## Jurnal Asiimetrik: Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Inovasi
Terakreditasi “ Peringkat 4” oleh Kemenristek/BRIN, Nomor SK: 200/M/KPT/2020 Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021, Juli 2021, Halaman 183-190.
Website : http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/asiimetrik/
Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Angin dengan Turbin Angin Savonius Tipe-U untuk Kapasitas 100 W
The Design of Wind Power Plant with a U-Type Savonius Turbine for a Capacity of 100 W
Eka Maulana * , Eddy Djatmiko, Dhidik Mahandika dan Roni Cahya Putra Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Pancasila, 12640, Jakarta, Indonesia

## Informasi artikel
Diterima:
22/04/2021 Direvisi: 20/06/2021 Disetujui: 27/06/2021

## Abstract
The  current  need  for  energy  is  many  tools  that  use  electrical  energy  as  a source of energy from these tools, followed by the need for electrical energy in  Indonesia,  increasing  every  year.  Currently,  Indonesia  is  targeting  to increase the role of new and renewable energy to maintain energy security and independence with a target of at least 23% in 2025 and 31% in 2050. The utilisation  of  wind  energy  converted  into  electrical  energy  by  converting energy mechanical energy from the wind into kinetic energy in turbine blades to  turn  a  generator  that  can  produce  electricity.  This  paper  discusses  the design of a wind power plant with a u-type Savonius turbine for a capacity of 100 W using the Pahl & Beitz method. The Savonius wind turbine designed has  3668  mm × 920  mm  with  galvanised  steel  plate  material  and  shaft dimensions  of  4310  mm × 20  mm  using  carbon  steel  material  S-45  C.  The average wind speed is around 4 m/s with a humidity of 30°C; if the turbine is arranged on the rotor with a suitable mechanism, it can produce a turbine rotational  speed  of  199.9889  rpm,  a  Savonius  type  U  wind  power  plant designed for a capacity of 100 Watt.
Keywords : mechanical energy, design, Savonius turbine.

