 Abstrak - Gedung MCE Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang merupakan fasilitas umum sehingga diperlukan sistem instalasi listrik yang sesuai dengan PUIL 2000. Tujuan evaluasi instalasi listrik pada gedung  Multi Centre of  Excellent (MCE) Rumah Sakit Islam Sultan Agung  Semarang  yaitu  untuk  mengetahui  instalasi  listrik  sesuai dengan  PUIL  2000.  Evaluasi  instalasi  listrik  meliputi  perhitungan pengaman  MCB  dan  perhitungan  ukuran  kabel.  Perhitungan menggunakan  metode  perhitungan  manual  dan  perhitungan menggunakan  software  Ecodial  Calculation  4.7.  Hasil  perhitungan kemudian  dibandingkan  dengan  unit  terpasang.  Dari  hasil perbandingan  dapat  diketahui  apakah  instalasi  listrik  sudah  sesuai dengan PUIL 2000.
Hasil  analisa  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  instalasi  listrik pada  gedung  MCE  Rumah  Sakit  Islam  Sultan  Agung  Semarang dalam  keadaan baik  dan aman. Pada  unit terpasang pengaman MCB sudah  sesuai  dengan  standar  PUIL  2000.  Pada  ukuran  kabel  yang terpasang beberapa dalam kondisi tidak sesuai  dengan  standar PUIL 2000 sehingga  diperlukan penggantian kabel. Contohnya pada kabel SDP 1 Panel Pembagi Lantai 1 dimana  kabel  yang terpasang adalah 4x35 mm2 diganti menjadi 4x95 mm2.
Kata kunci : Evaluasi Instalasi Listrik, PUIL 2000, Ecodial Advance Calculation 4.7.
Abstract : MCE Building Sultan Agung  Islamic Hospital Semarang is a public facility that requires an electrical installation system that is in accordance  with PUIL 2000. The purpose  of  evaluating  electrical installations  at  the  Multi  Center  of  Excellent  (MCE)  building  in Sultan  Agung  Semarang  Islamic  Hospital  is  to  find  out  electrical installations  in  accordance  with  PUIL  2000  Evaluation  of  electrical installations includes calculation of MCB security and calculation of cable  size.  Calculation  using  manual  calculation  method  and calculation  using  Ecodial  Calculation  4.7  software.  The  calculation results  are  then  compared  to  the  installed  units.  From  the  results  of the comparison it can be seen whether the electrical installation is in accordance with PUIL 2000.
The  results  of  the  analysis  can  be  concluded  that  the  electrical installation  system  in  the  MCE  building  of  Sultan  Agung  Semarang Islamic  Hospital  is  in  good  condition  and  safe.  In  MCB  installed units,  they  are  in  accordance  with  the  PUIL  2000  standard.  In  the cable sizes installed several are in a condition not in accordance with the  PUIL  2000  standard  so  cable  replacement  is  required.  For example, on the 1st floor divider panel SDP cable where the installed cable is 4x35 mm2, it is replaced by 4x95 mm2.
Keywords: Evaluation of Electrical Installation, PUIL 2000, Ecodial Advance Calculation 4.

## I. PENDAHULUAN
Instalasi  listrik  adalah  saluran  beserta  gawai  maupun peralatan  yang  terpasang  baik  di  dalam  maupun  di  luar bangunan  untuk  menyatukan  arus  listrik.  Instalasi  listrik merupakan  bagian  penting  dari  sebuah  bangunan  gedung. Instalasi  listrik  berfungsi  sebagai  penunjang  kenyamanan penghuninya.  Bangunan  gedung  bertingkat  membutuhkan sistem instalasi listrik yang handal untuk memenuhi kebutuhan energy  listrik  di  setiap  ruang  dalam  gedung  tersebut. Rancangan  instalasi  listrik  harus  memenuhi  ketentuan  sesuai Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik  (PUIL)  dan  peraturan lainnya  seperti  ;  undang  –  undang  Nomor  1  Tahun  1970 tentang  keselamatan  kerja  beserta  peraturan  pelaksanaannya, undang  –  undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  undang  –  undang  Nomor  30  Tahun  2009 tentang Ketenagalistrikan.
Perancangan  sistem  instalasi  listrik  harus  memperhatikan tentang  keselamatan  manusia,  makhluk  hidup  lain  dan keamanan  harta  benda  dari  bahaya  dan  kerusakan  yang  bisa ditimbulkan  oleh  penggunaan  instalasi  listrik.  Selain  itu, berfungsinya  instalasi  listrik  harus  dalam  keadaan  baik  dan sesuai dengan maksud penggunaannya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Rumah  sakit  merupakan  sarana  umum  yang  berfungsi merawat  pasien  dengan  baik.  Instalasi  listrik  rumah  sakit mempunyai  keunikan  tersendiri  dibanding  gedung  -  gedung lain.  Keunikan  ini  disebabkan  dengan  kelangsungan  hidup manusia.  Instalasi  listrik  setiap  ruangan  rumah  sakit  yang berhubungan dengan pasien harus didesain dengan baik.
