatkan  efisiensi  penyisihan  untuk setiap  parameter  (waktu  kontak  yang  paling  baik yaitu  5  hari),  begitu  juga  dengan  aerasi  dibuktikan dapat  meningkatkan  efisiensi  penyisihan  terutama untuk  paramater  COD,  BOD,  fosfat,  amonium  dan nitrit  (Panelin,  2011).  Kedua,  penelitian wetland dilakukan  dengan  membuat  variasi  jenis  tanaman, variasi  volume  reaktor  (ketebalan  media wetland ), penambahan  aerasi  dan  waktu  kontak.  Didapatkan
Efisiensi Penyisihan Senyawa Karbon Pada Efluen IPAL Bojongsoang Dengan Constructed Wetland Tipe Subsurface Horizontal Flow : Studi Potensi Daur Ulang Air Limbah, Tazkiaturizki JTL Vol. 8 No. 2 Desember 2016, 148-154
hasil  bahwa  tanaman Typha  latifolia dapat menyisihkan  COD,  BOD  dengan  efisiensi  tertinggi ditambah dengan aerasi pada ketebalan media 40 cm dan waktu kontak 2 hari [4].
Wetland merupakan alternatif pengolahan limbah cair  yang  bersifat  alami  ( natural ). Wetland merupakan teknologi yang menggunakan lahan basah yang  terdiri  dari  tanaman,  mikroorganisme,  tanah, dan  substansi  air  limbah  yang  saling  berinteraksi sehingga  dapat  menyisihkan  kontaminan  dari  air buangan.  Teknologi wetland sering  dipilih  untuk menangani permasalahan limbah domestik dikarenakan teknologi ini merupakan teknologi yang murah  biayanya,  tidak  memerlukan  teknologi canggih  untuk  mengoperasikannya  dan  tidak memerlukan operator
khusus
dalam mengoperasikannya [1].
Oleh  karena  itu,  pada  penelitian  ini  akan dilakukan  studi  mengenai  potensi  daur  ulang  air limbah ditinjau dari efisiensi penyisihan COD, BOD dan Fosfat.

## 2. Metodologi
Dalam  studi  ini,  dilakukan  beberapa  tahapan pengerjaan  guna  mendapatkan  kesimpulan  dan  hasil akhir dari penelitian :

## 1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Sampel  limbah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini berasal dari efluen hasil pengolahan IPAL Domestik (Bojongsoang).
2. Penyiapan Reaktor
Reaktor  berbahan  dasar  resin  dan poly  ethylene dengan  masing-masing  sel  reaktor  memiliki  3  zona, yaitu zona inlet, pengolahan, dan zona outlet.
3. Penyiapan Alat dan Bahan Reaktor constructed  wetland merupakan  reaktor dengan  prinsip  pengolahan  biologis  menggunakan tanaman.  Oleh  karena  itu,  kondisi  reaktor  harus disesuaikan  sedemikian  rupa  sehingga  mendukung pertumbuhan tanaman yang digunakan.
4. Penjenuhan Reaktor
Penjenuhan  dilakukan  dengan  mengisi  reaktor dengan  air  bersih  hingga  menggenangi  permukaan. Kondisi ini dibiarkan selama beberapa waktu hingga pori-pori media terisi penuh oleh air. Indikator tanah sudah  jenuh  adalah  apabila  tinggi  muka  air  tidak turun lagi meskipun diisi air bersih.
5. Aklimatisasi Tanaman
Aklimatisasi  dilakukan  dengan  meletakkan  tanaman dalam wadah bersisi air bersih dan dibiarkan selama
beberapa  hari.  Proses  ini  dilakukan  guna  menguji ketahanan  tanaman  sehingga  diharapkan  tanaman yang lolos merupakan tanaman dengan kualitas yang baik.

## 6. Pengoperasian Reaktor
Reaktor  yang  digunakan  terdiri  dari  reaktor constructed  wetland (CW)  dan engineered  wetland (EW)  keduanya  menggunakan  tipe horizontal subsurface flow dengan 3 train aliran.
