## Jurnal TEKNIK SIPIL TERAPAN
http://jurnal.polimdo.ac.id/ JTST, 3(1), 2021, 34-48
Analisis Daya Serap Tanah Dengan Metode Uji Perkolasi Di Politeknik Negeri Manado
Ahmad Yani Abas 1 dan  Teddy Takaendengan 2
Program Studi D-IV Teknik Jalan Jembatan  Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Manado, Manado, 95252 1,2
E-mail: ahyanabas@gmail.com

## Abstrak
Perkolasi didefinisikan sebagai  proses masuk atau menembusnya air pada lapisan per- mukaan tanah secara gravitasi hingga mencapai lapisan tanah yang dalam keadaan jenuh air. Tes perkolasi  ini  dimaksudkan    untuk  menentukan  seberapa  besar    luas  area  meresapnya  air  untuk jenis tanah tertentu. Salah satu fungsi dilaksanakannya Uji Perkolasi ini adalah untuk menentukan panjang pipa resapan pada septick tank, agar air dapat terserap oleh tanah disekitarnya dan tidak akan  mempengaruhi  muka  air  tanah.  Untuk  itu  peneliti  melakukan  penelitian  Uji  Perkolasi  di Kampus Politeknik Negeri Manado khususnya di kompleks perkuliahan untuk menentukan panjang pipa resapan pada septick tank yang ada.
Penelitian yang diusulkan ini diharapkan menjadi salah satu solusi terbaik dalam menata masalah panjang pipa resapan yang ada di kampus Politeknik Negeri Manado. Nilai penting dari penelitian  ini  adalah:  Menghasilkan  analisis  yang  akurat  mengenai  nilai  perkolasi  di  kompleks perkuliahan  Politeknik  Negeri  Manado,  Menghasilkan  analisis  yang  akurat  mengenai  dimensi septick tank yang ideal di kompleks perkuliahan Politeknik Negeri Manado, Dari hasil penelitian, didapat bahwa rata-rata laju perkolasi adalah 22 menit, daya resap tanah adalah 877 L/m 2 /hari, panjang bidang resapan adalah 2,7 m. Merujuk hasi yang diperoleh, maka perlu ditinjau kembali dimensi dari semua tangki septik yang  ada dan membuat sistem peresapan yang terpisah sesuai SNI 2398:2017.
Kata-kata kunci : Perkolasi, bidang resapan, daya resap tanah

## 1. PENDAHULUAN
Penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari sangat mutlak diperlukan.  Konsumsi air se- tiap tahunnya meningkat meskipun air di bumi tidak berkurang (Febrina, Ayuna, 2015). Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pertumbuhan penduduk  Indonesia saat ini lebih besar dari 1%, hal ini mempengaruhi juga dalam akses terhadap air minum, sehingga target yang ditetapkan oleh MDG’s sebesar 67% tidak terpenuhi.
Sehubungan dengan peningkatan jumlah penduduk yang juga berimbas pada kebutuhan air  non  pertanian  (domestic,  industry  dan  sebagainya)  juga  dikaitkan  dengan  isu  pemanasan global ( global warming ) maka perlu dilakukan penghematan air (Sapei dan Fauzan, 2012). Perkolasi adalah proses dimana air (hujan, genangan) masuk dan menembus lapisan tanah secara  gravitasi  ke  lapisan  di  bawahnya,  masuk  dan  menembus  jauh  hingga    mencapai  lapisan jenuh air (Yusrial dkk) . Tujuan dari tes perkolasi ini adalah untuk menentukan besarnya bidang peresapan yang diperlukan untuk suatu jenis tanah. Jika daya resap tanah semakin besar, maka semakin  kecil  luas  daerah  peresapan  yang  diperlukan  untuk  sejumlah  air  tertentu.    Jenis  tanah akan mempengaruhi daya resap tanah (Haibaraakudo,  2011).
Proses berlangsungnya air masuk ke permukaan tanah kita kenal dengan infiltrasi, sedang perkolasi adalah proses bergeraknya air melalui profil tanah karena tenaga gravitasi. Air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan menuju muka air tanah. Air dapat bergerak akibat aksi kapiler atau air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal dibawah permukaan  tanah  hingga  air  tersebut  memasuki  kembali  sistem  air  permukaan.  Laju  infiltrasi dipengaruhi tekstur dan struktur, kelengasan tanah, kadar materi tersuspensi dalam air juga waktu. Daya Perkolasi adalah laju perkolasi yaitu laju perkolasi maksimum yang dimungkinkan dengan besar  yang  dipengaruhi  oleh  kondisi  tanah  dalam  daerah  tak  jenuh.  Perkolasi  tidak  mungkin terjadi sebelum daerah tak jenuh mencapai daerah medan. Istilah daya perkolasi tidak mempunyai arti  penting  pada  kondisi  alam  karena  adanya  stagnasi  dalam  perkolasi  sebagai  akibat  adanya lapisan-lapisan semi kedap air yang menyebabkan tambahan tampungan sementara di daerah tak jenuh.
Salah  satu  fungsi  dilaksanakannya  Uji  Perkolasi  ini  adalah  untuk menentukan  panjang pipa  resapan  pada  septick  tank,  agar  air  dapat  terserap  oleh  tanah  disekitarnya  dan  tidak  akan mempengaruhi  muka  air  tanah.  Untuk  itu  peneliti  akan  melakukan  penelitian  Uji  Perkolasi  di Kampus  Politeknik  Negeri  Manado  khususnya  di  kompleks  perkuliahan  untuk  menentukan panjang pipa resapan pada septick tank yang ada.
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang,  penulis  merumuskan  permasalahannya  sebagai berikut :
a. Berapa nilai perkolasi yang diperoleh
b. Berapa waktu yang dibutuhkan tanah dalam keadaan jenuh air untuk dapat menyerap air
c. Berapa panjang ideal pipa resapan utnuk septick tank sesuai dengan jumlah penggunanya
Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:
a. Mendapatkan data perkolasi pada kondisi tanah yang ada di kompleks perkuliahan Politeknik Negeri Manado
b. Mendapatkan ukuran septick tank yang ideal sesuai dengan kondisi dan jumlah penggunanya
c. Mendapatkan  panjang  pipa  resapan  yang  ideal  untuk  setiap  toilet  yang  ada,  atau  untuk pembuatan septick tank yang baru
Nilai penting dari penelitian ini adalah:
a. Menghasilkan  analisis  yang  akurat  mengenai  nilai  perkolasi  di  kompleks  perkuliahan Politeknik Negeri Manado
b. Menghasilkan  analisis  yang  akurat  mengenai  dimensi  septick  tang  yang  ideal  di  kompleks perkuliahan Politeknik Negeri Manado
c. Menghasilkan panjang pipa resapan yang ideal untuk suatu septick tank di lokasi penelitian
d. Memberi  masukan  ke  pimpinan  Politeknik  Negeri  Manado  sebagai  salah  satu  solusi pemecahan  masalah  dimensi  septick  tank  dan  panjang  pipa  resapan  yang  ideal  di  kampus Politeknik Negeri Manado khususnya di kompleks perkuliahan.

