## EVALUASI SARANA PENYEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SUSUN Studi Kasus di Kawasan Rumah Susun Pejompongan Jakarta Pusat

## Dedi Ismail, Prihantono, Santoso Sri Handoyo

## Abstract
This research operationally was purposeful to evaluate means of sanitation of the high-rise flat environment that is: the clean water, air and ventilation, information, the dirty disposal and the rain water as well as the waste of the water.
The research was carried out in the Region of the Flat High-rise Flat of Benhil I Pejompongan  Jakarta  of  the  Centre  through  the  descriptive  research  kind technically  the  survey and made use of  the  instrument  of the  research  took  the form of the numbering questionnaire of 40 items of the matter.
Results of the research that were received were based on results and observation of the survey that were carried out showed that means of environmental sanitation in the high-rise flat region of Pejompongan Jakarta of the Centre that covered: the clean water, air and ventilation, information, the dirty disposal and the rain water as well as the waste of the water filled the condition for the health.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  rumah  sebagai  salah  satu  kebutuhan  utama  bagi  warga  terutama  di  kota-kota besar  telah  menjadi  masalah  pokok  yang  sangat  penting  untuk  saat  ini  maupun  dimasa mendatang.  Seiring  dengan  kebutuhan  tersebut,  pihak  pemerintah  kota  berusaha  semaksimal mungkin untuk dapat memenuhinya dengan menyediakan daerah pemukiman yang baru. Namun untuk mewujudkan hal tersebut, kini timbul berbagai masalah yang harus dihadapi.
Sulitnya mencari lahan yang tepat sesuai dengan peruntukan sebagai lahan pemukiman menjadi masalah  tersendiri  bagi  kota-kota  besar  seperti  kota  Jakarta,  lalu  kurangnya  kemampuan masyarakat  terutama  mereka  yang  berpenghasilan  rendah  untuk  membiayai  pembangunan perumahan  maupun  lingkungan  yang  layak  juga  harus  dipikirkan  oleh  pihak  pemerintah  kota. Salah  satu  usaha  untuk  mengatasi  masalah  tersebut  adalah  diadakan  program  penyediaan
rumah  susun.  Program  ini  dimaksudkan  untuk  lebih  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas penggunaan tanah di dalam kota, serta dikaitkan pula dengan usaha peremajaan bagian-bagian kota yang mempunyai kondisi sudah tidak lagi memenuhi syarat-syarat lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat.
Dipandang dari aspek kesehatan masyarakat pada umumnya serta kesehatan lingkungan pada khususnya,  sesungguhnya  kondisi  rumah  susun  harus  memenuhi  syarat-syarat  kesehatan. Beberapa hal pokok yang terutama diperlukan untuk mendukung terciptanya kondisi perumahan dan  lingkungan  yang  layak  serta  memenuhi  syarat  rumah  sehat  yaitu  telah  terpenuhinya  : (Budihardjo, 1984)
1. Penyediaan sarana dan pengawasan kualitas air bersih.
2. Pembuangan sampah dan air limbah.
3. Penyediaan sarana pembuangan kotoran.
4. Penyediaan fasilitas dan pelayanan umum.
Melihat pentingnya aspek kesehatan lingkungan pada rumah susun terutama pada penyediaan sarana  penyehatan  lingkungannya  dipandang  perlu  adanya  suatu  evaluasi  tentang  sarana penyehatan lingkungan di kawasan rumah susun yang meliputi air bersih, sampah, penerangan, udara dan ventilasi, serta pembuangan air kotor dan air hujan.
Berdasarkan hal tersebut di atas, penyusun tertarik untuk mengadakan evaluasi tentang sarana penyehatan lingkungan pada rumah susun sederhana di kawasan Pejompongan Jakarta Pusat.

