E-journal Teknik Elektro dan Komputer, Vol.4 No.5, (2015),  ISSN : 2301 – 8402

## Sistem Monitoring Konsumsi Energi Listrik Secara Real Time Berbasis Mikrokontroler
Temy Nusa (1) , Sherwin R.U.A. Sompie, ST.,MT. (2) , Dr.Eng Meita Rumbayan, ST.,MT. (3)
(1) Mahasiswa, (2) Pembimbing 1, (3) Pembimbing 2
nusatemy@gmail.com (1) , sherwinsompie@gmail.com (2) , meitarumbayan@yahoo.com (3) , Jurusan Teknik Elektro-FT, UNSRAT, Manado-95115.
Abstract - Currently the electrical energy has become one of the primary needs of mankind because all the good environment in the home, workplace, factories, etc., need electrical energy. Every year electricity consumption continues to increase, and also the depletion of petroleum reserves that have an impact on fuel price hike and it certainly affects the basic electricity rate increase (TDL) of PLN, which ultimately make electrical energy into something that expensive. So it takes consciousness as well as the efforts of humans to do the electrical energy savings efforts. In order to perform a better power management in the home then needed an electronic device can monitor energy consumption of electrical devices which is considered quite wasteful by making use of a microcontroller.
The Device designed to monitor the consumption of electric energy utilizing step-down transformer to measure Voltage source of PLN, while to measure the load current utilizing the current sensor ACS712 and microcontroller ATmega 328 artificial of ATMEL, functioned to process all the data of the parameters needed to obtain the value of electrical energy consumption), and displays it on the LCD character 20x4 to provide information to the user of electricity.
In the tests performed, it is known the measurement of electrical energy consumption using a tool that has been designed is able to measure the electrical currents closely enough to the purely resistive load with an error less than 1%, but there was an error on the load LED lights SiCermat amounted to 14.30%, also at Philips Softone Lamp load of 5.73% when compared to the measurement using the Multimeter Krisbow KW06-276.
Keywords: ACS712, ATmega328, Electrical Energy, Microcontroller.
Abstrak - Saat ini energi listrik telah menjadi salah satu kebutuhan primer manusia karena semua lingkungan baik itu di rumah, tempat kerja, pabrik –  pabrik, dll.,  membutuhkan energi listrik. Setiap tahun konsumsi listrik terus menigkat, dan juga menipisnya cadangan minyak bumi yang berdampak pada kenaikan BBM dan sudah tentu mempengaruhi kenaikan tarif dasar listrik (TDL) PLN, yang pada akhirnya membuat energi listrik menjadi sesuatu yang mahal. Sehingga diperlukan kesadaran serta usaha dari manusia untuk melakukan upaya penghematan energi listrik.
Agar bisa melakukan manajemen listrik yang lebih baik di rumah maka diperlukan suatu perangkat elektronika yang dapat memonitor pemakaian energi listrik pada perangkat yang dianggap cukup boros dengan memanfaatkan mikrokontroler.
Alat yang dirancang untuk memonitor konsumsi energi listrik ini memanfaatkan transformator step-down untuk mengukur tegangan sumber dari PLN, sementara untuk mengukur arus beban memanfaatkan sensor arus ACS712 dan mikrokontroler ATmega 328 buatan ATMEL, difungsikan untuk mengolah semua data dari parameter – parameter yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai konsumsi energi listrik, serta menampilkannya pada LCD karakter 20x4 untuk memberikan informasi kepada pengguna listrik.
Pada pengujian yang dilakukan, diketahui hasil pengukuran konsumsi energi listrik menggunakan alat yang telah dirancang mampu mengukur arus listrik dengan cukup teliti pada beban resistif murni dengan error lebih kecil dari 1%, akan tetapi terjadi error pada beban lampu LED SiCermat sebesar 14,30%, juga pada beban Lampu Philips Softone sebesar 5,73% jika dibandingkan dengan pengukuran menggukan Multimeter Krisbow KW06-276.
Kata  Kunci : ACS712,  ATmega328,  Electrical Energy, Microcontroller.