## 2. DASAR TEORI

## 2.1. Perkolasi
Perkolasi adalah salah satu sub sistem dalam suatu siklus hidrologi dimana terjadi proses masuk atau menembusnya  air secara gravitasi dari suatu lapisan tanah ke lapisan di bawahnya, hingga mencapai lapisan jenuh air (Wilson, 1990)
Definisi  dari  Permeabilitas  tanah  adalah  kemampuan  tanah  untuk  memungkinkan  ter- jadinya rembesan air melalui rongga atau pori tanah dalam waktu tertentu hingga tanah tersebut bersifat jenuh  (Haibaraakudo,  2011).  Proses berlangsungnya air masuk ke permukaan tanah kita kenal dengan infiltrasi. Infiltrasi merupakan salah satu proses yang penting dalam siklus hidrologi karena dapat menentukan banyaknya air hujan yang masuk ke tanah secara langsung (Ardiansyah, dkk, 2019).  Sedang perkolasi adalah proses bergeraknya air melalui profil tanah karena tenaga gravitasi. Air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan menuju muka air tanah. Air dapat bergerak akibat aksi kapiler atau air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal  dibawah  permukaan  tanah  hingga  air  tersebut  memasuki  kembali  sistem  air permukaan.  Menurut  Budianto  dkk,  Purnama,  2004  ,  laju  infiltrasi  dipengaruhi  tekstur  dan struktur, kelengasan tanah, kadar materi tersuspensi dalam air juga waktu . Daya Perkolasi adalah laju perkolasi yaitu laju perkolasi maksimum yang dimungkinkan dengan besar yang dipengaruhi oleh kondisi tanah dalam daerah tak jenuh. Laju perkolasi normal berkisar antara 1 – 3 mm/hari , hal ini dipengaruhi  oleh beberapa faktor antara lain adalah:  a) tekstur tanah, jika tekstur tanah halus, maka daya perkolasi kecil sebaliknya jika tekstur tanah kasar maka daya perkolasi semakin besar. b) Permeabilitas tanah, c)   tebal lapisan tanah bagian atas (top soil),  dan d) Jenis tanaman penutup  (Bastian,  2017).  Menurut  Wilson  (1990)  istilah  daya  perkolasi  tidak  mempunyai  arti penting pada kondisi alam karena adanya stagnasi dalam perkolasi sebagai akibat adanya lapisan- lapisan semi kedap air yang menyebabkan tambahan tampungan sementara di daerah tak jenuh.
Uji perkolasi dimaksudkan untuk mengetahui daya resap tanah terhadap air. Hal ini perlu dilakukan sebelum saluran atau sumur peresapan dari tangki septik dibangun agar dapat diperki- rakan dengan seksama luas peresapan yang diperlukan (Kesling Poltekkes Makassar, 2015) . Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan uji perkolasi ini sebagai berikut:
a. Letak dan jumlah lubang percobaan
Untuk melakukan percobaan peresapan, perlu dibuat lubang-lubang percobaan dimana salu- ran atau sumur peresapan direncanakan. Buat lubang sekurang-kurangnya 3 buah;
b. Ukuran lubang percobaan
Lubang  percobaan  dapat  dibuat  dengan  auger/bor  tanah,  atau  digali.  Diameter  lubang berukuran 150 mm, dan kedalamannya 500 mm;
c. Penjenuhan dan pengembangan tanah
Sebelum  mulai  pengetesan,  lubang  percobaan  harus  diisi  air  jernih  dengan  hati-hati  agar tanah  dapat  jenuh  atau  biarkan  air  merembes  ke  dalam  tanah  sampai  habis  semua,  ulangi prosedur ini sebanyak 3 kali;
d. Pengukuran
1) Kemudian lubang diisi kembali dengan air setinggi 300 mm dari dasar lubang;
2) Catat  waktu  penurunan  muka  air  setiap  50  mm,  sampai  muka  air  50  mm  dari  dasar lubang;
e. Perhitungan
1) Dari data penurunan air di atas, tentukan berapa meter penurunan muka air dalam waktu 1 jam;
2) Besarnya nilai daya resap tanah (L/m 2 /hari) terhadap penurunan muka air (m/jam) dapat dihitung.
Lakukan perhitungan sebagai berikut :
Volumne air yang meresap (𝑉 𝐴 ) = 𝜋𝐷 2 4 × 𝑝𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑎𝑖𝑟 (𝑃 𝑎 )
Luas bidang resapan (𝐿 𝑏𝑟 ) = 𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑢𝑏𝑎𝑛𝑔 (𝐾 𝐿 )   × 𝑝𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑎𝑖𝑟 (𝑃 𝑎 ) =   (𝜋𝐷)  × 𝑝𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑎𝑖𝑟 (𝑃 𝑎 ) Waktu 1 jam = 0,04166 hari
Daya resap tanah (𝐼) =   (𝑉 𝐴 )/ (𝐿 𝑏𝑟 ) 0,04166  𝑚 3 /𝑚 2 /ℎ𝑎𝑟𝑖 ⁄
Keterangan : D = Diameter lubang perkolasi
Dari rumus perhitungan di atas, besarnya daya resap tanah (I) dari berbagai penurunan air dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Daya Resap Tanah
Penurunan Air (m/jam) Daya Resap Tanah, (I) (L/m 2 /hari) 0,15 900 0,14 850 0,13 780 0,12 720 0,11 660 0,1 600 0,09 540 0,08 480 0,07 420 0,06 360 0,05 300 0,04 240 0,03 180 0,02 120 SNI 2398:2017

