## Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering

## Analisis Catu Daya No Break System Perangkat Telekomunikasi

## Galih Pratama Sulaeman
Prodi Teknik Elektro Universitas Singaperbangsa Karawang Karawang, Indonesia
galih.pratama17058@student.unsika.ac. id Ibrahim Prodi Teknik Elektro Universitas Singaperbangsa Karawang Karawang, Indonesia ibrahim@ft.unsika.ac.id
Dian Budhi Santoso
Prodi Teknik Elektro Universitas Singaperbangsa Karawang Karawang, Indonesia dhibud@gmail.com Diterima : Mei 2021 Disetujui : Mei 2021 Dipublikasi : Juli 2021 Abstrak--Pasokan daya adalah jantung energi fundamental  untuk  sistem  telekomunikasi  secara keseluruhan.  Jika  jantung  energi  utama  dari  daya  ini tidak  bekerja,  maka  jika  suplai  daya  utama  mati, perangkat mati dan bantuan akan berhenti. Karena itu, perusahaan  telekomunikasi,  termasuk  Telkom,  harus memiliki  sistem  catu  daya  yang  dapat  mendukung  No Break System (Layanan tanpa putus) agar layanan terus aktif  (Always  on).  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah menganalisis cara kerja perangkat catu daya, khususnya yang  berkaitan  dengan  SOP  (Standard  Operasional Procedur)  dan  SMP  (Standard  Maintenance  Procedure), dalam menjamin kehandalan dan keberlanjutan layanan no-break  system  agar  layanan  terus  aktif  (Always  on). Metode  yang  penulis  terapkan  dalam  penelitian  ini adalah studi literatur, observasi dan wawancara. Dalam meningkatkan  pelayanan  dan  kepuasan  pelanggan, Telkom memiliki catu daya yang bersumber utama dari PLN  dengan  sistem  yang  bekerja  selama  24  jam sehingga  layanan  telekomunikasi  tidak  terputus.  Saat terdapat  kendala  yang  menyebabkan  aliran  listrik terhambat  atau  terhenti  sehingga  catu  daya  pada  PLN padam  atau  terpaksa  harus  dipadamkan,  maka  Genset dapat dipakai sebagai  sumber daya pengganti. Ditambah dengan baterai yang bisa dipakai sebagai catu daya  cadangan  saat  pengalihan.  Sebagai  contoh, pengalihan  dari  catu  daya  PLN  ke  Genset  memakan waktu 30 detik sampai 10 menit. Saat catu daya diganti, untuk tetap mengaktifkan aliran listrik, maka digunakanlah  baterai  sebagai  catu  daya  sementara sampai penggantian selesai. Selain itu, Telkom memiliki sistem  catu  daya  yang  didukung  oleh  layanan  tanpa putus  atau  No  Break  System  yang  menyokong  layanan agar tetap aktif (Always On)).
Kata Kunci:  Catu Daya; Telekomunikasi; Always On
Abstract--The  power  supply  is  the  main  energy  heart  for the  total  telecommunication  system.  If  the  main  energy heart  of  this  electricity  does  not  work  when  the  main
power  supply,  the  device  turns  off  and  service  will  stop. Therefore, telecommunication companies, including Telkom, must have a power supply system that can support the  No  Break  System  (continuous  service)  so  that  the service continues to be active (Always on). The purpose of this  research  is  to  analyze  the  workings  of  the  power supply  devices,  especially  those  related  to  the  Standard Operational  Procedure  SOP  and  the  SMP  (Standard Maintenance  Procedure),  in  ensuring  the  reliability  and sustainability  of  the  no-break  system  service  so  that  the service  continues  to  be  active  (Always  on).  The  method that  the  writer  applies  in  this  research  is  literature  study, observation  and  interview.  In  improving  customer  service and  satisfaction,  Telkom  has  a  power  supply  system  that works  for  24  hours  without  interruption;  this  is  so  that telecommunications  services  are  not  interrupted.  The power supply used is PLN as the main source, Genset as a source  when  the  power  supply  at  PLN  goes  out,  and Batteries  as  a  backup  power  supply  when  changing  the power supply from PLN to the Genset which takes 10 to 30 seconds.  This  power  supply  system  owned  by  Telkom supports the No Break System so that the service continues to be active (Always on).
Keywords: Power Supply; Telekomunikasi; Always On