## I. PENDAHULUAN
Teknologi berkembang dengan begitu pesatnya, dunia elektronika dan komputasi memiliki peranan yang sangat vital dalam pengembangan teknologi dewasa ini, saat ini ada begitu banyak perangkat elektronik yang dibuat dan dirancang untuk membantu melakukan pekerjaan manusia, perangkat elektronika dengan mudah dapat dijumpai disekitar tempat tinggal kita, dengan hadirnya perangkat – perangkat elektronika ini manusia bisa terbantu untuk melakukan pekerjaan yang lebih cepat, efisien dan tentunya dengan hasil yang lebih baik.
Namun untuk melakukan manajemen konsumsi energi listrik di rumah tidak cukup hanya dengan menggunakan kWh meter prabayar saja, karena kWh meter prabayar bertugas memonitor dan membatasi penggunaan listrik secara keseluruhan di rumah pelanggan, sehingga diperlukan kesadaran pengguna/pelanggan untuk benar – benar berhemat, dengan mematikan perangkat elektronik yang tidak terpakai secara rutin agar bisa berhemat, dengan demikian maka kredit listrik akan bertahan lama, namun bila tidak dilakukan penghematan maka kredit listrik akan cepat habis. Agar bisa melakukan manajemen listrik yang lebih baik di rumah maka diperlukan suatu perangkat elektronika yang dapat memonitor pemakaian energi listrik pada perangkat yang dianggap cukup boros seperti penanak nasi elektrik, dispenser, lemari pendingin, televisi, mesin cuci ataupun bisa digunakan untuk memonitor dan membatasi penggunaan listrik di tiap -  tiap kamar di rumah. Dengan membuat perangkat pemonitor dan pembatas energi listrik berbasis mikrokontroler maka dapat dimungkinkan untuk mematikan listrik ketika telah melebihi kuota listrik yang kita tentukan, dengan demikian maka kredit listrik pada kWh meter prabayar PLN dapat terpakai habis sesuai dengan target manajemen listrik dari pelanggan itu sendiri.
Untuk dapat merealisasikan alat pemonitor konsumsi energi listrik seperti yang dimaksudkan diatas maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan mempelajari dan mengembangkan perangkat pengontrol dan pemonitor
E-journal Teknik Elektro dan Komputer, Vol.4 No.5, (2015),  ISSN : 2301 – 8402
konsumsi energi secara real time dengan mikrokontroler AVR ATmega 328 yang nantinya bisa bekerja layaknya kWh meter prabayar PLN yang kemudian ditambahkan dengan fitur untuk dapat dikontrol dan dimonitor pada area lokal secara  Wireless menggunakan handphone berbasis Android OS dan juga dengan komunikasi jarak jauh menggunakan metode SMS Gateway.

## II. LANDASAN TEORI

## A. Karakteristik Sumber Listrik PLN
Sumber listrik PLN merupakan sumber energi listrik dengan arus bolak  –  balik atau Alternating Current (AC) yang dihasilkan dari generator AC pembangkit listrik baik itu pembangkit listrik bertenaga disel (PLTD), pembangkit listrik bertenaga air (PLTA) ataupun pembangkit listrik lainnya yang menghasilkan sumber listrik dengan arus bolak – balik.

## Tegangan dan Arus Bolak – Balik
Sumber listrik AC menghasilkan tegangan dan arus dengan besaran serta polaritasnya selalu berubah – ubah dari polaritas positif ke negatif atau sebaliknya secara periodik terhadap  fungsi waktu,  dengan bentuk gelombang dapat berupa gelombang sinus  dapat dilihat pada Gambar  1, Square dan segitiga. Untuk sumber listrik dari PLN sendiri berupa gelombang sinus, sementara untuk gelombang Square dan segitiga biasanya banyak digunakan pada inverter.