Tabel 1 Ilustrasi Variasi Reaktor

## 7. Pengambilan dan Analisis Sampel
Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  metode grab  sampel (sampel  sesaat)  yaitu  sampel  diambil langsung  dari  satu  titik  pada  waktu  tertentu.  Sampel diambil  satu  di  titik  influen  dan  titik  efluen  masing- masing  reaktor constructed  wetland .  Pengambilan sampel dilakukan dua kali sehari untuk analisa COD, pH,  dan  temperatur,  yaitu  pada  pukul  09.00  dan 16.00.  pemilihan  waktu  pengambilan  sampel  ini dilakukan  dengan  pertimbangan  kondisi  lingkungan fisik yang tidak jauh berbeda.
Sampel yang diambil kemudian diuji kualitasnya.  Parameter-parameter  kualitas  air  yang diukur  terdiri  dari  parameter  fisik,  seperti Temperatur,  pH,  dan  Total  Solid,  serta  parameter kimia,  seperti  COD,  BOD,  DO,  dan  Total  Fosfat. Metode  analisa  yang  digunakan  dapat  dilihat  pada Tabel 2 .
Tabel 2 Metode Analisa Parameter

## 3. Hasil dan Pembahasan
Dapat  dilihat  pada Tabel  3 karakteristik  awal dari efluen IPAL Bojongsoang yang akan digunakan sebagai  umpan  bagi  reaktor constructed  wetland dalam penelitian ini.
Efisiensi Penyisihan Senyawa Karbon Pada Efluen IPAL Bojongsoang Dengan Constructed Wetland Tipe Subsurface Horizontal Flow : Studi Potensi Daur Ulang Air Limbah, Tazkiaturizki JTL Vol. 8 No. 2 Desember 2016, 148-154
Tabel 3 Karakteristik awal efluen IPAL Bojongsoang
Sumber: Tazkiaturrizki, 2016
Pada Tabel  3 dapat  dilihat  bahwa  terdapat beberapa  parameter  yang  niilainya  masih  tinggi untuk  standar  kualitas  air  kelas  dua  dan  tiga  (PP 82/2001) diantaranya BOD, COD, dan Nitrit.
Untuk  mengetahui  apakah  efluen  IPAL Bojongsoang  ini  dapat  diolah  dengan  menggunakan proses  biologi,  maka  perlu  diketahui  bagaimana perbandingan  nilai  BOD/COD  dari  efluen  IPAL Bojongsoang seperti pada Gambar 1 .
Gambar 1 Perbandingan BOD/COD Perbandingan  BOD/COD  dari  efluen  IPAL Bojongsoang  adalah  0,519  dan  ini  berada  pada rentang  0,4  –  0,8  mg/L,  ini  berarti  air  efluen  IPAL Bojonsoang  dapat  diolah  dengan  menggunakan constructed wetland karena bersifat biodegradable .

## Penyisihan COD
Chemical  Oxygen  Demand (COD)  merupakan salah  satu  parameter  pencemar  yang  menunjukkan kandungan organik yang terdapat dalam limbah cair. COD  adalah  sejumlah  oksidan  kimia  (seperti potassium dichromate ) atau oksigen yang diperlukan untuk  mengoksidasi  senyawa  kimia  dalam  air. Senyawa  kimia  yang  terdapat  dalam  efluen  IPAL Bojongsoang  dapat  disisihkan  melalui  proses sedimentasi  dan  filtrasi,  akan  tetapi  sebagian
besarnya  dimineralisasi  melalui  proses  degradasi mikroba [6]. Pengukuran konsentrasi COD setiap hari ditujukan untuk mengetahui kondisi tunak dari setiap rangkaian  reaktor  sehingga  dapat  dilakukan pengukuran untuk parameter lainnya.