Gedung rumah sakit harus memenuhi syarat – syarat listrik sebagai berikut : a. Kontinyunitas suplai daya
Kontinyunitas  suplai  daya  dapat  terpenuhi  apabila  aliran listrik  yang  menuju  beban  selalu  terpenuhi.  Agar kontinyunitas  suplai  daya  selalu  terpenuhi,  maka  harus disediakan suplai listrik cadangan ketika suplai daya utama terganggu. Suplai daya cadangan berupa generator set. b. Keamanan instalasi listrik
Pengaman  terhadap  gangguan  listrik  sangat  diperlukan karena  menyangkut  keselamatan  orang  banyak  di  dalam rumah sakit.
c. Besaran – besaran listrik sesuai dengan standar Besaran  –  besaran  listrik  yaitu  tegangan,  arus,  frekuensi, sistem pengaman, dan sistem pentanahan harus

## EVALUASI INSTALASI LISTRIK PADA GEDUNG MULTI CENTRE OF EXCELLENT (MCE)  RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
Eko Wahyu Pramono [1] , Karnoto [2] , Titik Nurhayati [2] .
1,2,3 Teknik Elektro Universitas Semarang Email : ekowahyupramono@yahoo.com
Evaluasi Instalassi Listrik pada Gedung Multi Centre of  Excelent (MCE) Rumah Sakit Sultan Agung Semarang
diperhatikan  karena  menentukan  baik  tidaknya  sistem instalasi listrik.
Sistem instalasi listrik dibagi menjadi instalasi penerangan dan  instalasi  daya  listrik.  Instalasi  penerangan  adalah  seluruh instalasi listrik yang digunakan untuk memberikan daya listrik pada lampu atau peralatan listrik lainnya. Instalasi penerangan dibagi  menjadi  instalasi  dalam  gedung  dan  instalasi  luar gedung. Sedangkan instalasi daya listrik adalah suatu jaringan atau rangkaian untuk menyuplai dan menyalurkan daya listrik dari  sumber  menuju  beban.  Instalasi  daya  listrik  terdiri  dari beberapa  bagian  yaitu  ;  penyedia  tenaga  listrik,  sistem pembagian  daya  listrik  (grouping),  saluran  daya  listrik, pengaman dan pentanahan (grounding)
Prinsip  dasar  instalasi  listrik  harus  mempertimbangkan pemasangan suatu instalasi listrik agar instalasi yang dipasang dapat digunakan secara optimal, efektif dan efisien.
Prinsip dasar instalasi listrik yaitu sebagai berikut :
a. Keandalan
Seluruh peralatan yang dipakai pada instalasi harus handal dan baik  secara mek anik maupun secara kelistrikan.
b. Ketercapaian Pemasangan  peralatan  instalasi  listrik  yang  relatif  mudah dijangkau  oleh  pengguna  pada  saat  mengoperasikannya dan tata letak komponen listrik mudah untuk dioperasikan, sebagai  contoh  pemasangan  sakelar  tidak  terlalu  tinggi atau terlalu rendah.
c. Ketersediaan Ketersediaan  instalasi  listrik  dalam  melayani  kebutuhan baik  berupa  daya,  peralatan  maupun  kemungkinan perluasan  instalasi.  Apabila  ada  perluasan  instalasi  tidak mengganggu sistem  instalasi  yang sudah ada, tetapi  hanya menghubungkan pada sumber cadangan (spare) yang telah diberi pengaman.
d. Keindahan Pemasangan  peralatan  instalasi  listrik  haus  dipasang sedemikian  rupa,  sehingga  terlihat  rapi  dan  indah  serta tidak menyalahi peraturan yang berlaku.
e. Keamanan Faktor keamanan dari suatu instalasi listrik, baik keamanan terhadap  manusia,  bangunan  atau  harta  benda,  makhluk hidup lain dan peralatan itu sendiri.
f. Ekonomis
Biaya yang dikeluarkan dalam pemasangan instalasi listrik harus  diperhitungkan  dengan  teliti  dengan  biaya  sehemat mungkin.