## Tegangan dan Arus RMS
Tegangan dan arus AC biasanya dinyatakan dalam nilai RMS (root Mean square). RMS juga dikenal sebagai kuadrat rata-rata, yang merupakan pengukuran statistik besarnya suatu fungsi yang memiliki magnitudo yang berubah-ubah. Untuk menghitung perubahan tegangan dan arus secara sinusoidal dapat dihitung dengan persamaan 1.
𝐹𝐹 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 1 √2 𝐴𝐴 (1)
Dimana, A merupakan nilai amplitudo maksimum dari sinyal yang disampling.

## Daya Listrik
Daya listrik didefinisikan sebagai laju hantaran energi listrik dalam rangkaian listrik. Daya listrik dibagi menjadi tiga, yaitu daya aktif, daya reaktif  dan daya semu.

## Daya Aktif / Nyata (Active / Real Power)
Daya dengan satuan Joule/detik  atau  watt disebut sebagai daya aktif. Simbolnya adalah P. Daya aktif  adalah daya sebenarnya yang dihamburkan atau dipakai oleh beban. Daya aktif dihitung dengan persamaan 2.

## P = V ∙ I ∙ cos φ                                    (2)

## Daya Reaktif (Reactive Power)
Daya reaktif Satuannya adalah VAR (Voltampere – reactive). Daya reaktif (Q) ini merupakan jumlah daya yang diperlukan untuk pembentukan medan magnet, daya reaktif juga dipahami sebagai daya yang tidak dihamburkan oleh beban atau dengan kata lain merupakan daya yang diserap namun dikembalikan ke sumbernya. Daya reaktif dapat dihitung dengan persamaan :

## P = V ∙ I ∙ sin φ                                   (3)

## Daya Tampak / Semu (Apparent Power)
Daya tampak merupakan hasil penujumlahan trigonometri daya aktif dan reaktif yang disimbolkan dengan S. Dengan satuannya adalah VA (Voltampere). Daya tampak dapat dihitung menggunakan persamaan :
S = V ∙ I                                         (4)

## B. Mikrokontroler AVR ATmega 328
ATmega 328 merupakan mikrokontroler keluarga AVR 8-bit buatan ATMEL, Beberapa tipe mikrokontroler yang sama dengan ATMega328 ini antara lain ATMega8535, ATMega16, ATMega32, ATmega8, yang membedakan antara mikrokontroler antara lain adalah, ukuran memori, banyaknya GPIO (pin input/output), periferal (USART, timer, counter, dll), bentuk fisik dari Mikrokontroler ATmega328 dapat dilihat pada Gambar 2.

## Fitur Mikrokontroler ATmega 328
ATMega328 adalah salah satu mikrokontroler keluaran dari ATMEL yang mempunyai arsitektur RISC (Reduce Instruction Set Computer) yang mana setiap proses eksekusi data lebih cepat dari pada arsitektur CISC (Completed Instruction Set Computer) (Ardianto Heri, 2013). Mikrokontroler ini memiliki beberapa fitur antara lain:
Memiliki EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) sebesar 1KB sebagai tempat penyimpanan data semi permanen karena EEPROM  tetap dapat menyimpan data meskipun catu daya dimatikan. Memiliki SRAM (Static Random Access Memory) sebesar 2KB.
Memiliki pin I/O digital sebanyak 23 pin 6 diantaranya PWM (Pulse Width Modulation) output. 32 x 8-bit register serba guna.
Dengan clock 16 MHz kecepatan mencapai 16 MIPS. 32 KB Flash memory.
130 macam instruksi yang hampir semuanya dieksekusi dalam satu siklus clock.
E-journal Teknik Elektro dan Komputer, Vol.4 No.5, (2015),  ISSN : 2301 – 8402

## C. Sensor Arus ACS712
ACS712 merupakan sensor arus dengan memanfaatkan Hall effect. Sensor ini merupakan buatan Allegro, bentuk fisik dari modul sensor ACS712 dapat dilihat di Gambar 3. ACS712 merupakan sensor arus yang memiliki tingkat presisi yang baik untuk mengukur arus AC atau DC, untuk pembacaan arus di dalam dunia industri, otomotif, komersil dan juga dalam sistem komunikasi.
Cara kerja sensor ini adalah arus yang dibaca mengalir melalui kabel tembaga yang terdapat di dalamnya yang menghasilkan medan magnet yang di tangkap oleh Hall Effect IC dan diubah menjadi tegangan proporsional.