## 2.2. Tangki Septik (Septick Tank)
Tangki  Septik  merupakan  suatu  ruangan  kedap  air  terdiri  dari  satu  atau  beberapa kompartemen  yang  berfungsi  menampung  dan  mengolah  air  limbah  rumah  tangga  dengan  ke- cepatan aliran yang lambat, sehingga memberi kesempatan untuk terjadi pengendapan terhadap suspense benda-benda padat dan kesempatan untuk penguraian bahan-bahan organic oleh jasad anaerobic membentuk bahan-bahan larut air  dan gas (https://id.wikipedia.org/wiki/Tangki_sep- tik).
Ada  dua  jenis  tangki  septik,  yaitu  tangki  septik  sistem  tercampur,  dimana  tangki  septik  yang digunakan dari buangan air limbah rumah tangga yang meliputi mandi, cuci, kakus dan  tangki septik sistem serpisah yang digunakan hanya dari buangan kakus (SNI 2398:2017).

## Persyaratan Tangki Septik
Menurut SNI 2398:2017, secara umum, Tangki Septik memiliki persyaratan sebagai berikut:
1. Ketersediaan lahan untuk Tangki Septik dan pengolahan lanjutan
2. Efluen dari Tangki Septik dapat dialirkan melalui pengolahan lanjutan, seperti :
a. Sistem penyaringan  dengan up flow filter pada daerah air tanah tinggi
b. .bidang resapan atau sumur resapan pada daerah air tanah rendah
c. Taman sanita pada daerah air tanah rendah dan air tanah tinggi
d. Jarak unit pengolahan lanjutanterhadap bangunan tertentu sesuai dengan Tabel 2, ter- kecuali ada perlakuan khusus.
e. Pemilihan pengolahan lanjutan dari efluen Tangki Septik dapat dilihat pada Gambar 2.1.
Tabel 2. Jarak Minimum Unit Pengolahan Lanjutan Terhadap Bangunan Tertentu
Jarak dari Sumur/Bidang Resapan (m) Up Flow Filter Taman Sanita Bangunan gedung/Rumah 1,50 1,50 1,50 Sumur air bersih 10,00 1,50 1,50 Sumur resapan air hujan 5,00 1,50 1,50
SNI 2398:2017
Gambar 2. Alternatif Pengolahan Lanjutan Efluen Tangki Septik
Adapun persyaratan dari Tangki Septik yang merupakan kriteria perencanaan adalah sebagai be- rikut
1. Tangki Septik sistem tercampur
a. Waktu detensi ( 𝑡 𝑑 ) : (2 – 3) hari
b. Banyak lumpur (𝑄 𝐿 ) : (30 – 40) L/orang/tahun
c. Periode pengurasan (𝑃𝑃) : (2 – 5) tahun
d. Pemakaian air : 𝑞 L/orang/hari e. Jumnlah pemakai : 𝑛 orang minimum 1 KK (5 orang) f. Perhitungan
Tangki Septik
Up Flow Filter Taman Sanita ≤10 jiwa
>10 jiwa
Sumur Resapan Bidang Resapan/ Taman Sanita
1). Debit air limbah (𝑄 𝐴 ) = (60 − 80)%  ×  𝑞  ×  𝑛 2). Kapasitas tangki = (𝑉 𝐴 )   +   (𝑉 𝐿 ) 3). Ruang pengendapan (𝑉 𝐴 ) = (𝑄 𝐴 )   ×   (𝑡 𝑑 ) 4). Ruang pengendapan = Ruang basah = ( 𝑃 × 𝐿 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑠𝑎ℎ 5). Tinggi ruang basah = 𝑉 𝐴 𝑃
⁄   × 𝐿
6). Volume lumpur (𝑉 𝐿 ) = (𝑄 𝐿 )   × 𝑛  × 𝑃 7). Tinggi ruang lumpur = 𝑉 𝐿 𝑃 × 𝐿
8). Tinggi total = tinggi ruang basah + tinggilumpur + ambang bebas
2. Tangki Septik sistem terpisah
a. Waktu detensi ( 𝑡 𝑑 )
: (2 – 3) hari
b. Banyak lumpur (𝑄 𝐿 )
: (30 – 40) L/orang/tahun c. Periode pengurasan (𝑃𝑃)
: (2 – 5) tahun
d. Pemakaian air : penggelontor = 20 L/orang/hari e. Jumnlah pemakai : 𝑛 orang minimum 1 KK (5 orang) f. Perhitungan
1). Debit air limbah (𝑄 𝐴 ) = (60 − 80)%  ×  𝑞  ×  𝑛 2). Kapasitas tangki = (𝑉 𝐴 )   +   (𝑉 𝐿 )
3). Ruang pengendapan (𝑉 𝐴 ) = (𝑄 𝐴 )   ×   (𝑡 𝑑 ) 4). Ruang pengendapan = Ruang basah = ( 𝑃 × 𝐿 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑠𝑎ℎ 5). Tinggi ruang basah = 𝑉 𝐴 𝑃 ⁄   × 𝐿 6). Volume lumpur (𝑉 𝐿 ) = (𝑄 𝐿 )   × 𝑛  × (𝑃𝑃) 7). Tinggi ruang lumpur = 𝑉 𝐿 𝑃 × 𝐿
8). Tinggi total = tinggi ruang basah + tinggilumpur + ambang bebas