Salah  satu  faktor  teknis  yang  perlu  diperhatikan  dalam penyediaan  dan  penyaluran  daya  listrik  adalah  kualitas  daya. Faktor  ini  meliputi  stabilitas  tegangan,  kontinyunitas pelayanan,  keandalan  pengamanan  dan  kapasitas  daya  yang sesuai  kebutuhan.  Pengaman  adalah  suatu  peralatan  listrik yang  digunakan  untuk  melidungi  komponen  listrik  dari kerusakan yang diakibatkan oleh gangguan seperti arus beban lebih  ataupun  arus  hubung  singkat.  Pengaman  yang  baik adalah  pengaman  yang  langsung  merespon  atau  trip  ketika terjadi  gangguan.  Jenis  gangguan  yang  paling  sering  terjadi
dalam  keadaan  sistem  berjalan  normal  adalah  gangguan  arus lebih atau biasa disebut beban lebih. Jenis gangguan lain yang juga  sering  terjadi  adalah  gangguan  arus  hubung  singkat  atau short circuit.
Ecodial  Advance  Calculation  INT  4.7  adalah  program perhitungan  yang  dimiliki  oleh  Schneider  Electric  yang berguna  untuk  mendesain  instalasi  listrik  tegangan  rendah pada suatu jaringan instalasi listrik di sektor bangunan gedung. Program  Ecodial  Advance Calculation INT 4.7  menggunakan standar internasional yaitu IEC60364.
 Keuntungan
a) Alat referensi untuk instalasi listrik yang handal
b) Menghemat waktu perhitungan
c) Instalasi listrik sesuai standar yang berlaku
Rumus kemampuan hantar arus (KHA) sebagai berikut : Beban 3 fasa : 𝐼𝑛  =  𝑃 / (√3 × 𝑉 𝐿−𝐿 × cos 𝜃 )                  ( 1 ) Keterangan : 𝐼𝑛 = Arus Nominal (A) 𝑃 = Daya beban (W) 𝑉 = Tegangan kerja (V) 𝐶𝑜𝑠 𝜑 = Faktor daya sistem
Kabel  penghantar  merupakan  komponen  yang  sangat penting  karena  merupakan  konduktor  yang  menghantarkan arus listrik.
KHA  mempunyai  nilai  aktual  100%  bila  kabel  tersebut dipasang pada temperatur kelilingnya maksimal 30 0 C. Namun jika  lebih  dari  suhu  tersebut  akan  terjadi  penurunan  nilai aktual  KHA.  Dalam  PUIL  penurunan  nilai  ini  diatur  dalam faktor koreksi.
Tabel  1 .  KHA  terus  menerus  untuk  kabel  instalasi  berinti  tunggal  berisolasi PVC pada suhu keliling 30 0 C  [PUIL 2000, hal. 304]
Jenis kabel Kabel mm 2 KHA Berinti tunggal Tanah (A) Udara(A) 1 2 3 4 NYY NYBY NYFGbY NYRGbY NYCY NYCWY NYSY NYCEY NYSEY NYHSY NYKY NYKBY NYKFGBY NYKRGbY 1,5 40 26 2,5 54 35 4 70 46 6 90 58 10 122 79 16 160 105 25 206 140 35 249 174 50 296 212 70 365 269 95 438 331 120 499 386 150 561 442 185 637 511 240 743 612 300 843 707 400 986 859 500 1125 1000
Tabel  2 .  Faktor  Koreksi  untuk  KHA  terus  menerus  untuk  kabel  instalasi berinti tunggal berisolasi PVC pada suhu keliling 30 0 C dan suhu penghantar maksimum 70 0 C [ PUIL 2000  hal. 302 ]
Suhu keliling 0 C Faktor Koreksi karet PVC 1 2 3 t < 30°C 0,98 1,00 30°C < t < 35°C 0,90 0,94 35°C < t < 40°C 0,80 0,87 40°C < t < 45°C 0,69 0,80 45°C < t < 50°C 0,56 0,71
Tabel  3 .  Faktor  Koreksi  untuk  KHA  terus  menerus  untuk  pemasangan  tata letak kabel [ PUIL 2000  hal. 322-323 ]
Penyusunan kabel Pe ny an gg a Pemasangan berhimpit Jumlah ikatan kabel 1 2 3 6 9 1 2 9 10 11 12 13 Kabel diatas lantai 0,90 0,84 0.80 0,75 0,73 Kabel disusun pada penyangga tertutup 1 0,95 0,84 0,80 0,75 0,73 2 0,95 0,80 0,76 0,71 0,69 3 0,95 0,78 0,74 0,70 0,68 6 0,95 0,76 0,72 0,86 0,66 Kabel disusun pada penyangga kabel terbuka 1 0,95 0,84 0,80 0,75 0,73 2 0,95 0,80 0,76 0,71 0,69 3 0,95 0,78 0,74 0,70 0,68 6 0,95 0,76 0,72 0,68 0,68 Kabel dipasang satu diatas yang lain pada rangka besi atau dinding 0,95 0,76 0,73 0,68 0,66

## III. Metode Penelitian
Pada penelitian ini menggunakan dua metode yaitu :
a. Perhitungan menggunakan rumus
b. Perhitungan  menggunakan  software  Ecodial  Advance
Calculation INT 4.7.