## Abstrak
Kebutuhan energi saat ini banyak sekali alat yang menggunakan energi lisrtik sebagai sumber tenaga dari alat tersebut, dengan diikuti kebutuhan energi listrik  di  Indonesia  yang  semakin  bertambah  setiap  tahun  nya.  Saat  ini Indonesia  sedang  menargetkan  dalam    meningkatkan  peranan  energi  baru terbarukan secara terus menerus untuk menjaga ketahanan dan kemandirian energi dengan target pada tahun 2025 paling sedikit 23% dan 31% pada tahun 2050.  Pemanfaatan  energi  angin  merupakan  dapat  diubah  menjadi  energi listrik yang dilakukan dengan mengubah energi mekanik dari angin menjadi energi  kinetik  dalam  bentuk  sudu  turbin  yang  digunakan  untuk  memutar generator  yang  dapat  menghasilkan  listrik.  Tulisan  ini  membahas  tentang perancangan pembangkit listrik tenaga angin dengan turbin savonius tipe-u untuk  kapasitas  100  W  dengan  menggunakan  metode  Pahl  &  Beitz.  Turbin angin  Savonius  yang  dirancang  berdimensi  3668  mm × 920  mm  dengan material galvanies steel plate dan dimensi poros 4310 mm × 20 mm memakai material carbon steel S-45 C kecepatan angin rata-rata berkisar 4 m/s dengan kelembaban suhu 30 °C jika turbin disusun pada rotor dengan mekanisme yang tepat maka dapat menghasilkan kecepatan putar turbin sebesar 199,9889 rpm sehingga  dapat  dirancang  pembangkit  listrik  tenaga  angin  savonius  tipe  u untuk kapasitas 100 Watt.
Kata Kunci : energi mekanik, perancangan, turbin Savonius.
* Penulis Korespondensi. Tel: - ; Handphone: +62 813 1519 0664 email : ekamaulana@univpancasila.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Kebutuhan  energi  di  dunia  terus mengalami  peningkatan  seiring  dengan berjalannya  waktu,  hal  tersebut  dapat dikarenakan pertambahan penduduk, pertumbuhan  ekonomi  dan  pola  pemakaian energi  itu  sendiri.  Sumber  energi  utama  di dunia  sejauh  ini  berasal  dari  energi  fosil, sedangkan  energi  fosil  sendiri  memiliki keterbatasan,  dan  memerlukan  proses  alam dalam waktu yang lama untuk memperbaharuinya.  untuk  itu  perlu  adanya energi  alternatif  non-fosil  untuk  memenuhi semua kebutuhan energi dunia.
Sementara  di  Indonesia  Pemerintah mendorong  dalam  meningkatkan  peran energi  baru  dan  terbarukan  secara  terus menerus  sebagai  bagian  dalam  menjaga ketahanan  dan  kemandirian  energi.  Sesuai Peraturan  Pemerintah  No.79  Tahun  2014 tentang  Kebijakan  Energi  Nasional,  target bauran  energi  baru  dan  terbarukan  pada tahun 2025 paling sedikit 23% dan 31% pada tahun 2050.
