## Analisa Perhitungan Nilai Kapsitor Bank untuk Perbaikan Faktor Daya
pada PT. Karya Toha Putra
Putri Dwi Lestari 1) , Gunawan 2) , dan Ida Widihastuti 3)
1, 2,3) Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Sultan Agung Semarang
1, 2,3) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Po.Box 1054 Semarang 50112 e-mail: putridwilestari@std.unissula.ac.id 1) , gunawan@unissula.ac.id 2) , ida_fti@unissula.ac.id 3)

## ABSTRACT
The  use  of  electricity  with  large  capacity  sometimes  faces  various  kinds  of  problems.  These  problems  include  network losses and voltage drops that occur in the channel. Improvement of electric power factor at PT. Karya Toha Putra is expected to improve the quality of electric power. This improvement is also expected to reduce the cost of electricity bills at PT. Karya Toha Putra. To be able to implement improvements in the quality of the electric power, it is necessary to calculate the reactive power compensated. In this case the power factor to be achieved is 0.95. After doing these calculations, the determination of the capacitor value will be used. By doing these stages, it is expected that the installation of capacitor banks can improve the quality of electric power. Bank capacitors are collections of capacitors used to provide reactive power compensation to im- prove the electrical power factor. From the results of the study showed that the amount of compensation needed to improve the power factor at PT. Karya Toha Putra is 50 kVAR, divided into 5 steps with one step, a capacitor of 10 kVAR.
Keywords : Electric power quality, Power Factor, Bank Capacitors.

## ABSTRAK
Penggunaan listrik dengan kapasitas besar terkadang menghadapi berbagai macam permasalahan. Permasalahan ter- sebut  antara  lain adalah  rugi-rugi  jaringan  dan  penurunan  tegangan  yang  terjadi  pada saluran.  Perbaikan  Faktor  daya listrik  pada PT.  Karya  Toha Putra  diharapkan  mampu  memperbaiki  kualitas  daya  listrik.  Perbaikan  ini  diharapkan  pula mampu memperkecil biaya tagihan listrik pada PT. Karya Toha Putra. Untuk dapat melaksanakan perbaikan  kualitas  daya listrik  tersebut,  maka  perlu  dilakukan  perhitungan terhadap daya reaktif yang dikompensasi. Dalam hal ini faktor daya yang ingin dicapai  adalah  0,95.  Setelah  melakukan  perhitungan  tersebut,  maka  dilakukan penentuan nilai kapasitor yang  akan  digunakan.  Dengan  melakukan  tahap-tahap  tersebut  maka  diharapkan  pemasangan  kapasitor  bank  mampu meningkatkan kualitas daya listrik. Kapasitor bank adalah kumpulan kapasitor yang digunakan untuk memberikan kompen- sasi daya reaktif untuk memperbaiki faktor daya listrik. Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa besarnya kompensasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki faktor daya pada PT. Karya Toha Putra yaitu sebesar 50 kVAR, dengan dibagi 5 step dengan satu step dibutuhkan kapasitor sebesar 10 kVAR.
Kata Kunci: Kualitas daya listrik, Faktor Daya, Kapasitor Bank.