## METODA
Penelitian  ini  secara  operasional  bertujuan  untuk  mengadakan  evaluasi  tentang  sarana penyehatan  lingkungan  rumah  susun  yaitu  :  air  bersih,  udara  dan  ventilasi,  penerangan, pembuangan air kotor dan air hujan serta sampah.
Penelitian ini dilaksanakan dikawasan rumah susun sederhana di Pejompongan Jakarta Pusat pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2004
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik  survei  yaitu  penelitian  untuk  mengumpulkan  informasi  tentang  status  atau  gejala  yang berhubungan dengan sarana penyehatan lingkungan pada rumah susun.
Mengingat data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat survei, maka teknik pengumpulan data  hanya  dengan  melihat  sarana  penyehatan  lingkungan  rumah  susun.  Dengan  membuat urutan pertanyaan yang berkaitan langsung dengan sarana penyehatan lingkungan berdasarkan syarat-syarat  penyehatan  lingkungan  rumah  susun  yang  telah  ditentukan,  sedangkan  untuk mendapatkan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu untuk memperlancar pengolahan data, penelitian dilakukan melalui diskusi wawancara dengan penghuni rumah susun di kawasan Pejompongan Jakarta Pusat.

## HASIL DAN PEMBAHSAN

## A. Deskripsi Data
Berdasarkan judul dan tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh jawaban atas pembuktian yang dapat  diandalkan  mengenai  penilaian  terhadap  sarana  penyehatan  ligkungan  melalui pengukuran  dimensi-dimensi  yang  ada,  yaitu:  air  bersih,  udara  dan  ventilasi,  penerangan, pembuangan air kotor dan air hujan serta sampah.
Adapun uraian data ini dapat dilihat dari hasil survei terhadap 40 unit rumah susun dan hasil dari wawancara dengan pihak pengelola dan juga para penghuni.
1) Air bersih
a) Air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari bersumber dari PALIJA (PDAM).
b) m3/296 unit atau
1,6m3 /unit/hari sama dengan 1600liter/unit rumah/hari.
c) Tiap unit tersedia 1 meteran air.
d) Pendistribusian menggunakan pipa PVC dengan ukuran ¼ inci.

## 2) Udara dan Ventilasi
a) Luas lantai 3 x 6 m, luas ventilasi 0,2 x 0,6m sebanyak 4 buah.
b) Serta jendela dengan ukuran 1 x 0,6 m sebanyak 2 buah.

## c) Udara di lingkungan rumah susun tidak tercemar oleh asap kendaraan bermotor.

## 3) Penerangan
a) Aliran udara banyak terhalang antara lain oleh jemuran para penghuni yang digantung di depan jendela dan ventilasi udara.
b) Hanya sebagian sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan.
c) Luas lantai 3 x 6 m, jendela dengan ukuran 1 x 0,6 m sebanyak 3 buah.
d) Untuk menerangi ruangan sebesar 3 x 6 m, di tiap unit rumah susun digunakan lampu sebesar 30 Watt.

## 4) Saluran Pembuangan air kotor dan air hujan
a) Pipa penyalur dengan pipa PVC ukuran 4 inchi disalurkan ke tangki septik.
b) Untuk  melayani  3  blok  rumah  susun,  disediakan  5  buah  tangki  septik  dengan  ukuran sama besar yaitu 2 x 2 x 5 m.
c) Dilakukan pengurasan jika sudah penuh saja, kira-kira setiap 3 tahun sekali.
d) Tidak menggunakan Saluran berbentuk ½ lingkaran.
e) Saluran terbuka dengan bentuk bulat telur dengan ukuran 20/30 cm.
f) Saluran ini terbuat dari beton.

## 5) Sampah
a) Untuk sampah rumah tangga, berukuran 0,4 x 0,4 x 0,8 m.
b) Bak penampungan sampah lingkungan ukuran 2 x 3 x 2 m.
c) Tempat sampah rumah tangga terbuat dari plastik dan lingkungan terbuat dari beton.
d) Sampah  rumah  tangga  diangkut  tiap  hari  dan  sampah  lingkungan  ini  dilakukan  tiap seminggu sekali.