## I. P ENDAHULUAN
Perbaikan  transmisi  dan  data  media  saat  ini  mengisi dengan  cepat  di  muka  bumi,  khususnya  di  Indonesia, terutama jika dilihat dari sisi inovatif. Telkom sebagai salah satu  organisasi  penyelenggara  komunikasi  media  negara  di Indonesia, secara konsisten terus berupaya untuk menyempurnakan  dan  memajukan  inovasi  telekomunikasi yang  berkelanjutan.  Pasokan  tenaga  merupakan  salah  satu sub kerangka kerja media transmisi yang menempati bagian vital  sebagai  sumber  bahan  bakar  (power  supply)  sehingga perangkat  telekomunikasi  dapat  tetap  hidup bekerja  dengan baik,  sehingga  ketergantungan  framework  power  supply harus  tinggi.  Pasokan  tenaga  adalah  jantung  energi  utama
untuk  sistem  telekomunikasi  pada  umumnya.  Dengan asumsi  jantung  energi  fundamental  dari  kekuatan  ini  tidak berfungsi,  terlepas  dari  seberapa  halus  bagian-bagian perangkat keras transmisi media, tidak akan ada artinya jika kerangka catu daya tidak berfungsi seperti yang diharapkan.
Salah  satu  alat  pembangkit  listrik  yang  digunakan  pada perusahaan  telekomunikasi  adalah  Genset.  Pengoperasian Genset  harus  bersifat  jangka  panjang  dan  dapat  memenuhi kebutuhan  sesuai  perkembangan.  Genset  merupakan  salah satu  perangkat  yang  digunakan  untuk  energi  listrik  setelah aliran  listrik  dari  PLN  padam,  sehingga  bila  catu  daya  dari PLN mati maka Genset akan mem- backup aliran listrik agar komponen  perangkat  tetap  hidup,  hal  ini  mendukung No Break System (Layanan tanpa putus) agar layanan terus aktif ( Always on ).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  cara  kerja perangkat catu daya, khususnya yang berkaitan dengan SOP (Standard  Operasional  Procedur)  dan  SMP  (Standard Maintenance  Procedure), dalam  menjamin  kehandalan  dan keberlanjutan  layanan no-break  system agar  layanan  terus aktif ( Always on ).
Hiba  dan  Puspitasari  dalam  penelitiannya  menyatakan bahwa    Genset  ( Generator  Set )  ialah  seperangkat  alat  yang digunakan  untuk  mendapatkan  hasil  berupa  daya  listrik. Genset  adalah  salah  satu  gadget  yang  digunakan  untuk membantu  kerangka  suplai  gaya  dengan  tidak  adanya kerangka  putus  atau  gadget  tidak  boleh  dimatikan,  tanpa adanya genset tidak akan ada kerangka putus. Sehingga jika power  supply  utama  mati  maka  persneling  akan  mati  dan pertolongan  akan  terhenti dan  efek  yang  lebih  besar  adalah kekurangan pendapatan (loss of income).[1]
Sedangkan menurut Musyary, Perangkat catu daya pada bidang  telekomunikasi  pada  umumnya  terdiri  dari  berbagai perangkat  elektronik  lain  seperti,  Generator  set  (Genset), baterai,  suplai  energi  dari  PLN,  trafo,  rectifier,  pendingin, sistem  pertahanan  dan  juga  sistem  pengaman.  Semua komponen  tersebut  mempunyai  tugasnya  sendiri  agar dapat mendukung  perangkat  catu  daya  untuk  menyuplai  suatu perangkat  elektronik.  Untuk  skala  sistem  telekomunikasi yang  membutuhkan  suplai  daya  yang  terus  menerus,  maka perangkat  catu  daya  juga  harus  memiliki  sistem no-break agar  tetap  menyuplai  perangkat  telekomunikasi  ketika sumber  energi  utama  (PLN)  terputus  atau  mengalami gangguan. Untuk itu maka penting jika suatu perangkat catu daya  harus  memiliki  kehandalan  seperti no-break  system yang dapat menjamin keberlangsungan terhadap suplai pada setiap komponen elektronik khususnya di bidang telekomunikasi.[2]
Prakarsa  (2019)  melakukan  penelitian  sistem  catu  daya tidak  terputus  pada  unit  terminal  Bandara  Kuala  Namu. Hasil yang didapat bahwa kualias tegangan yang dihasilkan memenuhi  Peraturan  Permen  ESDM  No.  4  Tahun  2009 dengan batas +5% maksimal (420 V/241,5 V) dan minimal - 10%  (360V/207  V)  sehingga  kapasitas  dari  masing-masing UPS  masih  mencukupi  dan  memenuhi  untuk  mensuplai daya  listrik  [3].  Tobi  dkk.,  (2018)  melakukan  penelitian terhadap  kualitas  sistem  catu  daya  terintegritas  pada  PT. Telkom  Stasiun  Bumi  Sorong  dengan  hasil  kualitas  catu daya  pada  PT.  Telkom  Stasiun  Bumi  Sorong  dapat dikatakan  masih  baik  seperti  ditunjukkan  pada  indikator parameter  yang  terukur  yang  masih  di  dalam  toleransi
persyaratan  normal  [4].    Ilmi  dkk.,  (2015)  juga  melakukan penelitian  pada  penggunaan  genset  sebagai  sumber  daya cadangan  hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan genset dibawah  batas  minimum  memberikan  kerugian  kepada pihak PLN[5].
Penelitian  sebelumnya  hanya  membahas  tentang perangkat-perangkat  catu  daya  dan  kemampuannya  dalam menjamin  keberlangsungan  suplai  listrik  pada  setiap perangkat  telekomunikasi,  guna  menunjang  kehandalan no- break  system agar  layanan  telekomunikasi  selalu  aktif ( always  on ).  Sedangkan  dalam  penelitian  ini,  penulis  tidak hanya membahas tentang perangkat catu daya dan fungsinya dalam  menjamin  kehandalan no-break  system saja.  Tetapi penulis  juga  membahas  pentingnya  dan  proses  pelaksanaan SOP (Standard Operasional Procedur) dan SMP (Standard Maintenance  Procedure), dalam  menjamin  kehandalan  dan keberlanjutan  layanan no-break  system agar  layanan  terus aktif ( Always on ).

## II. M ETODE
Metode  yang  penulis  terapkan  dalam  penelitian  ini, antara lain:
1. Studi  literatur,  dilakukan  dengan  cara  mencari  dan membaca  beberapa  judul  buku,  jurnal,  skripsi  dan berbagai  sumber  pustaka  lainnya,  yang  membahas tentang  perangkat  catu  daya, no-break  system ,  serta data-data  lainnya  yang  terkait  dengan  tema  dan rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini.
2. Observasi  lapangan,  yang  dilakukan  dengan  cara melakukan  pengamatan  langsung  di  lokasi  penelitian tentang  cara  kerja  perangkat  catu  daya  dan no-break system ,  khususnya  yang  berkaitan  dengan SOP (Standard Operasional Procedur) dan SMP (Standard Maintenance  Procedure) dalam  menjamin  kehandalan dan  keberlanjutan  layanan no-break  system agar layanan terus aktif ( Always on ).
3. Wawancara,  yang  dilakukan  dengan  cara  wawancara dan  diskusi  dengan  karyawan  Telkom  STO  Witel Karawang,  khususnya  yang  berkaitan  dengan SOP
(Standard Operasional Procedur) dan SMP (Standard Maintenance  Procedure) perangkat-perangkat  catu daya  dalam  menjamin  kehandalan  dan  keberlanjutan layanan no-break  system agar  layanan  terus  aktif ( Always on ).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perangkat dan Cara Kerja Catu Daya
a. CME (Civil Mechanical Electrical) CME ( Civil Mechanical Electrical ) ialah rangkaian yang berproses  dan  berproteksi  bersama  dengan  perangkat pendukung telekomunikasinya; Engine Generator , Rectifier dan  baterai,  untuk  menghasilkan  catu  daya.  Catu  daya tersebut  merupakan  seperangkat  alat  yang  terpadu    dalam sebuah kesatuan kerja sehingga dapat menghasilkan sumber tegangan  listrik  yang  digunakan  ketika  Listrik  PLN  padam ( off )  secara  otomatis  listrik  dari  catu  daya  ini  bekerja  atau dikenal sebagai No Break System . No  Break  System ialah  istilah  untuk  sebuah  model pengaturan  di  mana  manajemen  dari  perangkat  tersebut bersifat always  on (selalu  hidup/bekerja).  Bila  sistem
tersebut  mati  walaupun  sebentar  akan  merugikan  baik  dari segi servis pelanggan maupun segi ekonominya, akibat dari matinya  sistem  operasi  dan  putusnya  sistem  komunikasi yang digunakan oleh pelanggan.
Load/beban  dalam  sistem  catu  daya  ini  tersusun  atas  2 model seperti essential load (beban utama), ialah beban inti yang  terhubung  langsung  dengan main  computer ,  radio, sistem multi media dan sebagainya dimana sistem ini harus selalu  mendapatkan  pasokan  listrik.  Yang  kedua  ialah non essential  load (beban  penunjang/  kurang  penting). Non essential  load ialah  beban  yang  bila  pasokan  listriknya terganggu tidak memberikan efek kepada sistem komunikasi misalnya matinya AC atau lampu ruangan.[6]

## b. Rangkaian 3 Fasa
Rangkaian  3  fasa  pada  gambar  1,  ini  umumnya ditemukan  di  industri.    Model  ini  bertegangan    tinggi  di mana arus  listrik yang mengalir sama  namun beda di sudut di  masing-masing  phasa  kurang  lebih  120  .    Jika  beban  ini memiliki  sumber  catu  imbang,  maka  aliran  arus  di  setiap penghantar  phasa  juga  punya  besaran  yang  sama  tetapi sudutnya  berbeda  yaitu  sebesar  120  .  Semua  arus    dalam bentuk sistem tersebut diistilahkan dengan arus seimbang.[6]
Gambar 1. Rangkaian Fasa