## 2.3. Bidang Resapan
Kriteria perencanaan untuk Bidang Resapan ditetapkan sebagai berikut:
1. Panjang Bidang Resapan dapat dihitung dengan menggunakan rumus
𝐿  = 𝑄 𝐴 𝐹𝐷𝐼 2. Debit air limbah (𝑄 𝐴 ) ditetapkan = (60 − 80)%  × 𝑞  × 𝑛 Keterangan : 𝑞 = pemakaian air dalam L/orang/hari 𝑛 = jumlah pemakai, dalam orang
𝐿 = panjang bidang resapan
𝑄 𝐴 = debit air limbah, dalam L/hari
𝐷 = dalam / tinggi bidang resapan, dalam m 𝐼 = daya resap tanah, dalam L/m2/hari
𝐹 = faktor (jumlah jalur) bidang resapan
Persyaratan Bidang Resapan sebagai berikut :
a. Lebar galian minimum500 mm dan dalam galian efektif 450 mm
b. Panjang pipa resapan melebihi 15 m, dibuat 2 jalur
c. Jarak sumbu 2 jalur galian minimum 1,5 m
d. Bidang  resapan  lebih  dari  satu  jalur  harus  dilengkapi  dengan  bak  pembagidari  Tangki Septik
e. Pipa resapan dari bahan tahan korosi dengan diameter minimum 110 mm
f. Pipa dipasang tanpa bahan sambungan, dan celah antara du pipa bagian atas harus ditutup. Bila pipa dipasang dengan sambungan, di bagian bawahnya harus diberi lubang dengan diameter (10 – 20) mmpada setiap jarak 50 mm
g. Pipa dan bidang resapan dibuat miring sebesar 0,2%
h. Dibawah pipa resapan harus diberi lapisan kerikil berdiameter (15 – 50) mm dengan tebal 100 mm, dan di atas pipa resapan dengan tebal minimum 50 mm
i. Ukuran bidang resapan sesuai dengan Tabel 3.
Table 3. Panjang Bidang Resapan dengan Dua Jalur
SNI 2398:2017

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di kompleks Gedung Kuliah Kampus Politeknik Negeri Manado. Penelitian ini dibagi atas dua analisis yaitu:
1) Analisis matematis yaitu melakukan perhitungan dengan rumus-rumus matematis. Analisis ini bertujuan mengetahui berapa besar daya serap tanah terhadap air dalam keadaan tanah jenuh. 2)  Analisis  statistik  yaitu  melakukan  analisis  berdasarkan  data  statistik  karakteristik  hasil pengujian untuk mendapatkan nilai rata-rata secara umum resapan tanah terhadap air di kompleks perkuliahan Politeknik Negeri Manado.
Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode pengujian langsung di lapangan pada lokasi-lokasi yang dipilih yang dianggap mewakili untuk dilakukan uji perkolasi.
Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder.
Data primer meliputi:
a) Data waktu resapan tanah yang diperoleh dari hasil uji perkolasi
No. T (m/jam I (L/m 2 /hari) L (meter) N = 5 N = 10 N =- 15 N = 20 N = 20 1 0,15 900 0,7 1,3 2,0 2,7 3,3 2 0,14 850 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 3 0,13 780 0,8 1,5 2,3 3,1 3,8 4 0,12 720 0,8 1,7 2,5 3,3 4,2 5 0,11 660 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 6 0,1 600 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7 0,09 540 0,9 1,9 2,8 3,8 4,7 8 0,08 480 1,3 2,5 3,8 5,0 6,3 9 0,07 420 1,4 2,9 4,3 5,7 7,1 10 0,06 360 1,7 3,3 5,0 6,7 8,3 11 0,05 300 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12 0,04 240 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 13 0,03 180 3,3 6,7 10,0 13,3 16,7 14 0,02 120 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Keterangan : L = panjang saluran peresapan
N = jumlah orang
I  = daya resap tanah
T = kecepatan penurunan air
b) Jenis tanah pada lokasi yang dilakukan pengujian
Data sekunder meliputi:
a) Luas areal kompleks perkuliahan Kampus Politeknik Negeri Manado
b) Jumlah  Mahasiswa,  pendidik,  dan  tenaga  kependidikan  dari  setiap  jurusan  yang terdapat di kompleks gedung perkuliahan
Pengambilan sampel dilakukan di 6 lokasi atau tempat. Lokasi yang dimaksud adalah areal di  sekitar  Tangki  Septik  di  setiap  Jurusan,  yaitu  Jurusan  Teknik  Sipil,  Jurusan  Teknik  Mesin, Jurusan Teknik Elektro, Jurusan Akuntansi, Jurusan Administrasi Bisnis, dan Jurusan Pariwisata. Langkah kerja Penelitian :
1. Siapkan Alat dan Bahan;
Peralatan:
➢ Linggis
➢ Pacul
➢ Sekop
➢ Teropol
➢ Ember
➢ Mistar besi satuan cm atau mm
➢ Stop-watch
Bahan :
➢ Pipa ukuran 6”
➢ Air jernih
➢ Kerikil
2. Tentukan lokasi yang akan dilakukan uji perkolasi; berdekatan dengan Tangki Septik;
3. Lakukan penggalian dengan Pacul untuk mengeluarkan top soil, rumput, alang-alang;
4. Angkat semua bongkahan dengan sekop, sehingga permukaan tanah bersih dan rata;
5. Lakukan  penggalian  lubang  dengan  linggis  dengan  ukuran  15  cm  dan  kedalaman  50  cm. angkat  tanah  dari  lobang  dengan  menggunakan  teropol,  dan  sesuaikan  ukuran  diameter lubang dengan pipa PVC ukuran 6”;
6. Masukkan kerikil ke dalam lubang setinggi 5 cm dari dasar lubang;
7. Masukkan air jernih sampai penuh. Jika air berkurang tambahkan lagi, sampai menjadi lam- bat turun yang menunjukkan bahwa keadaan tanah sudah jenuh air;
8. Masukkan mistar ukur diletakkan dengan posisi tegak
9. Biarkan air turun sampai ketinggian 30 cm dari dasar lobang (diatas kerikil)
10. Lakukan  pengukuran/catat    waktu  dengan  stop-watch  setiap  penurunan  air  sedalam  5  cm sampai air tertinggal setinggi 5 cm dari dasar lubang (di atas kerikil)