## B. Pengolahan Data
Dari hasil survei dan pengamatan yang dilakukan  terhadap sarana penyehatan lingkungan yang terdapat  di  kawasan  rumah  susun  Pejompongan,  didapat  data  yang  akan  diolah  dengan
membandingkan  dan  menganalisa  dengan  standar  yang  berlaku  dalam  bentuk  tabel  sebagai berikut:
1) Air bersih
Tabel 3. Perbandingan keadaan air bersih dengan standar.
Standar Keadaan sebenarnya
a. Sumber air bersih yang memenuhi persyaratan air minum.
b. Kebutuhan sambungan rumah minimum
150 liter/orang/hari.
c. Harus tersedia meter air dengan ukuran
12,5 mm.
d. Untuk pendistribusian dipakai pipa PVC.
a. Air bersih digunakan bersumber dari PALIJA (PDAM).
b. Penggunaan air 1,6m 3 atau
1600liter/unit rumah/hari.
c. Tiap unit tersedia 1 meteran air.
d. Pendistribusian menggunakan pipa PVC dengan ukuran ¼ inci.
Air  bersih  yang  dipergunakan  telah  memenuhi  syarat  kesehatan  dan  juga  telah  memenuhi kebutuhan perhari dari para penghuninya.
Untuk  pendistribusiannya  juga  sudah  menggunakan  pipa  yang  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku, dan juga di tiap-tiap unit rumah telah dilengkapi dengan meteran air.
2). Udara dan ventilasi
Tabel 4. Perbandingan keadaan udara dan ventilasi dengan standar.
Standar Keadaan sebenarnya Luas lubang ventilasi minimum 5% dari luas lantai ruangan. Luas  lantai  3  x  6  m,  luas  ventilasi  0,2  x 0,6m  sebanyak  4  buah.  Serta  jendela dengan  ukuran  1  x  0,6  m  sebanyak  2 buah.
Udara  yang  masuk  harus  bersih,  tidak dicemari  oleh  asap  dari  sampah  atau Udara  di  lingkungan  rumah  susun  tidak tercemar oleh asap kendaraan bermotor
Standar