## c. Trafo PLN
PLN  merupakan  sumber  utama.  Sehingga  dari perusahaan  listrik  negara  ini  menfasilitasi  dengan  trafo khusus  untuk  ruang  telekomunikasi  tersebut.  Ttrafo  PLN digunakan untuk pemasok listrik inti yang memberikan daya ke  alat-alat  komunikasi  tersebut.[7]  Dari  berbagai  sudut pandang, saat ini pasokan listrik AC dari PLN lebih banyak digunakan  sebagai  sumber  tenaga  utama.  Hal  ini dikarenakan catu daya PLN diperhitungkan lebih ekonomis, dapat  dipercaya  dan  merupakan  catu  daya  energi  yang mudah untuk sentral Telkom.
Untuk  tingkat  daya  yang  lebih  rendah  (sekitar  15-20 Amp) atau di bawah 3 KVA, asosiasi ac satu tahap biasanya digunakan.  Sementara  itu,  untuk  level  yang  lebih  besar, digunakan asosiasi ac 3-tahap. Untuk asosiasi PLN tegangan menengah  /  tinggi,  penting  untuk  memberikan  trafo  yang luar  biasa  ke  gedung  Telkom  itu  sendiri.  1.  Listrik bertegangan  Sedang  atau  tinggi  ini,  gedung  telekomunikasi mengkonsumsi daya lebih dari 50 KVA, membutuhkan trafo khusus  yang  bertegangan  keluar  sebesar  220/380  V. 2.  Sedangkan  listrik  bertegangan  rendah  di  mana  konsumsi daya  yang  dipakai  di  bawah  50  KVA,  disambung  secara langsung  pada  daya  listrik  220/380  V.  Keuntungan  dari mengasosiasikan  dengan  trafo  yang  berbeda  adalah  bahwa catu  daya  bertegangan  rendah  dapat  disimpan  terpisah  dari
utilitas dispersi tegangan PLN secara keseluruhan, sehingga rangkaian kerangka pengaman dasar tidak dipengaruhi oleh penggunaan gaya listrik umum.

## d. Spesifikasi Komponen
Berikut  adalah  spesifikasi  komponen-komponen  yang ada di STO:[8] terdapat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Spesifikasi Komponen
e. Diesel Engine Generator
Sumber  dari Diesel  engine  generator (DEG)  ialah  daya cadangan  yang  digunakan  bila  listrik  pasokan  utama  dari PLN  mati  ( off ).  Generator  ini  bekerja  dengan  sistem  daya mekanik diubah ke daya listrik lewat induksi elektromaknetik.  Generator  ini  terdiri  dari  2  bagian  inti; magnet  serta  jangkar.  Dalam  generator  ini,  Rotor menggerakkan  medan  magnet  ketika  listrik  utama  mati, perangkat generator ini akan menyediakan daya listrik untuk menggantikan  daya  yang  berhenti  dari  PLN.  Gambar  2 merupakan  generator  set  ini  menggunakan  bahan  bakar solar.[4]
Gambar   2. Generator Set yang terdapat di Telkom STO Witel Karawang
Apabila  alat  yang  menghantarkan  listrik  ini  bergerak dalam  medan  magnet,  maka  akan  dihasilkan  gaya  motor listrik (gaya elektro motor = GML/EMF). Maka listrik akan didapat  dari  medan  magnet  excitasi,  kumparan  penghantar listrik,  serta  terjadinya  pergerakan  seperti  konstannya kecepatan  putaran  membuat  garis  gaya  medan  magnet dalam  penghantar  listrik  bekerja.  Kecepatan  putaran  dan Frekuensi  Frequensi  (Hz)  ini  berkaitan  dengan  kecepatan putaran engine serta  banyaknya  kutub  magnet  yang membangun  sistem  medan  magnet  exitasi  inti  pada generator  ini.  Khusus  untuk  negara  Indonesia  memiliki besaran  kecepatan  frekuensi  listrik  yang  sama  dengan negara-negara  di  benua  Eropa,  yaitu  sebesar  50Hz. Sedangkan  di  Amerika  frekuensi  listrik  yang  digunakan adalah sekitar 60Hz

## f. Automatic Transfer Switch (ATS)
ATS ialah sebuah sistem otomatis yang bekerja langsung bila  genset  utama  mati,  maka  ATS  ini  otomatis menghubungkan  dengan  memasok  aliran  listrik  cadangan.
PLN (KVA) GENS ET (KVA) RECTIFIER (A) BATE RAI (AH) AC (BTUH ) TANKI (LTR) TP S TP K TPS TPS TPK TPS TPS KAP ISI 555 135 450 1410 459 4800 652000 7500 220.26
Bila  listrik  utama  hidup  kembali  ATS  juga  secara  otomatis memutus  arus  listrik  cadangan.  Sistem  kerja  ini  dilakukan dengan  kontak  relay  yang  akan  kembali  terhubung  dengan listrik utama PLN. [4]

## g. Main Distribution Panel (MDP)
Main  Distribution  Panel  seperti  pada  gambar  3  ialah panel  yang  berfungsi  menerima  daya  utama  dan mendistribusikan, menyalurkan atau membagi daya tersebut ke beberapa Sub Distribution panel.[3]
Gambar   3.  Ruangan MDP
h. Sub Distribution Panel (SDP)
Panel  SDP  pada  gambar  4  ini  merupakan  panel  yang memiliki  tugas  distribusi,  menyalurkan  atau  membagi  daya listrik dari MDP ke beberapa perangkat.[6]
Gambar   4.  Panel SDP