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Data Waktu Perkolasi di Lapangan
Penelitian ini dilakukan pada 6 tempat/lokasi di kompleks gedung perkuliahan Politeknik Negeri Manado, yaitu Jurusan Teknik Sipil, Jurusan Teknik Mesin, Jurusan Teknik Elektro, Ju- rusan Akuntansi, Jurusan Administrasi Bisnis, dan Jurusan Pariwisata.
Setiap  lokasi  diambil  sampel  3  titik  yang  berdekatan  di  areal  yang  berdekatan  dengan  lokasi Tangki Septik. Dari hasil uji perkolasi di 3 titik tersebut diambil nilai rata-ratanya yang kemudian akan digunakan untuk menghitung dimensi resapannya.
Dari penelitian yang dilakukan di 6 lokasi tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut :
1. Jurusan Teknik Sipil
Data Titik 1 Data Titik 2 Data Titik 3 No. Penurunan (cm) Waktu No. Penurunan (cm) Waktu No. Penurunan (cm) Waktu 1 5 00:02:45 1 5 00:02:55 1 5 00:02:55 2 5 00:03:10 2 5 00:03:11 2 5 00:03:01 3 5 00:03:30 3 5 00:03:13 3 5 00:03:10 4 5 00:04 4 5 00:03 4 5 00:03 5 5 00:04:10 5 5 00:03:33 5 5 00:04:10 6 5 00:04:12 6 5 00:04:01 6 5 00:04:12 Jlh. Waktu 0:21:48 Jlh. Waktu 0:20:13 Jlh. Waktu 0:20:50 Jumlah waktu rata-rata : 00:20:57 diambil 21 menit 2. Jurusan Teknik Mesin Data Titik 1 Data Titik 2 Data Titik 2 No. Penurunan (cm) Waktu No. Penurunan (cm) Waktu No. Penurunan (cm) Waktu 1 5 00:02:20 1 5 00:02:20 1 5 00:03:03 2 5 00:02:33 2 5 00:03:15 2 5 00:03:05 3 5 00:02:43 3 5 00:03:15 3 5 00:03:10 4 5 00:03:10 4 5 00:03:25 4 5 00:03:22 5 5 00:03:22 5 5 00:03:33 5 5 00:03:32 6 5 00:03:42 6 5 00:03:44 6 5 00:03:55 Jlh. Waktu 0:17:50 Jlh. Waktu 0:19:32 Jlh. Waktu 0:20:07 Jumlah waktu rata-rata : 00:19:10 diambil 20 menit 3. Jurusan Teknik Elektro Data Titik 1 Data Titik 2 Data Titik 2 No. Penurunan (cm) Waktu No. Penurunan (cm) Waktu No. Penurunan (cm) Waktu 1 5 00:03:03 1 5 00:03:10 1 5 00:03:07 2 5 00:03:33 2 5 00:03:15 2 5 00:03:11 3 5 00:03:43 3 5 00:03:17 3 5 00:03:14 4 5 00:03:44 4 5 00:03:25 4 5 00:03:22 5 5 00:03:46 5 5 00:03:33 5 5 00:03:32 6 5 00:03:46 6 5 00:03:44 6 5 00:03:47 Jlh. Waktu 0:21:35 Jlh. Waktu 0:20:24 Jlh. Waktu 0:20:13

## Jumlah waktu rata-rata : 00:20:44 diambil 21 menit
4. Jurusan Akuntansi
Data Titik 1 Data Titik 2 Data Titik 2
No. Penurunan (cm) Waktu No. Penurunan (cm) Waktu No. Penurunan (cm) Waktu 1 5 00:04:03 1 5 00:03:47 1 5 00:03:54 2 5 00:04:07 2 5 00:03:49 2 5 00:03:54 3 5 00:04:10 3 5 00:03:52 3 5 00:03:55 4 5 00:04:12 4 5 00:03:53 4 5 00:03:57 5 5 00:04:15 5 5 00:03:57 5 5 00:03:59 6 5 00:04:16 6 5 00:03:59 6 5 00:04:05 Jlh. Waktu 0:25:03 Jlh. Waktu 0:23:17 Jlh. Waktu 0:23:44

## Jumlah waktu rata-rata : 00:24:01 diambil 24 menit
5. Jurusan Administrasi Bisnis Data Titik 1 Data Titik 2 Data Titik 2 No . Penurunan (cm) Waktu No . Penurunan (cm) Waktu No . Penurunan (cm) Waktu 1 5 00:03:3 3 1 5 00:03:4 1 1 5 00:03:3 7 2 5 00:03:4 3 2 5 00:03:4 9 2 5 00:03:4 5 3 5 00:03:4 7 3 5 00:03:5 1 3 5 00:03:4 9 4 5 00:03:5 3 4 5 00:03:5 7 4 5 00:03:5 5 5 5 00:03:5 8 5 5 00:03:5 9 5 5 00:03:5 9 6 5 00:04:1 6 6 5 00:04:1 1 6 5 00:04:0 1 Jlh. Waktu 0:23:10 Jlh. Waktu 0:23:28 Jlh. Waktu 0:23:06