## Keadaan sebenarnya
knalpot kendaraan.
Aliran udara jangan sampai terhadang oleh barang-barang  besar,  misalnya  lemari, dinding sekat dan lain-lain. Aliran  udara  banyak  terhalang  antara  lain oleh  jemuran  para  penghuni  yang digantung  di  depan  jendela  dan  ventilasi udara.
Ukuran  lubang  ventilasi  yang  digunakan  di  tiap-tiap  unit  rumah  telah  memenuhi  ukuran  yang berlaku  dan  juga  udara  yang  ada  disekitar  lingkungan  rumah  susun  telah  memenuhi  syarat karena tidak tercemar dari asap kendaraan ataupun yang lainnya.
Hanya ada kekurangan dari pertukaran udara yang terjadi di dalam ruangan, disebabkan karena para penghuni sering meletakan jemuran di depan ventilasi udara. Inilah yang membuat aliran udara menjadi terhalang.
3) Penerangan
Tabel 5. Perbandingan keadaan penerangan dalam ruangan  dengan standar.
Standar Keadaan sebenarnya a. Pada siang hari, terdapat cukup banyak cahaya yang masuk kedalam ruangan.
a. Hanya sebagian sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan. b. Luas jedela paling sedikit mempunyai luas 10-20 % dari luas lantai. b. Luas lantai 3 x 6 m, jendela dengan ukuran 1 x 0,6 m sebanyak 3 buah.
c. Penerangan buatan untuk rumah per m 2
adalah 10-20 Watt/m 2 (standar baku belum didapatkan) c. Untuk menerangi ruangan sebesar 3 x 6 m, di tiap unit rumah susun digunakan lampu sebesar 30 Watt
Penerangan  alami  yang  didapatkan  dari  sinar  matahari,  tidak  semua  unit  mendapatkan  sinar yang  cukup.  Dikarenakan  tata  letak  bangunan  yang  tidak  mengarah  ke  arah  datang  sinar tersebut.
Untuk  luas  lubang  jendela yang  digunakan  untuk  mendapatkan  sinar  masuk  sudah  memenuhi kebutuhan  dan  juga  penerangan  buatan  yang  didapatkan  dari  lampu  juga  sudah  baik  dan memenuhi syarat.
4) Pembuangan air kotor dan air hujan
Tabel 6. Perbandingan keadaan pembuangan air kotor dan air hujan dengan standar.
Standar Keadaan sebenarnya a. Ukuran pipa pembawa minimum
200mm, sambungan pipa harus rapat air.
b. Ukuran Tangki septik bersama
- Panjang: 5 m
- Lebar  : 2,5 m
- Kedalaman: 1,8 m
c. Pengurasan  2 tahun sekali.
d. Saluran berbentuk ½ lingkaran dengan ukuran minimum diameter 20 cm.
e. Bentuk bulat telur ukuran minimum 20/30 cm.
f. Bahan saluran: tanah liat, beton dan pasangan batu bata dan bahan lain-lain.
a. Pipa penyalur dengan pipa PVC ukuran 4 inchi disalurkan ke tangki septik.
b. Untuk melayani 3 blok rumah susun, disediakan 5 buah tangki septik dengan ukuran sama besar yaitu
2x2x5 m.
c. Dilakukan pengurasan jika sudah penuh saja, kira-kira setiap 3 tahun sekali.
d. Tidak menggunakan Saluran berbentuk ½ lingkaran.
e. Saluran terbuka dengan bentuk bulat telur dengan ukuran 20/30 cm.
f. Saluran ini terbuat dari beton.
Penyaluran  pembuangan  air  kotor  dari  tiap-tiap  unit  rumah  susun  dialirkan  ke  tangki  septik. Menggunakan pipa penyalur yng telah memenuhi syarat dan ukuran tangki septiknyapun telah sesuai.
Untuk pembuangan air hujan, telah menggunakan ukuran saluran dan terbuat dari bahan yang memenuhi persyaratan.
5) Sampah
Tabel 7. Perbandingan keadaan sampah dengan standar.
Standar Keadaan sebenarnya a. Kapasitas minimum tempat sampah rumah tangga 0,02 m 3 .
b. Kapasitas tempat sampah lingkungan minimum bervolume 2 m 3 .
c. Tempat sampah dibuat dari bahan rapat air.
d. Frekwensi Pengangkutan dari tiap-tiap rumah atau pengumpulan sampah harus maksimum 2 hari sekali.
a. Untuk sampah rumah tangga, berukuran 0,4 x 0,4 x 0,8 m.
b. Bak penampungan sampah lingkungan ukuran 2 x 3 x 2 m.
c. Tempat sampah terbuat dari plastik dan dari beton.
d. Sampah rumah tangga diangkut tiap hari dan sampah lingkungan ini dilakukan tiap seminggu sekali.
Kapasitas penampungan sampah yang tersedia sudah sesuai dengan syarat yang berlaku dan terbuat  dari  bahan  yang  telah  sesuai.  Dari  frekwensi  pengangkutannya  juga  telah  memenuhi aturan yang berlaku.