## Karakteristik Sensor
Sensor ACS712 memiliki karakteristik sebagai berikut : Memiliki sinyal analog dengan sinyal -  gangguan rendah (low - noise) Bandwidth 80 kHz Total output error 1.5% pada Ta = 25°C Memiliki resistansi dalam 1.2 mΩ Tegangan sumber operasi tunggal 5.0V Sensitivitas keluaran: 66 sd 185 mV/A Tegangan keluaran proporsional terhadap arus AC ataupun DC Kalibrasi Fabrikasi Tegangan offset keluaran yang sangat stabil Hysterisis akibat medan magnet mendekati nol Rasio keluaran sesuai tegangan sumber

## D. Arduino IDE
Arduino IDE (Gambar 4) adalah software yang sangat canggih ditulis dengan menggunakan Java, Arduino IDE berfungsi sebagai compiler bahasa C ke bahasa mesin yang dimengerti oleh mikrokontroler.
Gambar 3. Modul Sensor ACS712 5A
Gambar 4.  Arduino IDE Versi 1.6.1

## IDE Arduino terdiri dari beberapa bagian, yaitu:
Editor program sebuah window yang memungkinkan pengguna menulis dan mengedit program dalam bahasa Processing.

## Compiler
Sebuah modul yang mengubah kode program (bahasa Processing) menjadi kode biner. Bagaimanapun sebuah mikrokontroler tidak akan bisa memahami bahasa Processing. Yang bisa dipahami oleh microcontroller adalah kode biner. Itulah sebabnya compiler sangat diperlukan.

## Uploader
Sebuah modul yang memuat kode biner dari komputer ke dalam memori di dalam papan Arduino. Arduino menggunakan pemrograman dengan bahasa C.

## III. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat penelitian, perencanaan serta proses perancangan alat bertempat di Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi Fakultas Teknik Elektro Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) dan di rumah tinggal penulis. Waktu dan lama penelitian berlangsung selama ± 9 bulan, dimulai dari bulan Januari 2013 sampai bulan September 2013.

## B. Diagram Blok Sistem
Diagram blok dari sistem monitoring konsumsi energi listrik yang telah dirancang adalah seperti pada Gambar 5. Diagram blok sistem ini terdiri dari beberapa bagain penting yaitu, Mikrokontroler, Driver LCD dan LCD, Driver Relay dan Relay, dst.

## Mikrokontroler
Sebagai otak dari sistem, yang mengolah semua data dalam pengukuran.
Driver LCD dan LCD (Liquid Crystal Display) Sebagai penampil informasi.

## Sensor Tegangan dan Sensor Arus
Berfungsi membaca tegangan dan arus pada beban yang akan diukur.

## Driver Relay dan Relay
Sebagai pemutus aliran listrik dari  sumber ke beban, yang dikontrol dari dalam sistem mikrokontroler.
E-journal Teknik Elektro dan Komputer, Vol.4 No.5, (2015),  ISSN : 2301 – 8402

## C. Perencanaan dan Pembuatan Perangkat Keras
Sesuai  dengan  diagram  blok diatas maka dapat diuraikan rangkaian-rangkaian dan konfigurasi penunjang sistem yang akan dibuat pada tugas akhir ini. Perencanaan serta pembuatan perangkat keras ini sesuai dengan diagram blok sistem yang telah direncanakan.