## Jumlah waktu rata-rata : 00:23:15 diambil 24 menit
6. Jurusan Pariwisata Data Titik 1 Data Titik 2 Data Titik 2 No. Penurunan (cm) Waktu No. Penurunan (cm) Waktu No. Penurunan (cm) Waktu 1 5 00:03:05 1 5 00:03:21 1 5 00:03:21 2 5 00:03:12 2 5 00:03:27 2 5 00:03:27 3 5 00:03:21 3 5 00:03:33 3 5 00:03:30 4 5 00:03:29 4 5 00:03:39 4 5 00:03:31 5 5 00:03:31 5 5 00:03:41 5 5 00:03:33 6 5 00:04:37 6 5 00:04:51 6 5 00:03:43 Jlh. Waktu 0:21:15 Jlh. Waktu 0:22:32 Jlh. Waktu 0:21:05
Jumlah waktu rata-rata : 00:21:37 diambil 22 menit

## 4.2. Perhitungan Daya Resap Tanah (I)
1. Jurusan Teknik Sipil
➢ Penurunan muka air tanah 𝑃 𝑎 = 30 21 = 1,43 𝑐𝑚 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 ≅ 0,86 𝑚/𝑗𝑎𝑚
➢ Volume air yang meresap : 𝑉 𝑎 = 𝜋𝐷 2 4 ×   𝑃 𝑎 = 𝜋(0,15) 2 4 × 0,86 = 0,015 𝑚 3
➢ Luas bidang resapan : 𝐿 𝑏𝑟 =   (𝜋𝐷)  ×   𝑃 𝑎 = (𝜋 × 0,15) × 0,86 = 0,41 𝑚 2
➢ Daya resap tanah : 𝐼 =   𝑉 𝑎 / 𝐿 𝑏𝑟 0,04166 = 0,015/ 0,41 0,04166 ⁄ ⁄
= 0,88 𝑚 3 / 𝑚 2 ℎ𝑎𝑟𝑖 ⁄ ≅ 880 𝐿/ 𝑚 2 ℎ𝑎𝑟𝑖 ⁄
2. Jurusan Teknik Mesin
➢ Penurunan muka air tanah 𝑃 𝑎 = 30 20 = 1,5 𝑐𝑚 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 ≅ 0,9 𝑚/𝑗𝑎𝑚
➢ Volume air yang meresap : 𝑉 𝑎 = 𝜋𝐷 2 4 ×   𝑃 𝑎 = 𝜋(0,15) 2 4 × 0,9 = 0,0151 𝑚 3
➢ Luas bidang resapan : 𝐿 𝑏𝑟 =   (𝜋𝐷)  ×   𝑃 𝑎 = (𝜋 × 0,15) × 0,9 = 0,42 𝑚 2
➢ Daya resap tanah : 𝐼 =   𝑉 𝑎 / 𝐿 𝑏𝑟 0,04166 = 0,015/ 0,41 0,04166 ⁄ ⁄ = 0,857 𝑚 3 / 𝑚 2 ℎ𝑎𝑟𝑖 ⁄ ≅ 857 𝐿/ 𝑚 2 ℎ𝑎𝑟𝑖 ⁄

## 3. Jurusan Teknik Elektro
➢ Penurunan muka air tanah 𝑃 𝑎 = 30 21 = 1,43 𝑐𝑚 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 ≅ 0,86 𝑚/𝑗𝑎𝑚
➢ Volume air yang meresap : 𝑉 𝑎 = 𝜋𝐷 2 4 ×   𝑃 𝑎 = 𝜋(0,15) 2 4 × 0,86 = 0,015 𝑚 3
➢ Luas bidang resapan : 𝐿 𝑏𝑟 =   (𝜋𝐷)  ×   𝑃 𝑎 = (𝜋 × 0,15) × 0,86 = 0,41 𝑚 2
➢ Daya resap tanah : 𝐼 =   𝑉 𝑎 / 𝐿 𝑏𝑟 0,04166 = 0,015/ 0,41 0,04166 ⁄ ⁄ = 0,88 𝑚 3 / 𝑚 2 ℎ𝑎𝑟𝑖 ⁄ ≅ 880 𝐿/ 𝑚 2 ℎ𝑎𝑟𝑖 ⁄

## 4. Jurusan Akuntansi
➢ Penurunan muka air tanah 𝑃 𝑎 = 30 24 = 1,25 𝑐𝑚 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 ≅ 0,75 𝑚/𝑗𝑎𝑚
➢ Volume air yang meresap : 𝑉 𝑎 = 𝜋𝐷 2 4 ×   𝑃 𝑎 = 𝜋(0,15) 2
4 × 0,75 = 0,013 𝑚 3
➢ Luas bidang resapan : 𝐿 𝑏𝑟 =   (𝜋𝐷)  ×   𝑃 𝑎 = (𝜋 × 0,15) × 0,75 = 0,35 𝑚 2
➢ Daya resap tanah : 𝐼 =   𝑉 𝑎 / 𝐿 𝑏𝑟 0,04166 = 0,013/ 0,35 0,04166 ⁄ ⁄ = 0,892 𝑚 3 / 𝑚 2 ℎ𝑎𝑟𝑖 ⁄ ≅ 892 𝐿/ 𝑚 2 ℎ𝑎𝑟𝑖 ⁄