## i. Baterai
Baterai  yang  diperlihatkan  pada  gambar  5  ialah komponen listrik dalam bentuk sel yang di dalamnya terjadi sistem  elektro  kimia  bersifat  reversible  (mampu  berbalik) dimana  memiliki  tingkat  efesiensi  tinggi.  Proses reversible ini  ialah  terjadi  di  dalam  baterai  dimana  terjadi  proses pengosongan;  tenaga  kimia  berubah  menjadi  daya  listrik serta  proses  pengisian;  daya  listrik  tadi  berubah  jadi  tenaga kimia. Kedua proses ini terjadi di dalam sel baterai di mana elektroda-elektroda  beregenerasi  dengan  cara  arus  listrik dialirkan dengan arah polaritas secara berlawanan.[3]
Gambar   5.   Baterai di STO
j. Rectifier
Rectifier (Penyearah  Gelombang)  ialah  satu  bagian  di Rangkaian  Catu  Daya  ( Power  Supply) di  mana  fungsinya mengubah  sinyal  AC  ( Alternating  Current )  ke  DC  ( Direct Current ). Rectifier pada  gambar  6  secara  umum  bekerja dengan  bantuan  dioda  yang  merupakan  komponen  intinya. Dioda  dipakai  karena  karakternya  yang  bersifat  satu  arah dalam  mengalirkan  daya  serta  melakukan  penghambatan daya dari arah lainnya. Bila Dioda  tersebut diberikan aliran daya  Bolak-balik  (AC),  maka  Dioda  hanya  mengalirkan separoh  dari  gelombang  yang  masuk  dan  separohnya  lagi terblokir.[3]
Gambar   6. Rectifier yang terdapat di STO
k. Inverter Power  Inverter atau  dikenal  sebagai  inverter  ialah sebuah  sistem  yang  berfungsi  melakukan  perubahan  arus DC  (listrik  searah)  menjadi  arus  AC  (arus  bolak-balik) sesuai  dengan  frekuensi  tegangan  yang  diperlukan  yang diseusaikan dengan pengaturan yang telah diset sebelumnya pada  sistem  ini.  Arus  DC  di  dalam  rangkaian  ini  ialah sebagai  daya  masukkan  dari  Inverter  baik  dari  aki,  batrai ataupun panel surya (Solar cell).
Power Inverter menghasilkan beberapa model gelombang seperti persegi ( square wave ), sinus ( sine wave ) pemodifikasian  sinus  ( modified  sine  wave ),  modulasi  pulsa lebar  ( pulse  width  modulated  wave ).  Model  gelombang  ini terjadi dari pendesaian perangkat inverternya. Tetapi secara umum  sekarang  model  gelombang  yang  digunakan  ialah model sinus dan model sinus yang telah dimodifikasi. [6]

## B. PEMBAHASAN
1.1. Sistem Catu Daya
Sistem  catu  daya  dibangun dari  model-model  perangkat di mana catu daya dihasilkan untuk menunjang listrik utama
dalam  sistem  telekomunikasi,  dengan  harapan  perangkat dapat  bekerja  dengan  optimal.  Model  perangkat  pada  Catu daya Telekomunikasi, yaitu:[4]
1. ATS : Automatic Transfer Switch 2. MDP : Main Distribution Panel 3. SDP : Sub Distribution Panel 4. INV : Inverter 5. DEG : Diesel Engine Generator (Genset)
6. DC-PDB: Direct Current Panel Distribution Point 7. BATRAI
8. RECTIFIER
9. TRAFO PLN

## a. Konfigurasi Catu Daya
Gambar 7   Konfigurasi Catu Daya
Catu daya ialah subsistem dari Network Element dimana elemen  ini  dituntut  mesti  bisa  mencatu  perangkat  transmisi atau  sentral  secara  terus-menerus  tanpa  terputus.  Agar perangkat-perangkat  tersebut  bisa  bekerja  secara  optimal maka  sistem  catu  dayanya  haruslah  bekerja  dengan  baik. Catu  daya  yang  dipakai  tidak  boleh  terjadi  pemutusan  dan haruslah  bersifat No  Break  System di  mana  keberlanjutan pasokan listriknya terjamin tanpa henti [7].
Perangkat  catu  daya  seperti  pada  gambar  7  untuk telekomunikasi  tersebut  terdiri  dari  paling  kurang  sepasang dari  sumber  catu  utama  dan  catu  daya  cadangan.  Sistem pengalihan ini haruslah bersifat otomatis di mana bila terjadi pemutusan arus di sumber utama atau sumber utama padam maka  langsung  dipindahkan  ke  sumber  cadangan.  Sistem catu  daya  ini  bersifat no  break  system dapat  dilihat  pada gambar 7.
b. Cara Kerja Catu Daya No Break System
Pada  gambar  7  di  atas  dapat  dijelaskan  di  mana Main Power Supply (PLN) ialah sebagai daya catu inti dari sistem telekomunikasi ini. Untuk menjaga tetap menyala diberikan daya  catu  cadangan  ( Back  Up  Power  Supply /  Genset). Sedangkan Change  Over  Switch (COS)  berfungsi  untuk
memilih  sumber  daya  catu  yang  akan  langsung  bekerja secara  otomatis  maupun  manual.  Konfigurasi  sistem  energi diperlihatkan pada gambar 8.
Gambar 8. Konfigurasi Sistem Energi
Keterangan :
1. Trafo PLN dan Panel TM
2. DEG ( Diesel Engine Genset ) 3. Sistem alih sumber catu daya ( COST / ATS ) 4. MDP 5. SDP 6. Rectifier Dalam meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan,  Telkom  mempunyai  sistem  catu  daya  yang bekerja  selama  24  jam  tanpa  putus,  hal  ini  agar  layanan telekomunikasi  tidak  terputus.  Catu  daya  yang  digunakan adalah  PLN  sebagai  sumber  utama,  Genset  sebagai  sumber ketika catu daya pada PLN padam, dan Baterai sebagai catu daya  pencadangan  ketika  penggantian  catu  daya  dari  PLN ke Genset yang membutuhkan waktu 10 sampai 30 detik.
Adapun  cara  kerja  masing-masing  catu  daya  tersebut dapat disimpulkan, sebagai berikut:

## 1) PLN
STO    menggunakan  catu  daya  PLN  sebagai  sumber catu  daya  utama  untuk  kebutuhan  semua  perangkat,  mulai dari :
a. Perangkat yang tidak penting ( Non Essential Load ) Jika sumber catu daya diputus dalam waktu yang cukup lama,  beban  daya  pada  kategori  tersebut  tidak  berpengaruh kepada  service  konsumen  telekomunikasi,  sebagai  contoh yang  biasa  dipasang  dikantor  telekomunikasi,  misalnya: penerangan,  air  conditioning,  untuk  keperluan  umum,  lift, dan sebagainya.
b. Perangkat yang penting ( Essential Load)
Perangkat  yang  termasuk  dalam  kategori  ini  apabila catu  daya  daya  (PLN  putus),  tidak  akan  mengganggu pelayanan  komunikasinya  untuk  sementara  waktu.  Contoh: converter ac-dc atau rectifier c. Perangkat yang tidak boleh terputus Terputusnya  pecatuan  daya  pada  beban  jenis  ini  akan berakibat  serius  terhadap  pelayanan  komunikasi  dan berakibat luas. Contohnya: sentral, IPN, IS, dan transmisi
Semua  perangkat  dalam  keadaan  normal  tanpa  adanya gangguan  padam  dari  PLN,  maka  PLN-lah  yang  langsung
memasok  daya  listriknya,  dan  apabila  terjadi  situasi abnormal  atau  padamnya  listrik  PLN  maka  daya  listrik dipasok dari generator cadangan.
Adapun  gambaran  cara  kerja no  break  system adalah sebagai berikut:
a.    PLN normal
Pameran  roda  gigi  No  Break  System  saat  PLN  biasa, awalnya  diawali  dari  informasi  tegangan  dari  PLN.  ATS berfungsi  sebagai  media  pemindah  tegangan  yang didalamnya  terdapat  sensor  tegangan  PLN  (AC).  Pada  titik ketika  PLN  tipikal,  ATS  hanyalah  saluran  yang menyampaikan tegangan ke MDP. Selanjutnya adalah yang ada di ATS saat PLN dalam kondisi tipikal.
Gambar 9. ATS Tampak Bagian Luar
Pada  saat  kondisi  PLN  normal,  pada  layar  kotak  sensor tegangan di PLN tertulis “ON” dan pada layar kotak sensor tegangan di genset tertulis “OFF”. Kondisi ini sesuai dengan yang tertera di gambar 10 dan gambar 11.
Gambar 10. Sensor pada Box PLN
Gambar 11. Sensor pada Box Genset
b.    PLN Padam
Pada  saat  PLN  padam  akan  ada  peringatan  /  bunyi alarm  untuk  menunjukkan  input  tegangan  PLN  mati,  maka alat  yang  mengenali  pertama  kali  jalan  lewat  adalah  ATS karena  dalam  beberapa  waktu  gadget  sudah  ada.  adalah sensor tegangan AC berapa kapasitas saat PLN padam untuk menggerakkan  mesin,  dan  kapasitas  mesin  ini  untuk memindahkan  perubahan  dari  situasi  suplai  listrik  PLN  ke situasi  suplai  daya  DEG,  dan  kemudian  mengirimkan perintah ke AMF melalui sarana Dari transfer hand-off yang terdapat  pada  ATS  untuk  menggerakkan  DEG  karena  pada perangkat  AMF  juga  terdapat  sensor  tegangan  AC  seperti yang ada pada ATS. Sementara itu ukuran catu daya diambil alih oleh baterai dengan alasan bahwa baterai dan penyearah dihubungkan  secara  seimbang  ketika  penyearah  tidak mendapatkan  daya  AC,  baterai  secara  alami  menangani tumpukan  sampai  ia  percaya  bahwa  DEG  akan  menyala.  , jangka  waktu  yang  mempercayai  bahwa  DEG  akan dialihkan  secara  konsekuen  ditentukan  dari  pengaturan  jam yang terdapat dalam AMF.
Pengaturan  jam  diatur  pada  situasi  30  detik.  Setelah DEG  aktif,  tegangan  AC  yang  dihasilkan  oleh  DEG menangani  heap.  Setelah  diesel  dimulai,  tindakan  suplai gaya  biasanya  berjalan  sekali  lagi.  Baterai  mendapat tegangan muatan aliran dari penyearah 2.23V / sel.
c.    PLN normal kembali
Pada  saat  tegangan  PLN  biasa  kembali  terdengar peringatan  /  alarm  terdengar  sekali  lagi,  hal  ini menunjukkan  bahwa  kontribusi  tegangan  dari  PLN  adalah tipikal  /  hidup,  ATS  akan  mengenali  tegangan  AC  yang melalui  sensor  pada  ATS  dan  ATS  mengirimkan  perintah oleh  cara  transfer  ke  AMF  untuk  membunuh  DEG  secara konsekuen.  diprogram.  Kemudian  mesin  bergerak  dari posisi  catu  daya  DEG  ke  posisi  catu  daya  PLN,  sehingga penyuplaian gaya berikut dilakukan oleh PLN sekali lagi.

## 2) Genset
Generator  ialah  sebuah  mesin  yang  bekerja  untuk melakukan  perubahan  daya  mekanik  ke  daya  listrik.  Gaya mekanis  ini  biasanya  dihasilkan  oleh  pemain  utama, misalnya mesin bahan bakar atau diesel, mesin listrik, turbin
air  atau  turbin  uap,  dll.  Diesel  generator  pada  sistem telekomunikasi  ialah  penghasil  daya  catu  arus  bolak  balik, dimana  cara  menggunakannya  berdasarkan  keadaan  yang ditemukan di lokasi. Fungsi dari genset ini yaitu:
a.      penghasil  daya  catu  cadangan  AC  (arus  bolak  balik) jika  dilokasi  setempat  hanya  memiliki  arus  PLN (single standby / double standby).
b.   penghasil  daya  catu  inti  AC  (arus  bolak  balik)  jika dilokasi  tersebut  tak  tersedia  catu  daya  PLN  (dual  / triple  prime  baik  sebagai  floating  maupun  sistem chargedischarge).
Terdapat  1  generator  yang  berkapasitas  450kVA. Apabila  catu  daya  daya  PLN  padam  maka  generator  akan langsung  menyala  secara  otomatis  menggantikan  catu  daya daya PLN. Generator set membutuhkan waktu 10 sampai 30 detik  untuk  menggantikan  catu  daya  daya  dari  PLN,  dalam rentang  waktu  10  sampai  30  detik  ini  daya  akan  disuplai atau digantikan langsung oleh baterai.

## 3) Baterai
Apabila  dua  sel  listrik  kimia  atau  lebih  disambung bersama, maka rangkaian tersebut dinamakan batrai. Baterai /  akumulator  ialah  suatu electric  cell yang  di  bagian dalamnya  elektrokimia  yang  dapat  berbalik  bekerja  dengan sistem  yang  besar  efisiennya.  Proses reversible ialah terjadinya proses pengosongan (daya kimia berubah ke daya listrik) dan pengisian (daya listrik berubah ke daya kimia) . Kedua  proses  ini  terjadi  di  dalam  sel  baterai  dimana elektroda-elektroda  beregenerasi  dengan  cara  arus  listrik dialirkan dengan arah polaritas secara berlawanan.
Baterai  termasuk  ke  dalam  salah  satu  catu  daya No Break  System karena  tanpa  baterai  listrik  masih  akan terputus, pencadangan dari PLN ke Generator membutuhkan waktu  10  sampai  30  detik  maka  diselang  waktu  tersebut baterai  secara  otomatis  yang  akan  menyuplai  daya  listrik sampai generator menyala [11].
Ada 2 proses dalam baterai yaitu:
1. Proses  Pengisian:  dimana  daya  listrik  diubah  ke  daya kimia.
2. Proses  Pengosongan  :  dimana  daya  kimia  diubah  ke daya listrik.
Pada proses pengisian adalah bila sel dihubungkan  pada power supply sehingga elektroda positif berubah jadi anoda sementara elektroda negatif berubah jadi katoda. Sedangkan pengosongan di dalam sel listrik terjadi ketika sel terhubung ke  beban  maka  electron  akan  berpindah  dari  anoda  ke katoda lewat beban tadi, sehingga ion-ion negatif juga akan berpindah kepada anoda serta ion-ion positif juga berpindah ke  katoda.  Proses  ini  seperti  gambar  12  dan  gambar  13, menyebabkan  terjadinya  arus  listrik  dimana  pergerakan  ion tersebut  menyebabkan  electron  dapat  mengalir  dengan bantuan molekul elektrolit.
Gambar 12. Proses Pengosongan dan Pengisian
Electron  mengalir  terbalik  dari  anoda  ke  katoda  lewat power  supply.  Sedangkan  Ion-ion  negative  juga  ikut rnengalir dari katoda ke anoda Ion-ion positif mengalir dari anoda ke katoda. [1]
Gambar 13. Arah aliran elektron dan arus listrik pada baterai
Pada standarnya kemampuan baterai dalam mencadangkan  catu  daya  adalah  selama  ±10  jam.  Apabila generator  sudah  menyala  maka  baterai  akan  diisi  kembali dayanya oleh generator secara otomatis.[4]
c. Pengontrol Suhu
Dalam  mendukung no  break  system ,  Telkom  selalu melakukan  pengontrolan  suhu  tiap  perangkatnya,  untuk menghindari  kerusakan  perangkat  yang  di  karenakan  suhu yang terlalu panas.
1) AC (Air Conditioner)
AC  yang  dimaksudkan  tersebut  merupakan  mesin pendingin  ataupun  pemanas  yang  digunakan  agar  suhu  dan kelembapan tempat tetap stabil.  pemanasan tergantung pada sifat  udara pada  waktu  tertentu).  Dalam  hal  ini  divisi  CME melakukan rutin  maintenance  AC  yang  dilakukan  selama 3 bulan  1  kali.  Adapun  tahapan  untuk  maintenance  AC sebagai berikut :
1. Pakai APD terlebih dahulu
2. Siapkan peralatan selang, steam air, kabel roll, obeng.
3. Lepas baut penutup blower pada AC
4. Kemudian semprotkan dengan air pada blower AC
5. Bersihkan Filter AC
6. Setelah  semuanya  sudah  bersih  pasang  kembali  filter dan penutup blower AC