Potensi  energi  baru  terbarukan  di Indonesia  mempunyai    cukup  besar  untuk mencapai  target  bauran  energi  primer tersebut  salah  satu  contohnya  energi  angin yang  memiliki  potensi  sebesar  60,6  GW. (Fadila, 2020). Beberapa lokasi di Indonesia sudah  dilakukan  survei  potensi  angin  baik oleh  BMKG,  LAPAN  dan  BPPT  khusus  nya kecepatan  angin  yang  terdapat  didaerah Merak  Banten  Kecamatan  Pulo  Merak  Kota Cilegon  Provinsi  Banten  berkisar  antara  3,8 m/detik  hingga  4,3  m/detik  dengan kelembaban suhu 30 ° C (Fadila, 2020).
Turbin angin savonius tipe-U termasuk jenis turbin savonius dengan desain sisi sudu yang lurus lebih besar dibandingkan pada sisi sudu lengkung seperempat lingkaran (Bhutta, dkk., 2019).
Rancangan  pembangkit  listrik  dengan menggunakan  tenaga  angin  untuk  dirasa perlu  untuk  dapat  digunakan  pada  rumah- rumah  energi  mandiri  sehingga  di  Indonesia dimasa  depan  semua  rumah  akan  memiliki pembangkit  listrik  rumah  mandiri  energi terutama  untuk  rumah-rumah  yang  belum
terjangkau  listrik  dari  Perusahaan  Listrik Negara (PLN) (Bhutta, dkk., 2019).
Tulisan ini membahas tentang perancangan pembangkit listrik tenaga angin dengan turbin savonius tipe-u untuk kapasitas 100  W  dengan  menggunakan  metode perancangan Pahl and Beitz.

## 2. METODOLOGI

## Diagrapm Alir
Tahapan  penelitian  dilakukan  secara sistematis  dalam  diagram  alir  yang  dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. Diagram alir metode penelitian Pembuatan  diagram  alir  perancangan turbin  angin  savonius  tersebut  berdasarkan metode  pada  perancangan Pahl dan Beitz dengan  mempertahankan  fase  perancangan secara  umum  yaitu  penjabaran  tugas ( Clasification  of  tasks )  ada  juga  pada  point identifikasi  masalah  dan  studi  literatur, Penentuan  konsep  rancangan  ( Conseptual design )   ada    pada    point       menentukan
Menentukan Spesifikasi Memilik konsep dengan metode perancangan Pahl & Beitz Identifikasi Masalah Perhitungan mekanis Ya Tidak Mulai Selesai Analisa Kebutuhan Studi Literatur Gambar rancangan
spesifikasi dan pemilihan konsep,
Perancangan  wujud  ( Embodiment  Design ) ada  pada  point  perhitungan  mekanis, Perancangan  rinci  ( Detail  Design )  ada  pada point gambar perancangan.
Metode Perancangan Pahl dan Beitz
Dalam  buku Engineering  Design  A Systematic  Approach (Pahl  &  Beitz,  2007) mengusulkan  bagaimana  cara  merancang suatu produk. Ada 4 tahap yang harus dilalui menurut Pahl dan Beitz , ke 4 tahap tersebut adalah:
1. Perencanaan dan Penjelasan Tugas
2. Perancangan Konsep Produk
3. Perancangan Bentuk Produk
4. Perancangan Detail Produk