## I. P ENDAHULUAN
enggunaan  energi  listrik  dalam  kapasitas  besar pada umumnya di gunakan untuk keperluan usaha atau  bisnis.  Namun,  dalam  penggunaan  listrik dengan  kapasitas  besar  terkadang  menghadapi berbagai  macam  permasalahan.  Permasalahan  tersebut antara lain adanya rugi-rugi jaringan dan penurunan te- gangan yang terjadi pada saluran. Penyaluran daya listrik dari  pembangkit  ke  konsumen  yang  diharapkan  adalah daya  yang  disalurkan  sama  dengan  jumlah  daya  yang sampai  ke  konsumen.  Beban  pada  jaringan  distribusi bisa  berupa  beban  kapasitif  maupun  pada  umumnya merupakan  beban  induktif.  Apabila  beban  induktif  se- makin  tinggi  maka  akan  berakibat  memperbesar  jatuh tegangan, memperbesar rugi-rugi daya, dan menurunkan kapasitas  penyaluran  daya.  Mempertahankan  tegangan konstan pada sistem distribusi merupakan hal yang sulit, dimana jatuh tegangan akan terjadi pada semua bagian sistem  dan  akan  berubah  sesuai  dengan  adanya  peru- bahan beban dan variasi beban. Permasalahan yang ada adalah rendahnya kualitas daya yang disebabkan beban
induktif.  Beban  induktif  merupakan  jenis  beban  yang memiliki unsur lilitan kawat di dalamnya.
Objek beban-beban listrik yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah beban-beban induktif pada sistem kelistrikan  di  PT.  Karya  Toha  Putra.  Penyaluran  daya listrik  digunakan  untuk  melayani  beban–beban  seperti motor  listrik  dan  peralatan  listrik  lainnya.  Pada  PT. Karya  Toha  Putra  terdapat  1  buah  trafo  yang menggunakan  daya  sebesar  400  kVA,  dengan pemakaian  daya  yaitu  sebesar  345  kVA,  dimana  pada perusahaan  tersebut  beroperasi  selama  kurang  lebih  9 jam  setiap  hari  dalam  1  minggu  selama  5  hari  kerja. Dengan penggunaan motor ilistrik tersebut, maka nilai dari  beban  induktif  akan  semakin  tinggi.  Menurunnya nilai  faktor  daya  adalah  sebuah  masalah  yang  harus diminimalisir.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  penulis mencoba mengevaluasi tentang besarnya nilai faktor daya pada sebuah perusahaan. Perbaikan yang dilakukan yaitu dengan penempatan nilai kapasitor yang optimal di lo- kasi yang tepat. Dimana penempatan kapasitor bank ini
P
harus  dilakukan  perhitungan  untuk  mengetahui  nilai daya reaktif yang akan digunakan untuk perbaikan nilai faktor daya.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  akan  diangkat judul penelitian yaitu Analisa Perhitungan Nilai Kapasi- tor Untuk Perbaikan Faktor Daya.
Perumusan Masalaha pada penelitian ini adalah: Di- perlukan  pemetaan  saat  terjadinya  perubahan  nilai faktor daya pada PT. Karya Toha Putra, Bagaimana sta- tus pemanfaatan listrik di PT. Karya Toha Putra, Apakah masih dalam batas standar faktor daya PLN dan apakah masih  ekonomis,  Bagaimana  menentukan  besar kompensasi  mengikuti  perubahan  faktor  daya  yang dinamis.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  melakukan  pen- gukuran  daya  dan  faktor  daya  selama  operasi  kerja. Menghitung  nilai  dari  faktor  daya  pada  saat  terjadi penurunan  dengan  membandingkan  standar  PLN, Menentukan nilai faktor daya selama terjadi penurunan dan menentukan nilai kompensasi secara variable untuk menentukan system kompensator yang relevan.

## II. METODOLOGI
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sylvia n Handriyani (2012) membahas mengenai “Analisa Perbaikan Faktor Daya Untuk Penghematan Biaya Listrik”, besarnya n pe- makaian energi listrik dipengaruhi oleh jenis beban yang dipakai. Beban memiliki sifat resistif, induktif, dan ka- pasitif.  Sifat  ini  akan  memiliki  dampak  pada  sistem kelistrikan yaitu faktor daya. Semakin besar faktor daya (daya  aktif besar) maka sistem listrik tersebut akan se- makin bagus dan sebaliknya. Oleh karena itu ketika sis- tem memiliki faktor daya yang n rendah (daya reaktif  be- sar) maka  PLN  akan memberikan n beban  tarif tersendiri,  sehingga  dibutuhkan  perbaikan  faktor  daya dengan menggunakan kapasitor[2].
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Muhammad n Fah- mi n Hakim, @ membahas  tentang  “Analisis  Kebutuhan Capasitor  Bank  beserta  implementasinya  untuk  mem- perbaiki faktor daya listrik di Politeknik Kota Malang”. Penelitian tersebut bertujuan untuk memperbaki kuali- tas daya listrik, untuk perbaikan faktor daya Politeknik Kota  Malang  (Poltekom).  Hasil n dari  penelitian  yang dilakukan  yaitu  pemasangan Capasitor  Bank  untuk memperbaiki kualitas daya listrik Politeknik Kota Ma- lang,  karena  meningkatnya  faktor  daya  menjadi  0,96 dan  menurunkan  daya  reaktif  menjadi  4,6  kVAr. Dengan  meningkatnya  faktor  daya  diatas n 0,85  maka otomatis  tagihan  listrik  rekening  listrik  PLN  berupa denda kVAr akan hilang[1].
Pengukuran  dilakukan  selama  5  hari,  dari  Hari Selasa 27 Agustus sampai 2 September 2019. Penguku- ran  dilakukan  selama  perusahaan  beroperasi  kurang lebih 9 jam setiap hari. Penulis melakukan pengukuran dari pukul 08.00 samopai 16.00.
Diagram flow chart penelitian
Gambar 1 Diagram Alir Penelitian