Sebagian  besar  karbon  yang  masuk  ke  dalam constructed wetland digunakan oleh mikroorganisme, dan  biasanya  proses  mineralisasi  yang  dilakukan melalui  respirasi  mikroba  aerob  lebih  banyak memerlukan  karbon  organik  yang  tersedia  dalam  air limbah dibandingkan dengan respirasi mikroba secara anaerob  [7].  Dilakukan  pengukuran  COD  terlarut setiap harinya untuk mengetahui efisiensi penyisihan organik.  Dari  hasil  pengukuran  COD  terlarut didapatkan  grafik  penyisihan  COD  terlarut  untuk setiap  reaktor  pada  masing-masing  rangkaian  sistem constructed wetland , dapat dilihat pada Gambar 2 .
Gambar  2 merupakan  grafik  penyisihan  COD pada running 1 (rasio N/P = 20), tampak konsentrasi COD sangat berfluktuatif atau belum stabil pada hari ke 1 – 7, dan tampak mulai tunak pada hari ke-7 dan seterusnya.  Konsentrasi  inlet  memiliki  rentang  COD diantara 35 – 50 mg/L, sangat mungkin berfluktuatif karena  air  limbah  yang  merupakan  umpan  reaktor ditampung  terlebih  dahulu  sebelum  dipompakan  ke reaktor  sehingga  selama  prosesnya  berlangsung memungkinkan terjadinya degradasi senyawa organik oleh  mikroorganisme  yang  terdapat  dalam  efluen IPAL Bojongsoang namun tidak signifikan.
Pada  penelitian  terdahulu,  proses  degradasi karbon  akan  menunjukkan  hasil  yang  baik  pada reaktor 1 yang merupakan reaktor tunggal pada tahap pengolahan  pertama,  menggunakan Typha  latifolia dan  ditambahkan  aerasi.  Namun  pada  reaktor  1  ini sempat  menunjukkan  kenaikan  nilai  COD  hingga kemudian  stabil.  Konsentrasi  COD  pada  kondisi steady  state memiliki  nilai  17  mg/L.  Pada  tahapan selanjutnya,  yaitu  tahapan  yang  sebenarnya difokuskan  untuk  menyisihkan  nutrien  dalam  air limbah, nilai COD justru meningkat dari konsentrasi outlet  reaktor  1  dan  hal  ini  terjadi  pada  setiap rangkaian.  Nilai  COD  yang  meningkat  dapat dikarenakan  terjadinya shock  loading karena pengaturan  debit  pompa  yang  terganggu  sehingga beban  yang  masuk  ke  reaktor  menjadi  lebih  besar sehingga penyisihan yang terjadi tidak optimal.
Efisiensi Penyisihan Senyawa Karbon Pada Efluen IPAL Bojongsoang Dengan Constructed Wetland Tipe Subsurface Horizontal Flow : Studi Potensi Daur Ulang Air Limbah, Tazkiaturizki JTL Vol. 8 No. 2 Desember 2016, 148-154
Gambar  2 Penyisihan COD pada running 1 (rasio N/P = 20) untuk : (a) Rangkaian 1 ( T.latifolia +aerasi, S.grossus +aerasi, S.grossus ) ; (b) Rangkaian 2 ( T.latifolia +aerasi, S.grossus +aerasi, G.max ) ; dan (c) Rangkaian 3 ( T.latifolia +aerasi, S.grossus , G.max )
Nilai  COD  pada  tahapan  kedua  (menggunakan Scirpus  grossus dengan  aerasi/tanpa  aerasi),  mulai menurun  dan  tunak  pada  hari  ke-5.  Efisiensi penyisihan  pada  running  1  (rasio  N/P  =  20)  yang dimiliki  dari  setiap  rangkaian  reaktor  adalah  82% untuk rangkaian
1 ( T.latifolia +aerasi, S.grossus +aerasi, S.grossus ), 70% untuk Rangkaian 2
( T.latifolia +aerasi, S.grossus +aerasi, G.max )  dan 82%  untuk  Rangkaian  3  ( T.latifolia +aerasi, S.grossus , G.max ).    Tampak  efisiensi  penyisihan terbaik  ditunjukkan  oleh  rangkaian  1  dan  rangkaian 3.