## 5. Jurusan Administrasi Bisnis
➢ Penurunan muka air tanah 𝑃 𝑎 = 30 24 = 1,25 𝑐𝑚 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 ≅ 0,75 𝑚/𝑗𝑎𝑚
➢ Volume air yang meresap : 𝑉 𝑎 = 𝜋𝐷 2 4 ×   𝑃 𝑎 = 𝜋(0,15) 2
4 × 0,75 = 0,013 𝑚 3
➢ Luas bidang resapan : 𝐿 𝑏𝑟 =   (𝜋𝐷)  ×   𝑃 𝑎 = (𝜋 × 0,15) × 0,75 = 0,35 𝑚 2
➢ Daya resap tanah : 𝐼 =   𝑉 𝑎 / 𝐿 𝑏𝑟 0,04166 = 0,013/ 0,35 0,04166 ⁄ ⁄ = 0,892 𝑚 3 / 𝑚 2 ℎ𝑎𝑟𝑖 ⁄ ≅ 892 𝐿/ 𝑚 2 ℎ𝑎𝑟𝑖 ⁄

## 6. Jurusan Pariwisata
➢ Penurunan muka air tanah 𝑃 𝑎 = 30 22 = 1,36 𝑐𝑚 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 ≅ 0,82 𝑚/𝑗𝑎𝑚
➢ Volume air yang meresap : 𝑉 𝑎 = 𝜋𝐷 2 4 ×   𝑃 𝑎 = 𝜋(0,15) 2 4 × 0,82 = 0,014 𝑚 3
➢ Luas bidang resapan : 𝐿 𝑏𝑟 =   (𝜋𝐷)  ×   𝑃 𝑎 = (𝜋 × 0,15) × 0,82 = 0,39 𝑚 2
➢ Daya resap tanah : 𝐼 =   𝑉 𝑎 / 𝐿 𝑏𝑟 0,04166 = 0,014/ 0,39 0,04166 ⁄ ⁄
= 0,862 𝑚 3 / 𝑚 2 ℎ𝑎𝑟𝑖 ⁄ ≅ 862 𝐿/ 𝑚 2 ℎ𝑎𝑟𝑖 ⁄

## 4.3. Perhitungan Panjang Bidang Resapan
Perhitungan panjang bidang resapan, tergantung dari jumlah pemakai WC yang ada di masing-masing jurusan, dan dihitung dengan menggunakan persamaan :
𝐿 = 𝑄 𝐴 𝐹𝐷𝐼
Dimana :
𝑄 𝐴 = debit air limbah, ditetapkan = (60 – 80)% × 𝑞 × 𝑛 diambil 80% 𝑞 = pemakaian air dalam L/orang/hari                 diambil 150 L/org/hari 𝑛 = jumlah pemakai, dalam orang                     diambil 25 orang pengguna
𝐿 = panjang bidang resapan
𝐷 = dalam / tinggi bidang resapan, dalam m                 diambil 0,50 m
𝐼 = daya resap tanah, dalam L/m2/hari               hasil perhitungan berdasarkan uji perkolasi 𝐹 = factor (jumlah jalur) bidang resapan                     diambi 2 jalur (F = 2)
Dengan demikian maka panjang bidang resapan untuk masing-masing jurusan dapat dihitung se- bagai berikut :
1. Jurusan Teknik Sipil
Dari hasil analisis uji perkolasi, untuk Jurusan Teknik Sipil didapat daya resap tanah (I) se- besar 880 L/m 2 /hari, sehingga :
Panjang bidang resapan : 𝐿 = 0,8×150×20 2×0,50×880 = 2,7 𝑚
Jadi bidang resapannya dibuat 2 jalur dengan panjang masing-masing jalur 2,7 m
2. Jurusan Teknik Mesin
Dari hasil analisis uji perkolasi, untuk Jurusan Teknik Mesin didapat daya resap tanah (I) sebesar 857 L/m 2 /hari, sehingga :
Panjang bidang resapan : 𝐿 = 0,8×150×20 2×0,50×857 = 2,8 𝑚
Jadi bidang resapannya dibuat 2 jalur dengan panjang masing-masing jalur 2,8 m
3. Jurusan Teknik Elektro
Dari hasil analisis uji perkolasi, untuk Jurusan Teknik Elektro didapat daya resap tanah (I) sebesar 880 L/m 2 /hari, sehingga :
Panjang bidang resapan : 𝐿 = 0,8×150×20 2×0,50×880 = 2,7 𝑚
Jadi bidang resapannya dibuat 2 jalur dengan panjang masing-masing jalur 2,7 m
4. Jurusan Akuntansi
Dari hasil analisis uji perkolasi, untuk Jurusan Akuntansi didapat daya resap tanah (I) sebesar 892 L/m 2 /hari, sehingga :
Panjang bidang resapan : 𝐿 = 0,8×150×20 2×0,50×892 = 2,7 𝑚
Jadi bidang resapannya dibuat 2 jalur dengan panjang masing-masing jalur 2,7 m
5. Jurusan Administrasi Bisnis
Dari hasil analisis uji perkolasi, untuk Jurusan Administrasi Bisnis didapat daya resap tanah (I) sebesar 892 L/m 2 /hari, sehingga :
Panjang bidang resapan : 𝐿 = 0,8×150×20 2×0,50×892 = 2,7 𝑚
Jadi bidang resapannya dibuat 2 jalur dengan panjang masing-masing jalur 2,7 m
6. Jurusan Pariwisata
Dari hasil analisis uji perkolasi, untuk Jurusan Pariwisata didapat daya resap tanah (I) sebesar 862 L/m 2 /hari, sehingga :
Panjang bidang resapan : 𝐿 = 0,8×150×20 2×0,50×862 = 2,8 𝑚
Jadi bidang resapannya dibuat 2 jalur dengan panjang masing-masing jalur 2,8 m