## 2) Temperature Controller
Temperature  Controller  ialah  suatu  sistem  control  suhu di  mana  alat  ini  berfungsi  untuk  mengontrol  temperature dari suatu area. Alat ini digunakan untuk mendapatkan suhu ideal  yang  diharapkan.  Manfaat  lain  dari  penggunaan  alat temperature controller ini  agar  komponen  tidak  rusak,  dan bekerja secara optimal. Data dari Temperature Controller ini dikirimkan  kepada  Telkom  pusat  menggunakan  Internet. Temperature  Controller  ini  terhubung  dengan  internet melalui  kabel  LAN,  data  ini  terkirim  secara  live  time, apabila  suhu  pada  ruangan  tersebut  telah  melewati  batas maximal  maka  notifikasi  peringatan  terkirim  ke  pusat.
1.2. Pentingnya Penerapan Standart Operation Procedure 1) Genset a) Operasi
1. Mencek Oli dari engine Genset
2. Mencek air radiator
3. Mencek minyak solar di tangki setiap hari
4. Mencek  Batrai  untuk  starter  genset  (memiliki daya 27,7 VOLTDC)
5. Menekan  tombol  ‘manual’  untuk  memposisikan alat dari auto menjadi bentuk manual
6. Menekan tombol ‘start’
7. Genset  dinyalakan  sekitar  dua  menitan  untuk memanaskan mesin
8. Perhatikan temperature genset (62-82 C)
9. Perhatikan frekuensi genset (50 Hz)
10. Tekan / matikan load PLN
11. Tekan / matikan load Genset
12. Perhatikan tegangan RST
13. Pastikan Output beban yang ada di MDP utama
b) Cara Mematikan Genset
1. Matikan load Genset (tekan tombol off )
2. Kemudian hidupkan load PLN (tekan tombol on )
3. Amati motorize di MDP harus dalam keadaan on 4. Panaskan Genset lebih kurang 3 menit
5. Menekan tombol ‘stop’ (Genset akan mati)
6. Menekan tombol ‘auto' (agar genset automatis on ketika Catu daya pada PLN padam)
c) Cara Manual
1. Matikan fuze R di ATS PLN, sehingga ATS PLN dalam  posisi  off  lalu  secara  otomatis  auto  genset menyala dan beban dialihkan pada catu genset
2. Hidupkan fuse di ATS PLN sehingga beban akan dialihkan pada catu PLN
3. Genset dalam posisi mati sekitar 3 menit
2) Baterai
a) Kondisi baterai harus bersih dan tidak lembab
b) Ruang  pada  baterai  harus  dalam  keadaan  bersih  dan kering.  Pengaturan  udara  secara  terus  meneruspun harus diperhatikan dari kipas angin yang sesuai.
c) Baterai mesti memiliki daya minimal 2,00 V/cell
d) Jumlah tegangan ketika tidak dichas mesti 48,8 ± 0,80 V/dc dalam 1 bank
e) Pada pengisian awal ( initial charge )  kisaran tegangan antara 2,6 – 2,7 V/cell
f) BJ (berat jenis) = 1,215-1,25
g) Temperatur tertinggi sekitar 50 0 C
3) Rectifier
a) Seluruh fuse perangkat rectifier mestilah dalam kondisi optimal  dan  berada  pada  posisi  yang  tepat  sesuai panduannya.
b) Perangat catu dan fuse input serta seluruh fuse rectifier di panel utama pada kondisi baik dan  standby
c) Hidupkan secara berurut Q62,Q63 lalu Q63
d) Rectifier secara  langsung  bekerja  ketika relay K-1 hidup  (0-15  detik)  yang  diindikasikan  menyalanya H81,  dimana  sesuai  modul  A3  menyala  LED  H7,  H8, kemudian  LED  enabling  H9  diikuti  oleh  menyalanya LED gate pulse H1-H6.
e) Menekan  tombol  ‘S44’  (untuk  sistem  otomatis) ditandai dengan LED  tombol nyala
f) Rectifier secara  otomatis  hidup  dimana  daya  catu  / batrai  bertegangan  2,33  V/cell  (menchas  ulang)
terdeteksi dengan tampilan LED di monitor yang dapat hidup  selama  0-9  jam  (tergantung  setingan  yang dimasukkan)
g) Setelah  itu  (0-9  jam  tercapai),  Rectifier  automatic langsung  bekerja  memberikan  daya  catu  beban/batrai bertegangan  2,23  V/cell  (floating  charge)  yang  bisa dimonitor melalui LEDnya.
h) memperhatikan jumlah tegangan serta daya yang dapat dilihat di LED display monitornya.
i) Rectifier akan  bekerja  secara  semestinya  bila  sistem otomatis  mendeteksi  sumber  listrik  utama  mati  dalam waktu  tidak  sampai  3  menit  kemudian rectifier hidup kembali dengan sistem otomatis pula menjadi  floating charge (2,23 V/cell). Tetapi jika waktu  pemadaman di atas  3  menit,  maka rectifier hidup  kembali  dengan sistem otomatis ke model chas (2,23 V/cell) kemudian menjadi  posisi  floating  charge  jika  waktu  chargenya telah sampai. [12]
1.3. Pentingnya  Penerapan  Standard  Maintenance
Procedure
1) Genset
a) Sistem Per Minggu atau per Bulan 1. Periksa tingginya oli pada karter
2. Coolling system
3. Electric system
4. Periksa kencang atau kendur pada tali kipas
5. Periksa pemanas
6. Uji ‘running’ selama kira-kira 1 jam-an - Uji manual pada tombol ‘start’ atau ‘stop’
- Uji auto start/stop
- Frekuensi
- Tegangan pengeluaran - Tekanan oli
- Daya beban
- Warna pada gas buangan
- Bunyi mesin
- Suhu air
- Uji beban
b) Sistem Per semester
1. Mengganti oli mesin
2. Membersihkan saringan udara
3. Membersihkan saringan solar
4. Membersihkan saringan oli
5. Mengganti air radiator
6. Mengganti coolant filter
7. Menyetel renggangan pada klep
8. Memeriksa kerja Genset
- Mencoba start/stop memakai kunci