## Hasil Penelitian
Dari  hasil  analisa  pengolahan  data  yang  dilakukan    terhadap  sarana  penyehatan  lingkungan tersebut di atas, maka hasil penelitian yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut.
Tabel 8. Hasil Penelitian terhadap sarana penyehatan lingkungan di rumah susun.
Standar Keadaan sebenarnya Analisa Air Bersih 1. Sumber air bersih yang memenuhi persyaratan air minum.
2. Kebutuhan sambungan rumah minimum 150 liter/orang/hari.
3. Harus tersedia meter air dengan ukuran 12,5 mm.
4. Untuk pendistribusian dipakai pipa PVC. 1. Air bersih yang digunakan bersumber dari PALIJA (PDAM). 2. Penggunaan air 1,6m
3
atau 1600liter/unit rumah/hari.
3. Tiap unit tersedia 1 meteran air.
4. Pendistribusian menggunakan pipa PVC dengan ukuran ¼ inci. 1. Sumber air bersih telah memenuhi standar kesehatan.
2. Kebutuhan air penghuni tiap unit rumah telah terpenuhi.
3. Meteran air telah terpenuhi.
4. Pipa yang digunakan untuk pendistribusian air telah sesuai.
Standar Keadaan sebenarnya Analisa Udara dan ventilasi 1. Luas lubang ventilasi minimum 5% dari luas lantai ruangan.
2. Udara yang masuk harus bersih, tidak dicemari oleh asap dari sampah atau knalpot kendaraan.
3. Aliran udara jangan sampai terhadang oleh barang- barang besar, misalnya lemari, dinding sekat dan lain-lain. 1. Luas lantai 3 x 6 m, luas ventilasi 0,2 x 0,6m sebanyak 4 buah. Serta jendela dengan ukuran 1 x 0,6 m sebanyak 2 buah. 2. Udara di lingkungan rumah susun tidak tercemar oleh asap kendaraan bermotor. 3. Aliran udara banyak terhalang antara lain oleh jemuran para penghuni yang digantung di depan jendela dan ventilasi udara. 1. Luas lubang ventilasi telah mencukupi 5% dari luas ruangan.
2. Udara di lingkungan memenuhi syarat untuk dihirup.
3. Udara terhalangi oleh jemuran sehingga aliran sedikit terganggu.

## Penerangan
1. Pada siang hari, terdapat cukup banyak cahaya yang masuk kedalam ruangan.
2. Luas jedela paling sedikit mempunyai luas 10-20 % dari luas lantai.
3. Penerangan buatan untuk rumah per m 2 adalah 10-20 Watt/m 2 1. Hanya sebagian sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan. 2. Luas lantai 3 x 6 m,
jendela dengan ukuran 1 x
0,6 m sebanyak 3 buah. 3. Untuk menerangi ruangan sebesar 3 x 6 m, di tiap unit rumah susun digunakan lampu sebesar 30 Watt. 1. Tidak semua unit mendapatkan sinar matahari karena pengaruh tata letak bangunan. 2. Jendela telah memenuhi syarat minimum 10-20%.
3. lampu yang digunakan telah mencukupi standar penerangan buatan.

## Pembuangan air kotor dan air hujan
1. Ukuran pipa pembawa minimum 200mm,
sambungan pipa harus rapat air.
2. Ukuran Tangki septik bersama - Panjang: 5 m - Lebar  : 2,5 m - Kedalaman: 1,8 m 1. Pipa penyalur dengan pipa PVC ukuran 4 inchi disalurkan ke tangki septik. (2 buah) 2. Untuk melayani 3 blok rumah susun, disediakan 5 buah tangki septik dengan ukuran sama besar yaitu 2 x 2 x 5 m. 1. Ukuran pipa pembawa telah sesuai dengan standar. 2. Tangki septik telah mencukupi kebutuhan untuk melayani 296 unit rumah.
Standar Keadaan sebenarnya Analisa 3. Pengurasan  2 tahun
sekali.
4. Saluran berbentuk ½ lingkaran dengan ukuran minimum diameter 20 cm.
5. Bentuk bulat telur ukuran minimum 20/30 cm.
6. Bahan saluran: tanah liat,
beton dan pasangan batu bata dan bahan lain-lain.
3. Dilakukan pengurasan jika sudah penuh saja, kira- kira setiap 3 tahun sekali.
4. Tidak menggunakan Saluran berbentuk ½ lingkaran. 5. Saluran terbuka dengan bentuk bulat telur dengan ukuran 20/30 cm. 6. Saluran ini terbuat dari beton. 3. Sedikit berbeda dari standar. 4. -
5. saluran telah memenuhi standar.
6. Bahan yang digunakan telah memenuhi standar.