## Turbin Savonius
Rotor savonius pertama
kali dikembangkan oleh ilmuwan yang bernama J. Savonius  pada  tahun  1920.  Konsep  awalnya dikembangkan  oleh flettner .  Bentuk  rotor savonius  dibuat  dari  sebuah  silinder  yang dipotong pada sumbu bidang sentral menjadi dua  bagian  dan  bagian  tersebut  disusun menyilang  menyerupai  huruf    S  bisa  dilihat pada gambar 2.
Gambar 2. Desain Rotor Savonius 2 sudu (Ridwan,
2019)
Turbin jenis ini pada umumnya bergerak secara  perlahan  dibanding  dengan  turbin angin  sumbu  horizontal.  Tetapi  turbin  jenis ini menghasilkan torsi yang cukup besar jika dibandingkan  dengan  turbin  angin  sumbu horizontal.  Rotor  yang  bekerja  dibawah pengaruh  gaya drag umumnya  mempunyai torsi  awal  yang  besar  tetapi  memiliki effisiensi  yang  lebih  kecil  bila  dibandingkan dengan rotor yang bekerja dengan gaya lift.

## Sistem Kerja Turbin Angin Savonius Tipe-U
Dalam  mengkonversikan  energi  kinetik angin  hingga  berubah  menjadi  energi  listrik melalui suatu proses sistem kerja yang sangat berurutan antara komponen-komponen turbin  satu  sama  yang  lainnya.  Pada  suatu sistem  kerja  turbin  angin  savonius  tipe-U dapat  di  terangkan  sistem  kerjanya  yaitu energi  hembusan  angin  menghasilkan kecepatan  angin yang  bervariasi  setiap  saat nya bisa dilihat dari gambar 3.
Gambar 3. Skema Kerja Turbin Angin Savonius Tipe-U (Alditihan, 2011)
Elemen  utama  turbin  angin  adalah rotor, karena pada rotor inilah blade turbin diasembly. Dan  apabila  luas  penampang dengan mengansumsi A= 1,5 𝑑 " maka dapat dirumuskan  dengan  persamaan  berikut (Alditihan, 2011):
A = 1,5 × 𝑑 " (1) Dimana: A   = Luas Rotor ( m " ) 𝑑 " = Diameter Turbin (m)
Adapun  tenaga  total  aliran  angin  yang mengalir  adalah  sama  dengan  laju  energi kinetik aliran yang datang dapat dirumuskan dengan persamaan berikut (Fadila, 2020):
𝑃 #$#%& = ' " × 𝜌 × 𝐴 × 𝑉 ( (2)
Dimana:
𝑃 #$#%& = Daya   total angin (Watt)
𝜌 = Massa Jenis Angin (kg/ m ( ) A = Luas Rotor ( m " ) V = Kecepatan Angin (m/s)
Turbin tidak dapat mengekstraksi 100% energi  angin  karena  beberapa  energi  angin digunakan dalam perubahan tekanan terjadi diseluruh bilah turbin.
Tenaga mekanik ( 𝑃 ) ) yang didapat dari angin  dengan  turbin  ideal  maka  dapat dirumuskan  sebagai  berikut  (Bhutta,  dkk., 2019):
𝑃 ) = ' " × 𝜌 × ( '* "+ × 𝐴 × 𝑉 ( ) (3)
Dimana:
𝑃 ) = Daya Mekanik (Watt)
𝜌 = Massa Jenis Angin
(kg/ m ( ) A   = Luas Rotor ( m " )
v   = Kecepatan Angin (m/s)
Perbandingan  daya  angin  yang  mampu diekstrak blade turbin  merupakan  koefisien daya  (Cp)  yang  diukur  dari  besarnya  energy listrik yang dihasilkan generator dengan daya angin teoritis dan koefisien daya dikenal juga sebagai  ke  efektifan  rotor  turbin  dalam memanfaatkan  energi  kinetik angin  (Fadila,
2020).
Cp = , !"!#$ % & ×.×/×0 (4)
Dimana:
Cp   = Koefisien Daya
𝑃 #$#%& = Daya  Total Angin
(Watt) 𝜌 = Massa Jenis Angin
(kg/ m ( ) A = Luas Rotor ( m " ) v = Kecepatan Angin (m/s)
Laju aliran massa udara dapat dihitung secara  matematis  menggunakan  persamaan berikut (Alditihan, 2011):
ṁ = 𝜌 × 𝐴 × 𝑉 (5)
Dimana:
ṁ = Aliran massa udara   (kg/s)
𝜌 = Massa Jenis Angin
(kg/ m ( ) A = Luas Rotor ( m " ) v = Kecepatan Angin (m/s)
Dari rumus mencari daya mekanik dapat digunakan  untuk  mencari  kecepatan  sudut, maka persamaannya adalah (Sularso, 1997):
𝜔 = " ×2 × 3 % *4 (6)
Dimana:
𝜔 = Kecepatan Sudut (rad/s) N ' = Putaran Turbin (rpm)
𝜋 = Jari-jari
Untuk  turbin  savonius  tipe-  u  memiliki nilai koefisien daya maksimum pada nilai tip speed  ratio sehingga  dapat  dirumuskan dalam persamaan berikut (Yulianto, 2018):
λ = 5 × 6 0 (7)
Dimana: λ = tip speed ratio 𝜔 = Kecepatan Sudut (rad/s) r = Jari-jari Rotor (m) v   = Kecepatan Angin (m/s) Kecepatan angin rancangan dan
diameter  secara  langsung  mempengaruhi besarnya  putaran  rotor  (rpm).  Dengan demikian dapat dirumuskan dengan persamaan berikut (Yulianto, 2018):
rpm = 60 7 × 8 2 × 9 (8)
Dimana :
λ = tip speed ratio v   = Kecepatan Angin
(m/s)
D   = Diameter rotor (mm)
Untuk  kecepatan  putar  yang  sama, semakin  besar  torsi  yang  diberikan  sudu, maka akan semakin besar daya yang diserap, demikian  juga  sebaliknya.  Sehingga  torsi dapat dirumuskan dengan persamaan berikut (Yulianto, 2018):
T = *4 × , !"!#$ " × 2 × 6:) (9) Dimana: T   = Torsi (N) P ;<;=> = Daya Total Angin (Watt)
rpm  = Putaran Turbin
(rpm)
𝜋 = Jari-jari