## III. ANALISA DAN PEMBAHASAN
Menentukan  besar  pemakaian  dari  beban  yang digunakan di PT. Karya Toha Putra setiap hari diambil dari alat ukur. Pengukuran dilakukan pada panel MDP selama 5 hari, yaitu dari Hari Selasa, 27 Agustus 2019 sampai dengan 2 September 2019 pukul 08.00–16.00.
Adapun n data-data yang n dibutuhkan n adalah se- bagai n berikut  :  Arus,  Tegangang,  Data @ Daya  Aktif, Daya  Semu,  Nilai  Cos  Phi.  Dengan  mengetahui  data yang dibutuhkan tersebut, maka penulis bisa melakukan perhitungan  untuk  menentukan  nilai  kapasitor  yang akan digunakan untuk perbaikan nilai faktor daya.

## A. Data pada Main Distribution Panel (MDP)
Tabel 1. Hasil Pengukuran Hari Pertama Pengukuran Arus, Tegan- gan 3 Phase, Daya Aktif 3 Phase, Daya Semu 3 Phase, Cos Phi
Tabel 2. Hasil Pengukuran Hari Kedua Pengukuran Arus, Tegangan 3 Phase, Daya Aktif 3 Phase, Daya Semu 3 Phase, Cos Phi
Tabel 3. Hasil Pengukuran Hari Ketigaa Pengukuran Arus, Tegan- gan 3 Phase, Daya Aktif 3 Phase, Daya Semu 3 Phase, Cos Phi
Tabel 4. Hasil Pengukuran Hari Keempat Pengukuran Arus, Tegan- gan 3 Phase, Daya Aktif 3 Phase, Daya Semu 3 Phase, Cos Phi
Tabel 5. Hasil Pengukuran Hari Kelima Pengukuran Arus, Tegan- gan 3 Phase, Daya Aktif 3 Phase, Daya Semu 3 Phase, Cos Phi
Tabel 6. Nilai rata – rata Arus per phase, Daya Aktif per phase,
Daya Semu per phase
B. Menghitung  nilai  Power  Faktor,  Arus,  Daya Semu,  Daya  Reaktif    dan  Kompensasi  Daya Reaktif
 Hari i Pertama
Daya Aktif (P) 3 Phase = 47,64 kW = 47640 W Daya Semu (S) 3 Phase = 77,23 kVA = 77230 VA Tegangan (V) 3 Phase  = 385,1 V Menghitung nilai cos φ sebelum perbaikan :
cos φ 1 = Daya Aktif Daya Semu = 47640 77230 = 0.61 φ 1 =   cos −1 0,61 φ 1 = 52,41
Menghitung Daya Reaktif :
Q 1 =   √S 2 − P 2 Q 1 =   √77,23 2 − 47,64 2
Q 1 =   √3694,903 Q 1 =   60,78 kVAR
Menghitung Kompensasi Daya Reaktif persamaan daya reaktif n dapat dicari dengan i cara : Q c = P (tan φ 1 − tan  φ 2 ) = 47640 (tan 52,41 − tan  18,20)
= 47640 (1,30 − 0,32) = 47640 x 0,98 = 46687,2 VAR = 46,68 kVAR
Daya n reaktif n kapasitor  tersebut  secara  langsung  akan mengurangi daya reaktif i induktif dari beban, i sehingga : Q 2 = Q 1 − Q c
Q 2 = 60,78 – 46,68
Q 2 = 14,1 VAR
Menghitung Daya semu yang baru :
S R2 = P R cos φ 2 S R2 = 48,86 0,95
S R2 = 51,43 VA
S S2 = P S cos φ 2 S S2 = 46,05
0,95
S S2 = 48,47 VA
S T2 = P T cos φ 2 S T2 = 48 0,95
S T2 = 50,52 VA Arus baru i yang n dihasilkan n setelah memperbaiki faktor n daya yaitu :
I R2 = S R2 V I R2 = 51,43 385,1
I R2 =  133,54 A
I S2 = S S2 V I S2 = 48,47
385,1 I S2 =  125,86 A
I T2 = S T2 V I R2 = 50,52
385,1 I R2 =  131,18 A