Dari hasil perhitungan kemudian dibandingkan dengan unit terpasang.  Hasil  perbandingan  dapat  diketahui  apakah  unit terpasang sudah sesuai dengan standar PUIL 2000.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :
a. Mengumpulkan  data  instalasi  listrik  dan  wiring  diagram gedung MCE Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.
b. Mendata panel MDP dan panel SDP  yang berada di setiap lantai gedung. Mendata panel meliputi :
 MCB pada panel MDP dan panel SDP.
 Kabel penghantar pada panel MDP dan panel SDP.
 Beban daya listrik pada panel MDP dan panel SDP.
c. Pengamatan lapangan langsung dan penjelasan oleh teknisi listrik gedung MCE RSI Agung Semarang.
Gambar 1 . Diagram alir evaluasi instalasi listrik gedung MCE.
Gambar 2 .  Sistem distribusi listrik gedung MCE RSI Sultan Agung
Semarang
Tabel 4 . Panel MDP Gedung MCE RSI Sultan Agung Semarang
Evaluasi Instalassi Listrik pada Gedung Multi Centre of  Excelent (MCE) Rumah Sakit Sultan Agung Semarang

## IV. HASIL DAN ANALISA
Untuk  menentukan  rating  MCB  yaitu  dengan  cara menghitung  arus  nominal  yang  mengalir  pada  beban.  Besar rating  MCB  yang  digunakan  adalah  lebih  besar  dari  arus nominal dari hasil perhitungan. Contoh perhitungan : SDP 1 Panel Pembagi diketahui : P         = 88.285 watt VLL     = 380 volt cos 𝜃 = 0,85
𝐼𝑛  = 𝑃
(√3𝑥𝑉𝐿𝐿𝑥 cos 𝜃)
𝐼𝑛  =
88.285
(√3𝑥380𝑥0,85) 𝐼𝑛  = 157,8 A Rating MCB yang digunakan = 160 A

## Cara menentukan ukuran kabel yaitu
KHA efiensi=KHA Kabelxfaktor koreksi dimana, KHA efisien kabel > Arus nominal (In) Arus  nominal  pada  beban  dikali  asumsi  pertumbuhan beban 20 %, kemudian dipilih KHA sesuai dengan PUIL 2000 pada  tabel  7.3-5a,  kemudian  dikalikan  dengan  faktor  koreksi sesuai PUIL 2000 tabel 7.3-2 dan 7.3-19. Faktor koreksi suhu dipilih 0,87 dengan asumsi kondisi lingkungan disekitar kabel memungkinkan  terjadi  peningkatan  suhu  hingga  40°C  dan faktor  koreksi  pemasangan  kabel  dipilih  0,73  dengan  melihat kondisi  pemasangan  kabel  yaitu  kabel  dipasang  berhimpitan pada dinding dengan jumlah ikatan 3. Contoh perhitungan : Pada SDP 1 Panel Pembagi diketahui :
Arus  nominal  pada  SDP  1  Panel  Pembagi  yaitu  157,8  A dikali  pertumbuhan  beban  20  %  yaitu  189,4  A,  maka  sesuai dengan  tabel  (2.5)  dipilih  luas  penghantar  minimal  yaitu  95 mm 2 ,  kemudian  dikalikan  dengan  faktor  koreksi.  Faktor
koreksi suhu dipilih 0,87 dengan asumsi kondisi lingkungan di sekitar  kabel  memungkinkan  terjadi  peningkatan  suhu  hingga 40°C.  Faktor  koreksi  pemasangan  kabel  dipilih  0,73  dengan melihat  kondisi  pemasangan  kabel  yaitu  kabel  dipasang berhimpit pada dinding dengan jumlah ikatan 3. KHA efiensi = KHA Kabelxfaktor koreksi = 269 x 0.87 x 0.73 = 210 A dimana, KHA efisien kabel > Arus nominal (In)
Sehingga ukuran kabel yang digunakan ialah NYY 95 mm 2 .