## Sistem Transmisi Putaran dan Daya Poros
Poros  ( shaft )  adalah  komponen  yang cukup  penting  dalam  sebuah  mesin  yang memiliki gerakan berputar. Dalam merancang  suatu  poros  harus  mencari  daya yang harus direncanakan (𝑃 ? ) terlebih dahulu dengan cara mengkalikan faktor koreksi ( 𝑓 @ ) dengan daya masukan ( P ) (Sularso, 1997):
𝑃 ? =   𝑓 @ × 𝑃 (10)
Dimana:
𝑃 ? = Daya yang direncanakan (Watt)
𝑓 @ = Faktor koreksi
𝑃 = Daya Mekanik
Untuk  menghitung  momen  puntir  yang ada pada poros dapat digunakan persamaan berikut (Sularso, 1997):
T = 9,74 × 10 A × , ' B (11)
Dimana: T = Momen Puntir (kg•mm) 𝑃 ? = Daya yang direncanakan  (Watt)
𝑛 = Kecepatan Putaran         (rpm) Untuk menghitung tegangan geser yang diizinkan  pada  poros  dapat  menggunakan rumus seperti berikut (Maulana, dkk., 2018):
𝜏 % = C ( D )% × D )& (12)
Dimana : 𝜏 % = Tegangan Geser izin      (kg/ mm " ) 𝜎 E = Kekuatan Tarik Material (kg/ mm " ) 𝑆 F' = Faktor Koreksi Bahan 𝑆 F" = Faktor Koreksi Bentuk
Sedangkan  persamaan  untuk  mencari tegangan  geser  yang  terjadi  pada  poros adalah (Sularso, 1997):
𝜏 G: = A,' × I ? + (13)
Dimana : 𝜏 G: = Tegangan Geser        (kg/ mm " ) 𝑇 = Momen Puntir (kg•mm)
𝑑 = Diameter Poros
(mm)
Untuk menghitung diameter poros yang akan digunakan dapat dihitung menggunakan persamaan berikut (Sularso, 1997):
D  ≥   => 5,1 J # ? × @(𝐾 ) × 𝑀) " (𝐾 # × 𝑇)C 1 3 (14)
Dimana:
𝜏 % = Tegangan geser izin   (kg/ mm " )
𝐷 = Diameter Poros (mm)
𝐾 # = Faktor koreksi pembebanan puntir 𝐾 ) = Faktor koreksi pembebanan
momen lentur
𝑇 = Momen Puntir (kg•mm) M  = Momen Lentur (kg•mm)
Perbandingan  putaran  poros  penggerak dan poros yang digerakkan dapat dirumuskan (Khurmi, 2005):
K % K & = L & L % (16)
Dimana:
N ' =  Putaran Puli Penggerak       (rpm) N 2 =  Putaran Puli Digerakkan      (rpm) D 1
=  Diameter Puli Penggerak     (m)
D 2 =  Diameter Puli Digerakkan    (m)
Tetapi  jika  tebal  perlu  dipertimbangkan maka  bisa  dirumuskan  dengan  (Khurmi, 2005):
K % K & = L & M; L % M; (17)
Dimana :
N 1 =  Putaran Puli Penggerak    (p/s) N 2 =  Putaran Puli Digerakkan   (p/s) D 1 =  Diameter Puli Penggerak  (m)
D 2 =  Diameter Puli Digerakkan (m) t =  Tebal (m)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Identifikasi Kebutuhan
Untuk  mengetahui  kebutuhan  yang diinginkan konsumen dengan cara mewawancarai  konsumen  secara  langsung. Tetapi  yang  terjadi  kondisi  saat  ini  tidak mungkin  saya  melakukan  mewawancarai secara  langsung  karena  adanya  pandemi covid-19 , maka survey kebutuhan melalui goegle form seperti gambar 4.
Gambar 4. Data statistik Pembangkit Listrik Tenaga Angin Savonius Tipe U

## Blok Fungsi
Tahap  pertama  perancangan  konsep adalah  tahap  blok  fungsi  menentukan input yang akan diproses sehingga akan dihasilkan output dapat dilihat pada gambar 5.
Gambar 5. Blok fungsi

## Pohon Fungsi
Setelah membuat blok
fungsi selanjutnya  adalah  membuat  pohon  fungsi seperti gambar 6 berikut.
Gambar 6. Pohon Fungsi

## Diagram Sub Fungsi
Pada  diagram  sub  fungsi  dijelaskan bahwa tentang gambaran sistem pembangkit listrik  tenaga  bayu  tersebut.  Sistem  yang dibuat mengacu pada sub fungsi pada pohon fungsi  yang  sudah  dibuat  sebelumnya. Adapun diagram sub fungsi dapat dilihat pada gambar 7.
Gambar 7. Diagram sub fungsi