##  Data Hasil Perhitungan
Tabel 7. Data Hasil Perhitungan Nilai Cos Phi dan Daya Semu
Tabel 8. Data Hasil Perhitungan Arus, Daya Reaktif dan Kompen- sasi Daya Reaktif
Gambar 2 Grafik Perbandingan Nilai Cos Phi
Gambar 3 Grafik Perbandingan Nilai Daya Reaktif
Gambar 4 Grafik Perbandingan Nilai Arus
Gambar 5 Grafik Kompensasi Daya Reaktif
Berdasarkan  hasil  pengukuran  yang  sudah  dil- akukan, dapat diketahui pemakaian daya aktif, arus dan juga tegangan setiap hari selama operasi kerja dari pukul 08.00–16.00. Dengan mengetahui hasil pengukuran ter- sebut, maka dapat dilakukan perhitungan untuk mencari nilai cos φ awal, daya reaktif awal, daya reaktif kapasi- tor awal, daya reaktif induktif, daya semu akhir, nilai cos φ akhir,  nilai  arus  akhir,  dan  nilai  kompensasi  daya
0.61 0.61 0.6 0.6 0.6 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 I II III IV V Grafik Perbandingan Nilai Cos Phi sebelum perbaikan setelah perbaikan
60.78 59.57 64.1 61.84
60.6 14.1 14.52 19.34 14.65 13.83 I II III IV V Grafik Perbandingan Nilai Daya Reaktif
sebelum perbaikan setelah perbaikan
211 201.22 191.71 211.22 210.22 131.18 124.78 116.93 128.98 130.33
I II III IV V Grafik Perbandingan Nilai Arus sebelum perbaikan setelah perbaikan 46.68 45.05 44.76 47.19 46.77 I II III IV
V
Grafik Kompensasi Daya Reaktif Qc
reaktif  akhir  yag  dibutuhkan  untuk  perbaikan  faktor daya.
Hasil perhitungan nilai cos φ terjadi perbedaan, dimana nilai  cos φ awal  rata–rata  nilainya  kurang  dari  0,85. Standart  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  PLN,  bahwa nilai cos φ yaitu antara 0,85 sampai 1. Dengan hasil pen- gukuran  dan  perhitungan  yang  sudah  diketahui,  maka dilakukan  perbaikan  nilai  faktor  daya  menjadi  0,95. Pada PT. Karya Toha Putra nilai cos φ rata–rata yaitu 0,60  dan  nilai  cos φ setelah  dilakukan  perbaikan, nilainya  rata-rata  0,95.  Dengan  peningkatan  terhadap nilai faktor daya, maka terjadi penurunan nilai arus (I 2 ). Hal  tersebut  memperlihatkan  bahwa,  semakin  besar nilai  faktor  daya,  maka  semakin  kecil  pula  arus  yang mengalir pada jaringan distribusi. Dengan pengurangan arus  (I 2 )  tersebut,  maka  akan  mengurangi  panas  pada kabel  rangkaian,  dan  juga  bisa  mengurangi  daya  yang terbuang.
Setelah  memperbaiki  nilai  faktor n daya  menjadi 0,95 maka terjadi penurunan terhadap nilai daya semu. Semakin baik nilai faktor daya (mendekati 1) maka akan semakin  banyak  daya  tampak  yang  diberikan  sumber yang  bisa  dimanfaatkan,  dan  apabila  nilai  faktor  daya buruk  (mendekati  0)  maka  akan  semakin  sedikit  daya yang bisa dimanfaatkan dari jumlah daya nyata.
Nilai Q C adalah  besarnya  nilai  kompensasi  daya reaktif. Dari Gambar 4 terlihat nilai untuk kompensasi daya reaktif. Jika sudah diketahui nilai kompensasi daya reaktif  tersebut,  maka  dapat  dicari  besarnya  nilai  arus yang akan digunakan. Dengan mengetahui nilai arus ter- sebut, maka bisa dilakukan untuk mencari nilai kapasi- tor yang akan digunakan untuk memperbaiki nilai faktor daya  rendah.  Rata–rata  untuk  nilai  daya  reaktif  di  PT. Karya Toha Putra adalah minimal sebesar 44,76 kVAR dan  maksimal  yaitu  sebesar  47,19  kVAR.  Hasil kompensasi  daya  reaktif  setelah  dilakukan  perbaikan, nilai  tertinggi  yaitu  47,19  kVAR.  Jadi n besarnya kompensasi daya untuk perbaikan n menjadi 0,95 adalah 50 kVAR. Untuk memasang kpasitor bank dalam jarin- gan  listrik  digunakan  PFR  ( Power  Factor  Controller ) dengan  5  step  dimana  1  step  dibutuhkan  10  kVAR. Dengan mengetahui nilai nilai kompensasi daya reaktif setelah  dilakukan  perbaikan,  maka  dapat  dicari  nilai reaktansi  kapasitifnya  untuk  mengetahui  berapa  total kapasitor yang akan dipakai untuk perbaikan faktor daya jika dinaikkan menjadi 0,95.