## Sampah
1. Kapasitas minimum tempat sampah rumah tangga 0,02
m 3 . 2. Kapasitas tempat sampah lingkungan minimum bervolume 2 m 3 .
3. Tempat sampah dibuat dari bahan rapat air.
4. Frekwensi Pengangkutan dari tiap-tiap rumah atau pengumpulan sampah harus maksimum 2 hari sekali. 1. Untuk sampah rumah tangga, berukuran 0,4 x 0,4 x 0,8 m. 2. Bak penampungan sampah lingkungan ukuran 2 x 3 x 2 m. 3. Tempat sampah rumah tangga terbuat dari plastik dan lingkungan terbuat dari beton. 4. Sampah rumah tangga diangkut tiap hari dan sampah lingkungan ini dilakukan tiap seminggu sekali. 1. Ukuran tempat sampah telah sesuai dan memenuhi kebutuhan.
2. Ukuran tempat sampah telah sesuai dan memenuhi kebutuhan.
3. Bahan yang digunakan telah rapat air.
4. Frekwensi pengangkutan tidak terlalu menyimpang dari standar.
Dari hasil penelitian dalam tabel tersebut di atas, dapat di uraikan sebagai berikut:
1) Air  bersih  yang  digunakan  sehari-hari  telah  memenuhi  persyaratan  kesehatan  dan  telah memenuhi kebutuhan penghuni perhari.
2) Udara dan ventilasi, dapat dikatakan memenuhi syarat karena udara tidak tercemar dan juga ventilasi yang tersedia telah dibuat sesuai ukuran yang berlaku.
3) Penerangan,  untuk  penerimaan  sinar  matahari  yang  masuk  ke  dalam  ruangan  dapat  di katakan  cukup  sedangkan  untuk  pemakaian  lampu  listrik  telah  memenuhi  aturan  yang berlaku.
4) Pembuangan air kotor dan air hujan dialirkan melalui seluran-saluran yang telah disediakan, sehingga dapat dikatakan telah memenuhi syarat dengan ketentuan yang berlaku.
5) Sampah, telah disediakan bak penampungan yang sesuai dengan peraturan baik dari jumlah maupun kapasitasnya serta sistem penanganannyapun telah memenuhi ketentuan.

## D. Diskusi Penelitian
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  sarana  penyehatan  lingkungan  tersebut,  maka diskusi penelitian yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut:
1) Air bersih
Air  bersih  yang  dipergunakan di  lingkungan  rumah  susun  telah  memenuhi persyaratan  karena bersumber  dari  PALIJA  (PDAM).  Untuk  kebutuhan  para  penghuni,  dinilai  baik  karena  para penghuni  telah  terpenuhi  kebutuhannya  dan  tidak  ada  keluhan  dari  para  penghuni.  Dalam pendistribusian air ke tiap-tiap unit rumah, telah memenuhi persyaratan yang ada.
Hanya  saja  disisi  lain  sering  terjadi  kebocoran  pipa,  namun  ini  tidak  menjadi  masalah  yang berlarut-larut karena pihak pengelola selalu dapat mengatasinya dengan baik.

## 2) Udara dan ventilasi
Kualitas udara di lingkungan rumah susun tidak tercemar oleh asap kendaraan dan yang lainnya, sehingga cukup layak untuk dihirup oleh penghuninya.
Untuk  pertukaran  udara  di  dalam  ruangan,  tiap-tiap  unit  rumah  susun  telah  menggunakan ventilasi  yang  sesuai  dengan  persyaratan  yang  ada.  Namun  keadaan  ini  menjadi  tidak  baik karena para penghuni sering menjemur pakaian di depan ventilasi udara tersebut dan ini yang menyebabkan aliran udara yang masuk ke dalam ruangan menjadi terganggu.