## Rangkaian Minimum Sistem ATmega 328
Pada perancangan sistem pemonitor konsumsi energi listrik ini akan menggunakan mikrokontroler 8 – Bit, AVR ATmega 328P –  PU buatan ATMEL dan untuk pemrograman mikrokontroler ini sendiri menggunakan software Arduino IDE dan programmer USBasp, rangkaian dari minimum sistem dapat dilihat pada Gambar 6.

## Rangkaian LCD 20x4 dan Driver LCD
Dalam rancangan sistem yang telah dibuat, LCD yang digunakan merupakan tipe LCD karakter 20x4 dengan Backlight hijau. Untuk menghemat pin mikrokontroler ATmega 328 yang terbatas maka dalam sistem ini digunakan IC I/O Expander 8 – Bit, menggunakan IC PCF8574 untuk mengontrol tampilan karakter pada LCD dengan menggunakan komunikasi I2C (Inter Integrated Communication) memanfaatkan pin serial data (SDA) dan Serial  Clock (SCL) miktokontroler.  Rangkaian LCD 20x4 dan Driver LCD dapat dilihat pada Gambar 7.

## Rangkaian Sensor Tegangan
Pada sistem yang dirancang, sensor tegangan dibuat dengan memanfaatkan transformator Step –  Down dari Power supply untuk menurunkan tegangan listrik yang didistribusikan oleh PLN, yang sesuai dengan spesifikasinya transformator bisa menurunkan tegangan dari ± 230 V RMS menjadi ± 15.5 V RMS .  Rangkaian sensor tegangan dapat dilihat pada Gambar 8.

## Rangkaian Relay dan Driver Relay
Relay dalam sistem yang dirancang difungsikan sebagai saklar pemutus supply listrik ke sisi beban, agar mikrokontroler dapat menggerakkan relay maka diperlukan rangkaian driver relay, dimana driver ini merupakan konfigurasi dari resistor, transistor dan dioada selain berfungsi sebagai driver rangkaian ini juga berfungsi untuk isolasi agar arus balik dari relay tidak akan merusak mikrokontroler. Rangkaian relay dan driver relay dapat dilihat pada Gambar 9.

## Rangkaian Buzzer
Buzzer dalam sistem difungsikan untuk memberikan peringatan bahwa pemakaian daya sudah mencapai batas maksimalnya, sesuai denga parameter yang telah ditentukan. Rangkaian Buzzer dapat dilihat pada Gambar 10.

## Rangkaian Push Button
Rangkaian Push Button disini merupakan kofigurasi resistor pull  –  up dan saklar dengan tipe Push Button ,  tujuan penggunaan resistor pull –  up disini agar keluaran dari rangkaian akan  berupa logika LOW. Rangkaian Push Button dapat dilihat pada Gambar 11.

## Rangkaian Catu Daya
Catu daya merupakan sumber daya untuk menghidupkan sistem yang dirancang, dalam keperluannya sistem ini memerlukan supply tegangan sebesar 12V DC untuk menghidupkan modem GSM dan 5V DC untuk devais lain seperti modul sensor, LCD, Minimum sistem Mikrokontroler, dll,. Rangkaian catu daya dapat dilahat pada Gambar 12.

## D. Perencanaan Program Sistem
Dalam percancangan ini, bahasa program yang digunakan adalah bahasa C modifikasi yang dikembangkan oleh Arduino dan hanya dipakai pada IDE Arduino, bahasa C sendiri merupakan bahasa prosesing tingkat menengah yang cukup mudah untuk dipelajari.