## C. Perhitungan Nilai Kapasitor
Pada rangkaian hubung bintang, arus tiap fasa dari arus saluran, berarti I ph = IL √3 sedangkan untuk tegan- gan tiap fasa adalah sama dengan tegangan saluran, be- rarti V ph = V L arus n yang melalui kapasitor n adalah per- bandingan  antara  daya  reaktif  dengan  tegangan n setiap phase. Nilai besarnya arus kapasitor adalah :
I C = Qc
Vc I C = 10000 380 = 26,31 A
Setelah I C diketahui, maka mencari nilai X C
X C = Vc Ic X C = 380 26,31 = 14,44 ohm
Besarnya  nilai  kapasitor  dalam  hubung  bintang dapat dicari dengan cara :
C  = 1 ω X C
Dimana diketahui bahwa :
ω  = 2 . π . f
X C = 14,44 ohm
Maka didapatkan harga C adalah :
C = 1 2. π . f . X C
C = 1 2 . 3,14  . 50 .  14,44 C  = 1 4534,16 = 0,00022055  = 220 μF
Jadi  besarnya  nilai  kapasitansi  yang  dibutuhkan dalam hubungan delta per fase adalah 220 mF.
Sehingga  total  kapasitansi  yang  diperlukan  ada- lah :
= √3 . kapasitansi fase
= √3  . 220
= 381,04 µF.

## D. Hasil Perhitungan Rugi-rugi Daya
Kabel yang digunakan pada PT. Karya Toha Putra yaitu kabel jenis NYY. Resistansi jenis penghantarnya menggunakan  kawat  jenis  penghantar  ACSR.  Dimana kawat  jenis  ini  diameternya  sebesar  25,75  mm.  Untuk resistansi  jenis  aluminium  yaitu  sebesar  ( ρ )  =  28,25 Ωmm 2 /km. Panjang sebuah kawat penghantar (l) = 1000 m = 1 km. Dan untuk luas penampang (A) = 70 mm 2 . Maka  bisa  dicari  untuk  nilai  reasistansi  dengan  rumus (2.17) sebagai berikut :
R  = 𝜌 l A R  = 28,25 1 70 = 0,403 Ω
Tabel 9. Perhitungan Rugi – rugi Daya Sebelum dan Sesudah Per- baikan
Pada tabel 9 terlihat untuk perhitungan nilai rugi- rugi daya saat sebelum dilakukan perbaikan dan setelah dilakukan  perbaikan.  Dengan  mengetahui  nilai  rugi– rugi daya tersebut, maka bisa diketahui berapa rugi en- ergi yang tidak terpakai jika nilai faktor daya dibawah 0,85.

## E. Penggunaan Kapasitor Bank
Jika faktor daya pelanggan rendah, maka n kapasitas daya aktif (kW) yang n dapat digunakan n pelanggan akan berkurang.  Kapasitas  tersebut  akan  turun  seir- ing @ dengan  menurunnya  nilai  faktor  daya  sistem n- kelistrikan  pelanggan.  Akibat  dari  menurunnya  nilai faktor daya tersebut, maka akan muncul beberapa masa- lah antara lain :
1. Membesanya n penggunaan daya listrik n kVAR. 2. Membesarnya n penggunaan  daya  listrik  kWH n ka- rena rugi–rugi.
3. Mutu  listrik n menjadi  rendah  karena  jatuh  tegan- gan.
Adapun  keuntungan  yang  diperoleh  dengan    nai- knya nilai faktor daya yaitu antara lain :
1. Menghilangkan  denda  PLN  atas  kelebihan pemakaian daya reaktif.
2. Menurunkan pemakaian arus total karena pemakaian kVA lebih mendekati  kW yang terpa- kai, akibatnya pemakaian energi listrik akan lebih hemat.
3. Memberikan  tambahan  daya  yang  tersedia  pada trafo sehingga trafo tidak kelebihan (overload).
4. Mengurangi penurunan tegangan.
5. Meningkatkan daya pakai pada alat – alat produksi.
6. Terhindar dari kenaikan suhu pada kabel penghan- tar sehingga mengurangi rugi – rugi daya.
Dengan demikian, pemilihan model kapasitor yang sesuai yaitu dengan memiilih model pemasangan kapa- sitor yang terpusat, karena memiliki bebrapa kelebihan yaitu :
1. Daya reaktif (kVAR) dikompensasi secara terpusat dan menyeluruh.
2. Bisa digunakan untuk mengkompensasi daya con- tinue.
3. Hemat pemakaian ruang, muda untuk instalasi dan juga biaya pemasangan murah