Pada  proses  running  2  (rasio  N/P  =  10)  seperti yang  bisa  dilihat  pada Gambar  3 grafik  penyisihan COD  menunjukkan  nilai  yang  lebih  stabil dibandingkan running 1 (rasio N/P = 20). Konsentrasi COD pada inlet berada pada rentang 40- 60 mg/L dan lebih  stabil  konsentrasinya.  Kemampuan  adaptasi mikroorganisme dan tanaman tampak lebih baik pada running  2  (rasio  N/P  =  10)  ini  sehingga  penyisihan karbon  berlangsung  dengan  baik  meskipun  pada rangkaian  3  ( T.latifolia +aerasi, S.grossus , G.max ) fluktuatif  konsentrasi  masih  jelas  terlihat.  Sama seperti  running  1  (rasio  N/P  =  20),  kondisi  tunak dicapai  pada  hari  ke-7  sehingga  dapat  dilakukan pengukuran  untuk  parameter  lainnya  seperti  BOD, TS, Amonium, Nitrit, Nitrat, NTK dan Totak Fosfat. Efisiensi penyisihan pada running 2 (rasio N/P = 10) yang  dimiliki  dari  setiap  rangkaian  reaktor  nilainya sama yaitu 85,7% pada kondisi tunak.
Proses  penyisihan  COD  berlangsung  lebih  baik jika menggunakan aerasi, dapat dilihat pada Gambar 3 untuk  reaktor  2  pada  rangkaian  1  dan  reaktor  3 pada  rangkaian  2  dengan  menggunakan  tanaman Scirpus  grossus konsentrasi  COD  semakin  menurun dari  konsentrasi  efluen    reaktor  1  ( Typha  latifolia + sistem  aerasi).  Konsentrasi  COD  pada  outlet keseluruhan rangkaian nilainya kurang dari 10 mg/L, menunjukkan hasil yang baik karena COD baku mutu yang diinginkan adalah 50 mg/L. Konsentrasi terkecil ditunjukkan  oleh  reaktor  6  ( G.max &  tanpa  aerasi) dan  reaktor  7  ( G.max &  tanpa  aerasi) dengan konsentrasinya  sebesar  2,79  mg/L.  Dari  hasil  yang diperolah  dapat  disimpulkan  dengan  adanya  tiga tahapan  pengolahan  dapat  meningkatkan  efisiensi penyisihan  untuk  karbon.  Tampak  efisiensi  terbaik ditunjukkan oleh rangkaian 1.
Pada Gambar  4 ,  proses  penyisihan  karbon  pada running  3  (rasio  N/P  =  30)  mencapai  kondisi steady state pada hari ke-7. Secara umum, konsentrasi COD mengalami penurunan dari tahap 1 hingga ke tahap 3 pengolahan.  Ini  menunjukkan  terdapat  peranan mikroorganisme  dari  setiap  reaktor  yang  dilalui  air limbah. Konsentrasi terendah yang bisa dicapai pada running  3  adalah  5,59  mg/L  COD.  Efisiensi penyisihan  pada  running  3  (rasio  N/P  =  30)  yang dimiliki  dari  setiap  rangkaian  reaktor  adalah  94% untuk
rangkaian 1 ( T.latifolia +aerasi,
S.grossus +aerasi, S.grossus ), 89% untuk Rangkaian 2 ( T.latifolia +aerasi, S.grossus +aerasi, G.max )  dan 89%  untuk  Rangkaian  3  ( T.latifolia +aerasi, S.grossus , G.max ).  Tampak  efisiensi  yang  terbaik
0 50 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ko ns en tr as i C O D , m g/ L Waktu (hari) Inlet R1 R4 R7 0 20 40 60 80 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ko ns en tr as i C O D , m g/ L Waktu (hari) Inlet R1 R2 R5 (a) (b) (c) 0 20 40 60 80 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ko ns en tr as i C O D , m g/ L Waktu (hari) Inlet R1 R3
R6
Efisiensi Penyisihan Senyawa Karbon Pada Efluen IPAL Bojongsoang Dengan Constructed Wetland Tipe Subsurface Horizontal Flow : Studi Potensi Daur Ulang Air Limbah, Tazkiaturizki JTL Vol. 8 No. 2 Desember 2016, 148-154
pada rangkaian 1.