- start/stop secara manual
- start/stop secara automatic
9. uji beban
10. uji sistem alarm
- tekanan oli rendah
- kecepatan terlalu melebihi standar
- suhu mesin tinggi
- Over crank
- PLN hidup
11. Mengukur grounding
12. Memeriksa injector
13. Memeriksa sikat arang bila ada
14. Memeriksa  BBM  Solar  pada  tangki  per  hari  dan per bulan
c) Tahunan
1. Kalibrasi meter
2. Mengukur  jumlah  harmonic  distrasion  (THD  di kondisi tanpa beban)
3. Terminasi serta kapasitas batrai starter
2) Baterai
a) Harian
1. Memeriksa  kondisi  ruangan  dan  baterai  bersih atau tidak
2. Memeriksa kutub-kutub (pole) baterai bersih atau tidak
3. Mengukur  sel  pilot  (BJ,  tegangannya,  suhu,  serta electrolit level)
4. Mengukur suhu ruang
5. Memeriksa udara masuk dan keluar dari ruang
b) Bulanan
1. Sama dengan pemeliharaan harian
2. Membersihkan batrai serta memberikan pelindungan pada kutub baterai
3. Menambahkan aquadest ketika  level  elektrolit bergerak ke level minimal.
4. Mengukur semua sel
5. Memeriksa kondisi udara masuk dan keluar
6. Memeriksa penutup serta filter dari batrai
7. Memeriksa  secara  visual  keadaan  internal  serta eksternal baterai
c) Tahunan
1. Sama dengan pemeriksaan bulanan
2. Memeriksa  kencang  atau  tidaknya  mur  baut  di terminal kutub baterai
3. Menguji  kapasitas  baterai  terhadap  beban existing/beban  rill  selama  1  jam  atau  lebih  pada seluruh bank/sel baterai
3) Masalah  yang  Mungkin  Terjadi  pada  No  Break system
Jika pemasok utama listrik (PLN) mati sedangkan genset sebagai  catu  cadangan  bermasalah,  maka  arus  listrik  dapat diambilkan  dari  baterai.  Secara  standar,  baterai  dapat memberikan  pasokan  listrik  lebih  kurang  10  jam. Bayangkan  sebuah  skenario  di  mana  pasokan  tenaga  dasar (PLN) padam selama lebih dari 10 jam. Kemudian generator serbaguna  dapat  digunakan  untuk  memasok  tumpukan sehingga  administrasi  transmisi  media  tidak  berhenti.  Bila pelayanan  telekomunikasi  ke  konsumen  berhenti  tentu  catu daya  ini  tidak  dapat  dinyatakan no  break  system, karena dalam  sistem  model  ini  tidak  boleh  terjadi  pemutusan  arus sama sekali.
DEG  Mobile  berkapasitas  sebesar  300  KVA  serta mampu memberikan catu daya selama lebih kurang sepuluh jam  [13].  Bagaimanapun,  oleh  dan  oleh  di  lapangan,  ini sangat  jarang  karena  rutinitas  minggu  demi  minggu mendukung  metodologi  untuk  setiap  perangkat.  Kerangka kerja tanpa jeda dapat diandalkan dan tingkat pencapaiannya sangat  tinggi  dan  hingga  saat  ini  tidak  ada  masalah  dengan kerangka  kerja  ini  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa kerangka kerja ini secara umum sangat baik.[14]
1.4. Analisis No Break System
1) Analisis Instalasi No Break System
Catu daya No Break System dalam telekomunikasi terdiri dari  bermacam-macam  perangkat  yang  dapat  menerima daya untuk kemudian didistribusikan kepada perangkat yang membutuhkannya, antara lain:
a) Sistem  catu  daya no  break  system terdiri  dari  PLN, Genset dan Baterai.
b) Perangkat no  break  system terdiri  dari  Perangkat sentral, transmisi dan multimedia.
Setiap  perangkat-perangkat  hendaknya  dijaga  agar tidak  melebihi  standar  pengoperasian.  Beberapa  hal  yang menjadikan perangkat tersebut mempunyai tingkat kehandalan yang tinggi:
a) Setiap  perangkat  dirawat  secara  rutin  dan  berkala berdasarkan Standard Maintenance Procedure (SMP)
b) Setiap  perangkat  tersebut  dioperasikan  /  dijalankan sesuai Standard Operation Procedure (SOP)
2) Analisis PemakaianNo Break System
Kapasitas  pada  tabel  berikut  merupakan  kapasitas  yang digunakan untuk mencatu peralatan telekomunikasi
Tabel 2. Kapasistas Standar Catu daya Gedung
No Perangkat Kapasitas Standar Perangkat 1 PLN 865 KVA 2 Genset 1350 KVA 3 Baterai 1000 AH Tabel 3. Hasil Pengukuran Catu daya No Break System No Perangkat Hasil Pengukuran Tegangan Arus 1 PLN 380/220 V 5000 A 2 GENSET 380/220 V 1450 A 3 BATERAI 48-60 V 243 A
Penulis menyimpulan beberapa analisa bahwa:
a) Apabila  sewa  PLN  adalah  865  KVA  sedangkan kapasitas  yang  terpakai  hanya  5000  A  sehingga diketahui kapasitas yang digunakan hanya sedikit.
b) Sistem  catu  daya No  Break  System pada  STO Tangerang dapat mengcover kebutuhan daya sebanyak 5000  A. Sistem  No  Break yang  dicatu  antara  lain perangkat  sentral,  perangkat  transmisi,  dan  perangkat multimedia.
c) Kapasitas  genset  yang  ada  cukup  untuk  mencatu berbagai perangkat yang ada, apabila catu daya utama padam.  Masalah  yang  timbul  adalah  jika  genset tersebut  tidak  dapat  beroperasi  /  mengalami  gangguan maka semua perangkat akan mati.
d) Kapasitas  baterai  yang  ada  cukup  untuk  mencatu beban. Di saat PLN padam, Baterai digunakan sebagai back  up  sementara  waktu  untuk  tegangan  DC  yang tidak boleh terputus pencatu dayanya.