## Perancangan Isi Program
Isi program yang akan dibuat terlebih dahulu harus berdasarkan alur pemrograman mengikuti diagram flowchart, dimana data input yang diperlukan berupa data dari sensor tegangan dan sensor arus yang memerlukan insialisasi ADC (Analog to Digital Converter) internal mikrokontroler, inisialisasi LCD serta memerlukan juga inisialisasi perangkat keras penunjang seperti Bluetooth dan Modem Wavecom, sesuai dengan perencanaan sistem yang akan dirancang maka diagram alir program pada mikrokontroler secara sederhana digambarkan pada Gambar 14.
Gambar 8. Rangkaian Sensor Tegangan
Gambar 9. Rangkaian Sensor Tegangan
Gambar 10. Rangkaian Buzzer
Gambar 11. Rangkaian Push Button
Gambar 12. Rangkaian Catu Daya Gambar 13. Diagram Alir program sistem

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengujian Catu Daya
Rangkaian catu daya yang digunakan pada alat ini adalah tegangan 12 VDC dan 5 VDC. Pengukuran dilakukan beberapa kali untuk melihat kestabilan tegangan output  dari catu daya.  Tabel  I  merupakan hasil pengujian tegangan catu daya.

## B. Pengujian Charging dan Discharging Super Capacitor
Penambahan super kapasitor memberikan efek yang cukup signifikan terhadap kestabilan dan bisa mengaktifkan peralatan selama beberapa menit akan
E-journal Teknik Elektro dan Komputer, Vol.4 No.5, (2015),  ISSN : 2301 – 8402
tetapi penambahan ini juga membuat alat menjadi sedikit lambat untuk aktif saat listrik PLN aktif lagi, karena super kapasitor memerlukan waktu untuk pengisian, kemudian dilakukanlah pengujian untuk mengetahui berapa lama waktu super kapasitor untuk melakukan pengisian dan pengosongan.  Untuk hasil Pengujian Charging dan Discharging Super Capacitor dapat dilihat pada Tabel III.

## C. Pengujian Rangkaian Driver Relay
Untuk memastikan bahwa driver relay bekerja dengan baik, maka dilakukan pengujian dengan mengukur tegangan keluaran dari driver, dengan memanfaatkan multimeter.  Untuk hasil Pengujian Rangkaian Driver Relay dapat dilihat pada Tabel II.

## D. Pengujian Rangkaian Push Button
Rangkaian Push Button perlu diuji, agar memastikan sistem dapat bekerja dengan baik, pengujian dilakukan dengan mengukur tegangan keluaran pada output rangkaian Push Button , dengan memanfaatkan multimeter. Hasil A.  Pengujian Rangkaian Push Button dapat dilihat pada Tabel IV.

## E. Pengujian Rangkaian Buzzer
Pengujian rangkaian Buzzer , dilakukan untuk memastikan Buzzer berfungsi dengan baik  atau tidak, pengujian dilakukan dengan memberikan logika HIGH (1) atau LOW (0) pada input rangkaian, hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel V.
TABEL I. HASIL PENGUJIAN CATU DAYA
TABEL II. HASIL PENGUJIAN RANGKAIAN DRIVER RELAY
Input V OUT (V) Relay LINE NEUTRAL HIGH 0,00 Hidup Hidup LOW 4,95 Mati Mati

## F. Pengujian Sensor Tegangan
Untuk mendapatkan kalibrasi yang cukup baik, dan untuk menguji keluaran sensor tegangan maka dilakukan pengujian tegangan menggunakan multimeter dan minimum sistem mikrokontroler untuk mendapatkan nilai resolusi ADC yang terbaca, hasil Pengujian Sensor Tegangan  dapat dilihat pada Tabel VI.

## G. Pengujian Sensor Arus
Untuk  mendapatkan kalibrasi yang cukup baik, dan untuk menguji keluaran sensor arus maka dilakukan pengujian arus menggunakan multimeter Krisbow KW06-276 kemudian membandingkannya dengan hasil pengukuran menggunakan minimum sistem mikrokontroler serta sensor ACS712 pada alat, metode pengujian arus pada beban menggunakan multimeter, hasil  Pengujian Sensor Arus dapat dilihat pada Tabel VII.