Gambar    3 Penyisihan  COD  pada  running  2  (rasio N/P = 10) untuk : (a) Rangkaian 1 ( T.latifolia +aerasi, S.grossus +aerasi, S.grossus ) ; (b)  Rangkaian  2 ( T.latifolia +aerasi, S.grossus +aerasi, G.max ) ; dan (c) Rangkaian 3 ( T.latifolia +aerasi, S.grossus , G.max )
Gambar    4 Penyisihan  COD  pada  running  3  (rasio N/P = 30) untuk : (a) Rangkaian 1 ( T.latifolia +aerasi, S.grossus +aerasi, S.grossus ) ; (b)  Rangkaian  2 ( T.latifolia +aerasi, S.grossus +aerasi, G.max ) ; dan (c) Rangkaian 3 ( T.latifolia +aerasi, S.grossus , G.max ) 0 20 40 60 80 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ko ns en tr as iCO D (m g/ L) Waktu (hari) R1 in R1 out R4 out R7 out 0 20 40 60 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ko ns en tr as i CO D (m g/ L) Waktu (hari) R1 in R1 out R4 out R7 out 0 50 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ko ns en tr as iCO D (m g/ L) Waktu (hari) R1 in R1 out R2 out R5 out 0 50 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ko ns en tr as iCO D (m g/ L) Waktu (hari) R1 in R1 out R3 out R6 out (a) (b) (c) (a) (b)
(c) 0 20 40 60 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ko ns en tr as iCO D (m g/ L) Waktu (hari) R1 in R1 out R2 out R5 out 0 20 40 60 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ko ns en tr as i ( m g/ L) Waktu (hari)
R1 in R1 out R3 out R6 out (b)
Efisiensi Penyisihan Senyawa Karbon Pada Efluen IPAL Bojongsoang Dengan Constructed Wetland Tipe Subsurface Horizontal Flow : Studi Potensi Daur Ulang Air Limbah, Tazkiaturizki JTL Vol. 8 No. 2 Desember 2016, 148-154
Karbon  merupakan  sumber  energi  utama  yang diperlukan oleh mikroorganisme, terdapat dua bentuk karbon  yang  biasa  digunakan  untuk  metabolisme mikroorganisme  yaitu  senyawa  organik  dan  karbon dioksida.  Mikroorganisme  yang  menggunakan karbon untuk membentuk jaringan selnya dinamakan heterotrof,  dan  mikroorganisme  yang  mengambil karbon  dari  karbondioksida  dinamakan  autotrof  [5]. Mikroorganisme  autotrof  ini  membutuhkan  energi yang  lebih  banyak  untuk  mensintesis  karbon dibandingkan  dengan  mikoorganisme  autotrof sehingga pertumbuhannya lambat. Jika dibandingkan dengan  heterotrof,  mikroba  autotrof  tidak  mampu berkompetisi  dengan  baik  dalam  menggunakan oksigen  sehingga  mikroba  autotrof  baru  akan  aktif apabila konsentrasi karbon yang ada dalam air sudah sangat sedikit dan mikroba heterotrof tidak lagi aktif memakan  karbon  untuk  metabolisme  tubuhnya. Sebagian  besar  karbon  yang  masuk  ke  dalam contsructed  wetland direspirasi  sebagai  CO 2 oleh mikroorganisme  dan  umumnya  respirasi  aerob memineralisasi  organik  karbon  yang  ada  dalam  air limbah  dibandingkan  respirasi  mikroba  secara anaerob [3].