## 3) Optimasi Dari Catu daya No Break System
Jika  terjadi  pemadaman  listrik,  terdapat  generator diesel  yang  digunakan  sebagai  suplai  tenaga  penguat. Genset  diesel  dimaksudkan untuk dimanfaatkan  arus  sesuai keinginan,  namun  sedang  genset  diesel  yang  digunakan menggunakan  bahan  bakar  solar  untuk  menggerakkan motornya  [15].  Penggunaan  bahan  bakar  yang  tidak  henti-
hentinya harus dipertimbangkan dengan alasan bahwa biaya yang  ditimbulkan  akan  paling  tinggi.  Sebagai  kemajuan untuk  menghemat  biaya  pembelian  solar,  berbagai  pilihan dapat digunakan, lebih spesifik dengan menggunakan papan berorientasi  matahari  yang  dapat  membantu  mengubah tenaga  nuklir  berbasis  sinar  matahari  menjadi  jenis  energi listrik.  Sayangnya  solar  cell  dibandrol  dengan  kisaran  yang mahal, sehingga jika dihitung secara cermat penggunaan alat ini  lumayan  efisien  digunakan  dalam  pengoperasian perangkat telekomunikasi.

## 4) KESIMPULAN

## A. Kesimpulan
Catu  daya  merupakan  jantung  energi  utama  bagi  sistem telekomunikasi  secara  keseluruhan.  Apabila  jantung  energi utama  aliran  listrik  ini  tidak  bekerja,  maka  secanggih apapun  komponen  perangkat  telekomunikasi  itu  tidaklah akan  memiliki  arti  apa-apa  bila  sistem  catu  daya  tidak beroperasi dengan baik. Salah satu perangkat catu daya yang digunakan  pada  perusahaan  telekomunikasi  adalah  Genset. Genset  merupakan  salah  satu  perangkat  yang  digunakan untuk  energi  listrik  setelah  aliran  listrik  dari  PLN  padam, sehingga  bila  catu  daya  dari  PLN  mati  maka  Genset  akan mem- backup aliran  listrik  agar  komponen  perangkat  tetap hidup, hal ini mendukung No Break System (Layanan tanpa putus)  agar  layanan  terus  aktif  ( Always  on );  Dalam meningkatkan  pelayanan  dan  kepuasan  pelanggan,  Telkom mempunyai  sistem  catu  daya  yang  bekerja  selama  24  jam tanpa  putus,  hal  ini  agar  layanan  telekomunikasi  tidak terputus.  Catu  daya  yang  digunakan  adalah  PLN  sebagai sumber utama, Genset sebagai sumber ketika catu daya pada PLN  padam,  dan  Baterai  sebagai  catu  daya  pencadangan ketika  penggantian  catu  daya  dari  PLN  ke  Genset  yang membutuhkan  waktu  10  sampai  30  detik.  Sistem  catu  daya yang dimiliki oleh Telkom ini mendukung No Break System (Layanan tanpa putus) agar layanan terus aktif ( Always on ); Dalam menggunakan catu daya,  Telkom telah merumuskan dan menetapkan SOP (Standard Operasional Procedur) dan SMP  (Standard  Maintenance  Procedure), dalam  menjamin kehandalan dan keberlanjutan layanan no-break system agar layanan  terus  aktif  ( Always  on ).  SOP  dan  SMP  tersebut dilakukan  secara  rutin  dan  berkala  dalam  periode,  harian, bulanan, semester dan tahunan.

## B. Saran
Dalam  penelitian  ini  penulis  memberikan  saran,  sebagai berikut:  Setiap  perangkat  catu  daya  hendaknya  dijaga  agar tidak  melebihi  standar  pengoperasian.  Beberapa  hal  yang membuat  gadget  power  supply  memiliki  tingkat  kualitas yang  tak  tergoyahkan  adalah  bahwa  setiap  gadget  selalu konsisten  dan  sesekali  dijaga  sesuai  dengan  Standard Maintenance  Procedure  (SMP).  Selain  itu,  setiap  gadget bekerja  /  dijalankan  oleh  Prosedur  Operasi  Standar  (SOP); Maka maintenance perangkat  catu  daya  berdasarkan  SOP dan  SMP  harus  dilakukan  secara  rutin  dan  berkala  dalam periode, harian, bulanan, semester dan tahunan. Pelaksanaan SOP  dan  SMP  tersebut  untuk  menjamin  kehandalan  dan keberlanjutan  layanan no-break  system agar  layanan  terus aktif ( Always on ).

## REFRENSI
[1] R.  Hiba  and  R.  Puspitasari, “Catu  daya  No  Break System  Perangkat  Telekomunikasi  di  PT  Telkom Indonesia,  Tbk  Divisi  Regional  II  Area  Network Tangerang,” J. ICT , vol. V, no. 9, 2014.
[2] G.  F.  Musyary, “Manajemen  operasi  catu  daya pada  perangkat  catu  daya  telekomunikasi  divisi arnet pt. telkom bangka belitung,” Univ. Pertamina , vol. 2, no. 1, 2020.
[3]        Prakasa. Dwi Teguh, Studi Sistem Catu Daya Tidak Terputus  Pada  Unit  Terminal  Bandara  Kuala Namu, Jurnal-Usu, 2019.
[4] Tobi.  D.W,  Harling;  V.N.V, Studi  Optimalisasi Kualitas  Sistem  Catu  Daya  Terintegrasi  Pada  PT. Telkom Stasiun Bumi Sorong , Jurnal Electro Luceat Vol. 4 No.2, 2018.
[5]      Ilmi,  M.  Junaidi,  A.  Hiendro, Analisis  Tekno- Ekonomis  Generator  Set  Sebagai  Sumber  Energi Listrik  Cadangan  Pada  PT.  Telekomunikasi Indonesia TBK. Pontianak, 2015
[6] Divisi  Pelatihan  PT.  Telkom, Pengantar  Teknik Catu Daya Telekomunikasi . Bandung, 1995.
[7]        P. Agus, Jaringan Telekomunikasi Catu Daya Pada Sistem Telekomunikasi , jurnal-fdokumen, 2010
[8] UPNW  Jakarta  Divisi  Network  PT.  Telkom, “Standard  Operating  Procedure  (SOP)  Perangkat Mekanikal Elektrikal,” Jakarta, 2010.
[9] DIV. Catu Daya PT. Telkom, Modul Catu Daya PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) . 2014.
[10] S.  Ghozali, Sistem  Telekomunikasi  di  Indonesia . Bandung: Alfabeta, 2006.
[11]      I.  Ressa, Kepercayaan  dan  Kepuasan  Pelanggan Merupakan  Faktor  Yang  Sangat  Esensial  Dalam Bisnis  Jasa  Telekomunikasi:  Ketatnya  Persaingan Antar  Operator  Telekomunikasi. Slideplayer.info, 2018
[12]          A.  Ricky,  Nurhalim, Studi  Kapasitas  Baterai  110 Vdc  pada  Gardu  Induk  150  kV  Bangkinang, media.neliti, 2015
[13]       Direktori PT PLN Persero, Direktori Karya Inovasi, PT. PLN Persero, 2012
[14]      Direktori PT PLN Persero, Direktori Karya Inovasi, PT. PLN Persero, 2005
[15]        T.  Agusmi  Marko, Analisa  Efisiensi  Power  Pada Sistem  Kendali  (Power  Cube  1000)  BTS  Xl  Axiata Site ID E911, repository.uma.ac.id, 2017.
[16] Hidayat  Tahir,  Syahrir  Abdussamad,  Iskandar Zulkarnain  Nasibu, “Rancangan  Catu  Daya Cadangan SRAM Pada Z80 Trainer” JJEEE , vol. 3, no. 1, 2021.