## IV. K ESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisa pada  bab  sebelumnya,  maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Pada PT. Karya Toha Putra saat setelah dilakukan pengukuran  dan  perhitungan  selama  operasi  kerja pada pukul 08.00  – 16.00 nilai faktor daya masih rendah dengan nilai rata – rata 0.60.
2. PT. Karya Toha Putra nilai faktor daya saat sebe- lum  dilakukan  perbaikan  faktor  daya,  rata  –  rata nilainya yaitu 0,60, nilai ini masih jauh dengan ke- tentuan  standar  yang  sudah  ditetapkan  oleh  PLN, bahwa  nilai faktor  daya  minimal  0,85  dan  maksi- mal yaitu 1.  Rendahnya nilai faktor daya ini terjadi karena banyaknya beban induktif, maka diperlukan sumber daya reaktif tambahan untuk memperbesar faktor daya yaitu dengan memakai sebuah kapasi- tor bank.
3. Dengan  rendahnya  nilai  faktor  daya  pada  PT. Karya Toha Putra, maka upaya untuk meminimal- isasi hal tersebut, maka dilakukan penempatan se- buah  kapasitor  dengan  memperhitungkan  nilai daya reaktif yang akan dipasang.
4. Hasil  kompensasi  daya  reaktif  setelah  dilakukan perbaikan,  nilai  tertinggi  yaitu  47,19  kVAR.  Jadi besarnya kompensasi untuk perbaikan faktor daya 0,95 adalah 50 kVAR. Untuk memasang kapasitor bank dalam jaringan listrik digunakan PFR ( Power Factor Controller ) 5 step dengan 1 step dibutuhkan 10 kVAR.
5. Nilai  kapasitor  yang  dibutuhkan  agar  bisa  dil- akukan  perbaikan  faktor  daya  yaitu  sebesar 381,04 mF.

## D AFTAR P USTAKA
[1]  R.  P.  Syawal,  “ Analisis  Pengaruh  Pemasangan Kapasitor  Bank  Terhadap  Faktor  Daya  (Studi  Kasus Gardu  Distribusi  Fakultas  Teknik  Universitas  Halu Oleo) ,” 2015.
[2]  S.  Bandri  and  T.  Danial,  “ Studi  Analisa  Pemasangan Kapasitor  Pada  Jaringan  Udara  Tegangan  Menengah 20 KV Terhadap Drop Tegangan (Aplikasi Pada Feeder 7 Pinang GI Muoro Bungo), ” Tek. Mesin , vol. 4, no. 1,
2014.
[3]  P.  A.  Taufik,  “ Studi  Penempatan  Kapasitor  Untuk Perbaikan Kualitas Tegangan Di Penyulang Kangkung Gi Manggala, ” 2016.
[4]  A.  Rochim,  “ Perbaikan  Faktor  Daya  Listrik  Dengan Kapasitor  Bank  Di  Greeting  Stone  Loundry ,”
Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2015.
[5]  Nurwolo Agus, " Rancang Bangun Kapasitor Bank Pada Jaringan Listrik Gedung Universitas PGRI Semarang," ISBN 978-60299334-4-4. 2015.
[6]  Yani  Ahmad,  " Pemasangan  Kapasitor  Bank  Untuk Perbaikan  Faktor  Daya" .  Journal  of  Electrical
Technology, Vol. 2, No. 3, 2017.
[7] Tampubolon David, “ Optimalisasi Penggunaan Kapasi- tor  Bank  Pada  Jaringan  20  KV  Dengan  Simulasi ETAP”. Vol. 9, No. 2, 2014. [8]  M.  F.  Hakim,  “ Analisis  Kebutuhan  Capsitor  Bank Beserta  Implementasinya  Untuk  Memperbaiki  Faktor Daya  Listrik  Di  Politeknik  Kota  Malang”. Jurnal ELTEK , Vol 12, No. 1 2014.