Tampak  beberapa  kali  terjadi  peningkatan konsentrasi  di  efluen  reaktor  yang  disebabkan terjadinya shock  loading akibat  debit  pompa  influen yang  tidak  terkontrol  dengan  baik  sehingga  beban yang  masuk  lebih  besar  dari  beban  optimum  yang dapat  diolah  oleh  setiap  reaktor.  Dalam  penyisihan senyawa  organik,  peran  tanaman  memang  tidak terlalu  signifikan  akan  tetapi  sistem  perakaran  dari tanaman  dapat  meningkatkan  transport  oksigen  ke substrat dan penyediakan permukaan yang luas untuk mikroorganisme  hidup  [2].  Aerasi  juga  memberikan pengaruh  pada  penyisihan  senyawa  organik  karena diperlukan  sebagai  akseptor  elektron  dalam  proses degradasi  senyawa  organik.  Dari  ketiga  rangkaian pengolahan  untuk  tiga  variasi  rasio  N/P  kinerja penyisihan  untuk  senyawa  karbon  yang  paling  baik adalah  pada  rangkaian  1  dengan  menggunakan Typha latifolia dan Scirpus grossus .

## 4. Kesimpulan
Konsentrasi  efluen  setelah  air  efluen  IPAL Bojongsoang diolah dengan menggunakan constructed wetland
menunjukkan terjadi peningkatan  kualitas  air  sebagai  pertimbangan  daur ulang air limbah. Dengan menggunakan hasil kinerja rangkaian  reaktor  tiga  ( T.latifolia +aerasi, S.grossus , G.max )  diperoleh  konsentrasi  efluen  yaitu  COD berada pada rentang 6 – 17 mg/L; BOD berada pada
rentang 1 – 4 mg/L telah memenuhi standar kualitas air  kelas  2  berdasarkan  baku  mutu  PP  82/2001  dan berpotensi  untuk  digunakan  sebagai  daur  ulang  air limbah.

## Daftar Pustaka
[1] Al-Omari,A.,  Fayyad,M.  2003.  Treatment  of domestic  wastewater  by  subsurface  flow constructed  wetlands  in  Jordan.  Journal    of Elsevier. Desalination 155 (2003) 27-39
[2] Scholz,  M.,  Hedmark,  A.,.  2010.  Constructed Wetlands  Treating  Runnoff  Contaminated with  Nutrients.  Journal  of  Springer  Science. Water Air Soil Pollut (2010) 205;323-332
[3] Stottmeister. Wie β ner. Kuschk. Kappelmeyer. 2003. Effects of plants and microorganisms in Contructed Wetlands for Wastewater Treatment.  Elsevier  Journal.  Biotechnology Advances 22 (2003) 93-117 [4] Tazkiaturrizki,  2016.  Pengaruh  Penambahan Glycine max pada Penyisihan Nitrogen dalam Constructed Wetland Tipe Subsurface Horizontal Flow. Jurnal Teknologi Lingkungan,  ISSN:  1829-6572,vol.7,  no.3, Juni 2016. [5] Tchobanoglous,  G.,.Burton,  L.,  Franklin.
Stensetl, H.D.,. (2004). Wastewater Engineering Treatment and Reuse 4 th Edition. McGraw-Hill: New York.
[6] Vymazal,  J.  2001.  Removal  of  Organics  in Czech  Constructed  Wetlands  with  Horizontal Subsurface  Flow.  In  J.  Vymazal  (Ed.), Transformations  of  nutrient  in  natural  and constructed  wetland  (pp.  305–327).  Leiden: Backhuys.
[7] Zemanova, K., Picek, T., Dusek, J., Edwards, K.,  Stanruckova,  H.,.  2010.  Carbon,  Nitrogen and Phosphrus Transformations are Related to Age  of  Constructed  Wetland.  Journal  of Springer Science. Water Air Soil Pollut (2010) 207:39-48