## 5. KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan:
1. Data nilai perkolasi (waktu, t yang dibutuhkan untuk menurunkan/meresapkan air) dari ma- sing-masing jurusan yang ada di kompleks gedung perkuliahan Politeknik Negeri Manado didapatkan sebagai berikut :
a. Jurusan Teknik Sipil,
t = 21 menit;
b. Jurusan Teknik Mesin, t = 20 menit
c. Jurusan Teknik Elektro,
t = 21 menit
d. Jurusan Akuntansi, t = 24 menit
e. Jurusan Administrasi Bisnis,   t = 24 menit
f. Jurusan Pariwisata, t = 22 menit
2. Berdasarkan data nilai perkolasi dapat dihasilkan nilai daya resap tanah (I) sebagai berikut :
a. Jurusan Teknik Sipil, I = 880 L/m 2 /hari b. Jurusan Teknik Mesin,
I = 857 L/m 2 /hari c. Jurusan Teknik Elektro,
I = 880 L/m 2 /hari d. Jurusan Akuntansi,
I = 892 L/m 2 /hari e. Jurusan Administrasi Bisnis, I = 892 L/m 2 /hari
f. Jurusan Pariwisata,
I = 862 L/m 2 /hari
3. Panjang pipa/bidang resapan (L) untuk masing-masing jurusan didapat :
a. Jurusan Teknik Sipil, L = 2,7 m (2 jalur)
b. Jurusan Teknik Mesin, L = 2,8 m (2 jalur)
c. Jurusan Teknik Elektro, L = 2,7 m (2 jalur)
d. Jurusan Akuntansi,
L = 2,7 m (2 jalur)
e. Jurusan Administrasi Bisnis, L = 2,7 m (2 jalur)
f. Jurusan Pariwisata,
L = 2,8 m (2 jalur)
Dari hasil perhitungan di atas, maka untuk setiap tangki septik yang ada di Kampus Politeknik Negeri Manado harus dilakukan perbaikan/renovasi sehingga air buangan yang dihasilkan tidak langsung meresap ke dalam tanah yang dapat mengakibatkan pencemaran air tanah. Perbaikan/re- novasi ini juga dimaksudkan untuk membuat tangki septik yang ada di kampus Politeknik Negeri Manado menjadi lebih baik dan ramah lingkungan karena mempunyai fasilitas pengolahan lanju- tan (sistema peresapan terisah) sesuai yang disyaratkan oleh SNI 2398:2017.

## 6. SARAN
1. Perlu  dilakukan pengecekan  kembali  kondisi  Tangki Septik yang  ada  di  lokasi  penelitian, karena  disamping  sudah  lama,  sejak  tahun  1985,  sistem  resapannya  masih  menggunakan
sistem setempat, masih menggunakan batu karang atau tidak menggunakan sistem peresapan terpisah sesuai SNI 2398:2017
2. Perlu direncanakan kembali dimensi Tangki Septik yang ada di lokasi penelitian

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Manado yang telah memfasilitasi dan mendanai penelitian ini melalui skema penelitian internal tahun 2020.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiansyah, E, Y., Tengku Tibri, Lismawaty, Azhari Fitrah, Surya Azan, Johanes A. Sembiring,
2019, Analisa Pengaruh Sifat Fisik Tanah terhadap Laju Infiltrasi , Semnastek UISU 2019, ISBN: 978-623-7297-02-4
Bastian,  Dheny,  2017, Perkolasi , https://www.sarjanasipil.my.id/2017/04/perkolasi.html Diunduh pada 31 Maret 2021 jam 11 AM.
Biofilter Indonesia, Septic Tank , https://www.biofilterindonesia.com/septic-tank/ Budianto, Pranciska TH, Ruslan Wirosoedarmo, Bambang Suharto, 2014, Perbedaan laju Infil- trasi Pada Lahan Hutan Tanaman Industri Pinus, Jati  Dan Mahoni, Jurnal Sumberdaya Alam  dan  Lingkungan. Jurnal  Sumberdaya  Alam  dan  Lingkungan  Vol.  1  No.2  Univ.
Brawijaya
Civilizer,  2012, PERKOLASI ,    http://yudhacivilizer.blogspot.com/2012/01/perkolasi.  html. (Diakses pada 15 Maret 2020). Diunduh pada 31 Maret 2021 jam 10 AM.
Febrina, Laila., Ayuna, Astrid., 2015, Studi Penurunan Kadar Besi (Fe) dan Mangan (Mn) dalam air tanah menggunakan saringan keramik , Jurnal teknologi Vol. 7, e-ISSN: 2460-0288 Haibaraakudo,    2011, TES  PERKOLASI .  http://dwidesember1288.wordpress.com/2011/05/ 24/tes  perkolasi/.  (Diakses  pada  15  Maret  2020) http://ksdae.menlhk.go.id/perizi- nan/8/pemanfaatan-air-dan-energi-air.html ,  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehu- tanan,
Kesling Poltekkes Makassar, 2015, Percolation Test . Purnama, Ig. Setyawan, 2004, Infiltrasi tanah di Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, Pro- pinsi Jawa Tengah , Majalah Geografi Indonesia, ISSN 0215-1790 (print) ISSN 2540-945X
(online)
Sapei, A., Fauzan, Muhammad, 2012, Lapisan Kedap buatan untuk memperkecil Perkolasi Lahan sawah tadah hujan dam mendukung irigasi hemat air , Jurnal Irigasi Vol. 7 No. 1, ISSN: 1907-5545
SNI  2398:2017, Tata Cara Perencanaan Tangki Septik Dengan Pengolahan  Lanjutan (Sumur Resapan, Bidang Resapan, Up Flow Filter, Kolam Sanita)
Wilson, E.M, 1990, Hidrologi Teknik , Buku Teks edisi ke Empat, Penerbit ITB, Bandung Yusrial, Kusnadi, H., Kurnia, U, Penetapan Perkolasi di Laboratorium .