## 3) Penerangan
Disiang  hari,  sinar  matahari  masuk  ke  dalam  ruangan  melaui  jendela  dan  sela-sela  ventilasi, namun  ini  tidak  terjadi  di  setiap unit  rumah  susun  secara  keseluruhan.  Ini  terjadi  karena  letak bangunan yang tidak sejajar dengan arah sinar matahari.
Untuk  penerangan  buatan,  dapat  dikatakan  cukup  karena  telah  memenuhi  syarat-syarat penerangan dengan 60 Watt untuk menerangi ruangan dengan luas 3 x 6 m.

## 4) Saluran Pembuangan
a. Pembuangan Air Kotor
Penyaluran  pembuangan  air  kotor  dari  tiap-tiap  unit  rumah  susun  dialirkan  ke  tangki  septik.
Secara  keseluruhan  proses  pembuangan  air  kotor  ini,  telah  dibuat  sesuai  dengan  ketentuan- ketentuan yang berlaku.
Namun demikian masih terdapt masalah yang sering timbul antara lain adalah kebocoran pada pipa penghantar dan juga saluran yang terhambat. Mengenai kebocoran pipa, pihak pengelola hanya mau bertanggungjawab apabila kebocoran tersebut terjadi di luar unit rumah sedangkan bila terjadi di dalam unit rumah, maka kebocoran pipa tersebut menjadi tanggungjawab tiap-tiap penghuni  tersebut.  Apabila  terjadi  mampet  atau  saluran  terhambat,  maka  pihak  pengelola bertanggungjawab langsung dan segera memperbaikinya.

## b. Pembuangan Air Hujan
Untuk pembuangan air hujan, di kawasan rumah susun ini dialirkan kedalam sumur resapan dan ada juga yang langsung dialirkan kesaluran kota. Saluran pembuangan air hujan yang digunakan telah dibuat sesuai dengan peraturan yang ada.
Biasanya masalah yang sering timbul hanya salurannya yang tidak mampu menampung debit air yang tinggi sehingga meluap keatas dan menyebabkan genangan air.

## 5) Sampah
Sistem pembungan sampah yang dilakukan pihak pengelola rumah susun secara keseluruhan sudah baik. Dari segi pengadaan sarana, perawatan dan pemeliharaan juga sudah memenuhi persyaratan yang ada.
Untuk masalah sampah di rumah susun ini, jarang terjadi keluhan dari penghuninya. Biasanya keluhan  terjadi  bila  ada  penumpukan  sampah  yang  menyebabkan  bau  yang  menyengat,  ini terjadi bila pengangkutan sampat terlambat.

## E. Kelemahan Hasil Penelitian
Sebagai  peneliti  merasa  sangat  banyak  kelemahan-kelemahan  di  dalam  melaksanakan penelitian ini, kelemahan-kelamahan tersebut antara lain:
1) Terbatasnya  waktu pelaksanaan  penelitian,  sehingga survei  dan  observasi  yang dilakukan terasa belum maksimal.
2) Kekurangan  dalam  menyusun  butir-butir  pertanyaan  yang  disebabkan  keterbatasan  dalam penggunaan  Bahasa  Indonesia  yang  baik,  sehingga  hasil  yang  didapat  dalam  survey  dan observasi masih sangat terbatas.
3) Kurangnya  informasi  yang  diberikan  oleh  pihak  pengelola  menyebabkan  informasi  yang didapat hanya pada hal-hal yang baik saja.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Sarana penyehatan lingkungan dikawasan rumah susun Pejompongan Jakarta Pusat yang meliputi:  air  bersih,  udara  dan  ventilasi,  penerangan,  pembuangan  air  kotor  dan  air  hujan serta sampah telah memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat dikatakan baik.
2. Kekurangan  yang  terjadi  pada  sarana  penyehatan  lingkungan  di  kawasan  rumah  susun, biasanya terjadi karena kebiasaan buruk yang dilakukan oleh penghuni itu sendiri.
3. Sarana penyehatan lingkungan rumah susun telah dapat dimanfaatkan oleh para penghuni dan pihak pengelola telah melakukan kewajibannya dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Eko Budihardjo, Sejumlah Masalah Pemukiman Kota (Bandung: Alumni, 1984)