Tabel 5 . Standarisasi instalasi Standar instalasi IEC60364 Standar perhitungan TR50480 Standar pengaman IEC 60947-2 Frekuensi 50 Hz MaksimalkabelCSA 300 mm²
Tabel 6 . Panel MDP Lantai 1
Tabel  7. SDP 1 Panel Pembagi Lt 1
Tabel 9 .  SDP 3 Alat CathLab Lantai 1
Tabel 10 .Pada SDP 4 P AC CathLab Lt 1
Tabel 11 .Pada SDP 5 Panel Lantai 2
Tabel 12 .Pada SDP 6 P. AC R. OK Lantai 2 Tabel 13. .SDP 7 Panel Lantai 3
Tabel 14. Panel SDP 8 Panel Lantai 4
Tabel 15. .Panel SDP 9 Panel Lantai 5
Tabel 16 .Panel SDP 10 Panel Lantai 6
Tabel 17 .Panel SDP 11 Panel Lantai 7
Tabel 18 .Panel SDP 12 Panel Lantai 8
Tabel 19 .Panel SDP 13 Panel Lift Lt. Atap
Dari  hasil perbandingan antara unit repasang dengan  hasil perhitungan  manual  dan  perhitungan  ecodial  ada  beberapa ukuran kabel dalam kondisi tidak sesuai dengan standar PUIL 2000 dan sesuai perhitungan , yaitu :
a) Kabel SDP 1 PANEL PEMBAGI LT 1 sebesar 4x35 mm 2 menjadi 4x95 mm 2 . b) Kabel  SDP  2  PANEL  LT  1  sebesar  4x70  mm 2 menjadi
4x150 mm 2 . c) Kabel  SDP  3  PANEL  ALAT  CATH  LAB  LT  1  sebesar 4x95 mm2 menjadi 4x120 mm2. d) Kabel SDP 4 PANEL AC CATH LAB LT 1 sebesar 4x25 mm2 menjadi 4x50 mm2.
e) Kabel  SDP  5  PANEL  LT  2  sebesar  4x70  mm2  menjadi 4x120 mm2.
f) Kabel SDP 6 PANEL AC R. OK LT 2 sebesar 4x25 mm2 menjadi 4x50 mm2. g) Kabel  SDP  7  PANEL  LT  3  sebesar  4x35  mm2  menjadi 4x70 mm2.
h) Kabel  SDP  8  PANEL  LT  4  sebesar  4x35  mm2  menjadi 4x70 mm2.
i) Kabel  SDP  9  PANEL  LT  5  sebesar  4x50  mm2  menjadi 4x70 mm2. j) Kabel  SDP  10  PANEL  LT  6  sebesar  4x50  mm2  menjadi 4x95 mm2.
k) Kabel  SDP  11  PANEL  LT  7  sebesar  4x35  mm2  menjadi 4x70 mm2.
Evaluasi Instalassi Listrik pada Gedung Multi Centre of  Excelent (MCE) Rumah Sakit Sultan Agung Semarang
l) Kabel  SDP  12  PANEL  LT  8  sebesar  4x35  mm2  menjadi 4x50 mm2.

## V. KESIMPULAN
1. Pengaman  MCB  yang  digunakan  pada  instalasi  gedung MCE  RSI  Sultan  Agung  Semarang  dalam  kondisi  aman sesuai dengan standar PUIL 2000.
2. Ukuran kabel yang digunakan pada instalasi gedung MCE RSI Sultan Agung Semarang beberapa dalam kondisi tidak sesuai  dengan  standar  PUIL  2000.  Hal  ini  terjadi  karena pada  perhitungan  unit  terpasang  tidak  memperhitungkan pertumbuhan  beban  dan  faktor  koreksi  sesuai  dengan standar PUIL 2000.
3. Perbedaan  hasil  perhitungan  ukuran  kabel  antara perhitungan  manual  dengan  perhitungan  menggunakan software  Ecodial  Advance  Calculation  7.4 karena  pada perhitungan manual memperhitungkan pertumbuhan beban sebesar 20 %.

## DAFTAR PUSTAKA
Merlin Gerin, Arus Hubung Pendek, PT. Schneider Ometraco, 1997. Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik  2000.  Jakarta  :  Badan Standarisasi Nasional PUIL 2000 Setiawan  E,  P.Van  Harten, Instalasi  Listrik  Arus  Kuat  1, Jakarta: Binacipta, 1986 Setiawan  E,  P.Van  Harten, Instalasi  Listrik  Arus  Kuat  3, Jakarta: Binacipta, 1989 Suhardi, Bambang, dkk, Teknik Distribusi Tenaga Listrik Jilid 1, Jakarta  :  Direktorat  Pembinaan  Sekolah  Menengah
Kejuruan, 2008 http://www. schneider -electric.com