## H. Pengujian Sistem Secara Terpadu
Setelah melakukan pengujian perblok, dan tidak ditemukan kendala pada sistem, maka sistem sudah dapat bekerja dengan baik, dan tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian sistem secara terpadu. Pengujian dilakukan dengan mengukur daya pada beberapa beban listrik. Hasil Pengujian dapat dilihat pada  Tabel  VIII, sementara untuk grafik hasil pengukuran dapat dilihat pada Gambar 13.

## TABEL III. HASIL PENGUJIAN CHARGING DAN DISCHARGING SUPER CAPACITOR
Charging Discharging V out LM7812 (V DC ) V out LM7805 (V DC ) Waktu (Detik) V out LM7812 (V DC ) V out LM7805 (V DC ) Waktu (Detik) 4,20 16 1 5,41 4,93 1 4,38 0,25 3 4,33 4,87 2 4,34 0,39 6 4,31 4,85 3 4,29 0,74 13 3,28 4,82 4 4,26 0,98 18 3,27 4,8 5 4,22 1,39 28 3,26 4,78 6 5,11 3,63 88 3,25 4,77 7 5,66 4,18 108 3,20 4,69 11 6,18 4,68 128 3,18 4,5 21 6,31 4,80 134 3,13 4,0 49 7,67 4,91 139 2,21 3,5 74 9,93 4,92 140 2,19 3,0 121 12,00 4,93 148 2,07 2,5 150 V in Trafo (V) V out Trafo (V AC ) V out LM7812 (V DC ) V out LM7805 (V DC ) 223,5 14,44 12,00 4,95 223,2 14,43 12,00 4,95 224,4 14,64 12,00 4,95 223,8 14,55 12,00 4,95 223,7 14,52 12,00 4,95 224,6 14,56 12,00 4,95 226,9 14,70 12,00 4,95
TABEL IV. HASIL PENGUJIAN RANGKAIAN PUSH BUTTON

## TABEL V. HASIL PENGUJIAN RANGKAIAN BUZZER
TABEL VI. HASIL PENGUJIAN SENSOR TEGANGAN Sampel
V in Trafo (V AC ) V out Trafo (V AC ) 1 217,8 13,95 2 217,7 13,95 3 217,9 13,93 4 217,5 13,93 5 217,8 13,95 6 217,6 13,94 7 218,1 13,95 8 217,8 13,98 9 218 13,97 10 217,9 13,98 11 217,8 13,96 12 218 13,99 13 218,1 13,97 14 217,9 13,97 15 218,2 13,99 16 218,3 13,99 17 218,2 14,01 18 218,3 14
19 218,1 14,02 20 218,4 13,99 21 218,4 14,04 22 218,5 14,03 23 218,6 14,02 Rerata 218,04 13,98 TABEL VII. HASIL PENGUJIAN SENSOR ARUS No Jenis Beban Daya I ukur Multimeter (A) I ukur Alat (A) 1 Lampu LHE – Jazz 7 Watt 0,03 0,03 2 Lampu Pijar Philips 15 Watt 0,07 0,07 3 Lampu LED SiCermat 7 Watt 0,08 0,07 4 Lampu Pijar Philips Softone 40 Watt 0,16 0,17 5 Solder Dekko 30 Watt 0,13 0.13
TABEL VIII. HASIL PENGUJIAN SISTEM SECARA TERPADU
(PENGUKURAN DAYA PADA BEBAN)
Tombol V OUT (V) Ditekan Tidak Ditekan Reset 0,00 4,93 Silince 0,01 4,94 EQ 0,00 4,95 Cek 0,00 4,94 Input V OUT (V) Buzzer HIGH 0,00 ON - LOW 4,95 - OFF No Jenis Beban Daya (W) P ukur Multimeter (W) P ukur Alat (W) 1 Lampu LHE – Jazz 7 6,58 6,59 2 Lampu Pijar Philips 15 15,28 15,31 3 Lampu LED SiCermat 7 17,50 15,31 4 Lampu Pijar Philips Softone 40 35,2 37,34 5 Solder Dekko 30 28,41 28,56
E-journal Teknik Elektro dan Komputer, Vol.4 No.5, (2015),  ISSN : 2301 – 8402

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dari hasil pengujian alat, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut.
Alat mampu mengukur daya dengan tingkat ketelitian yang cukup tinggi, dengan error pengukuran < 1% , kecuali untuk  beban Lampu Philips Softone yaitu sebesar  5,73% dan Lampu  LED SiCermat sebesar 14,30%.
Penggunaan delay dan timer pada program membuat kecepatan perhitungan mikrokontroler agak lambat, dan  baru bisa menampilkan data pengukuran setelah tejadi delay ± 3 detik.
Adanya Error pengukuran terjadi karena ADC Mikrokontroler hanya
memiliki resolusi ADC 10-Bit saja, dan juga dipengaruhi oleh ketidakstabilan catu daya yang menjadi tegangan referensi ADC Mikrokontroler. Komunikasi nirkabel dengan SMS Gateway dan Bluetooth tidak bekerja sesuai dengan desain awal sistem karena ketidak stabilan catu daya  saat sistem diaktifkan secara keseluruhan.

## B. Saran
Alat ini tidak bekerja sesuai dengan desain awal dari sistem, sehingga direkomendasikan untuk dapat didesain ulang dan dilanjutkan, dengan meperhatikan hal – hal berikut.
Memperbaiki desain catu daya dari sistem, disarankan untuk menggunakan pengutan arus dengan Op–Amp atau membuat catu daya SMPS (Switched Mode Power Supply) agar tidak terjadi drop tegangan saat sistem diaktifkan karena akan mempengaruhi pembacaan data dari sensor.
Disarankan untuk menggunakan sensor tegangan independen, yang terpisah dari transformator catu daya, sehingga tegangan yang akan diukur tidak dipengaruhi oleh drop tegangan pada catu daya. Memperbaiki desain agar komunikasi nirkabel menggunakan sistem SMS Gateway dan Bluetooth dapat dilakukan dengan baik.
Sangat disarankan untuk menggunakan mikrokontroler dengan resolusi ADC yang lebih besar dari 10-Bit, agar pembacaan data lebih akurat.
Disarankan untuk menambahkan detektor Cos Phi agar diperoleh nilai parameter Cos Phi yang dinamis sehingga diperoleh daya nyata yang lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A. Kadir, Paduan Praktis Mempelajari Aplikasi Mikrokontroler dan Pemrogramannya Menggunakan Arduino, Yogyakarta : ANDI.
[2] Allegro, Data Sheet ACS712, [pdf] Tersedia di : ttp://www.allegromicro.com/~/Media/Files/Datasheets /ACS712-Datasheet.ashx, Diakses 24 Maret 2015.
[3] Atmel, Data Sheet ATmega48PA/88PA/168PA/328P,[pdf] Tersedia  di:  http://www.atmel.com/Images/8161s.pdf, Diakses 21 April 2015.
[4] Arduino, Language Reference, [online] Tersedia di: https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage, Diakses 7 juli 2015.
[5] Garagelab. Tutorial: Arduino I/O Port Expander with PCF8574, [online]
Tersedia  di : http://garagelab.com/profiles/blogs/tutorial-arduino-i- o-port-expander-with-pcf8574, Diakses 24 Maret 2015.
[6] H.  Ardianto,  Pemrograman Mikrokontroler AVR ATmega16 Menggunakan Bahasa C [Codevision AVR], Bandung : INFORMATIKA, 2013.
[7] PLN. Penyesusaian Tarif Tenaga Listrik tahun 2015, [online] (http://www.pln.co.id/disjaya/?p=3645, Diakses 20 Agustus 2015).
[8] Qigen, QC2004A, [pdf] Tersedia di : http://www.qc-lcd.com/upload/file/201385194030976 93.pdf, Diakses 7 Juli 2015.