## Kriteria Desain
Desain akan dipilih dengan
pertimbangan kriteria-kriteria berikut ini:
1) Geometri
• Ukuran Tinggi Produk
• Ukuran Lebar dan Panjang Produk
2) Material
• Kualitas Material
• Kuat dan Tahan Lama 3) Perakitan • Perakitan Mudah • Mudah dilepas dan dipasang 4) Perawatan
• Biaya Perawatan • Frekuensi Perawatan
5) Produksi
• Mudah Diproduksi
• Komponen Mudah Dicari
6) Operasi
• Aman Pengoperasian
• Mudah Pengoperasian
Bisa  dilihat  pada  gambar  8  rotor  tipe savonius  yang  dibuat  dari  pemilihan perancangan  pada  diagram  alir  dan  tabel  1 untuk spesifikasi ukuran rotor tipe Savonius.
Gambar 8. Rotor tipe Savonius
Tabel 1. Spesifikasi rotor tipe Savonius
No Spesifikasi Nilai 1.  Diameter Turbin (D) 0,92 m 2.  Diameter Rotor (Df) 1,5 m 3.  Diameter Sudu (d) 0,46 m 4.  Offset (e) 200 mm 5.  Jumlah Blade 2 6.  Tinggi Turbin 3,66  m 7.  Tebal Turbin 3 mm ≈ 0,003 m 8.  End Plate 2

## Varian Terpilih
Berdasarkan  hasil  identifikasi  masalah dan  perancangan  konsep  yang  telah dilakukan, maka dihasilkan gambar 9 sebagai varian  desain  yang  terpilih.  Adapun pembuatan desain dilakukan dengan menggunakan software  Solidworks  2018 . Dengan  spesifikasi  teknis  yang  tersaji  pada tabel 2.
Gambar 8. Varian Terpilih
Tabel 2. Spesifikasi hasil perhitungan
No Spesifikasi Nilai Keterangan 1 Kecepatan Putar 199,9889 rpm - 2 Kecepatan Angin 4 m/s ≈ 14,4 km/jam 3 Massa Jenis 1,1644 kg/m^3 4 Blade ∅ 920  mm × 3668 mm Galvanizes Steel Plate 5 Poros ∅ 20 × 4310 mm Carbon Steel S-45
C
6 Bantalan ∅ d 20 × ∅ D 35 mm Thrust Bearing NSK 51203 7 Pemindah Daya Puli 4” – Puli 3,9” Sabuk Tipe A 8 Rangka 40 × 40 × 3 mm Mild Steel ST-37 9 Generator 200 rpm PMG 220 10  Baterai 12 V-12 Ah Yuasa NP 12-12

## Perhitungan Spesifikasi Sistem
Daya Rencana yang akan dicapai dalam perancangan pembangkit listrik tenaga angin dengan  menggunakan  jenis  turbin  savonius tipe-u  adalah  sebesar  100  W  dengan
kecepatan  angin  rata-rata  4  m/s ≈ 14,4 km/jam. Sementara generator yang digunakan adalah PMG 220. Generator jenis ini  menggunakan  magnet  permanen  dan biasanya  di  peruntukan  untuk  pembangkit dengan sekala kecil, dikarenakan daya listrik yang  mampu  dihasilkan  dari  generator  ini maksimal  hanya  100  W  dengan  tegangan  14 Volt  DC  (gambar  9),  maka  dihasilkan perhitungan  (tabel  3)  dengan  menggunakan rumus yang ada pada metodologi.
Gambar 9. Grafik data tes generator (Hefei Ezpower Technology, 2020)
Tabel 3. Spesifikasi hasil perhitungan No Perhitungan Hasil Rumus 1 Daya Mekanik 110,9877 W -
2 Luas rotor yang diperlukan 3,375 m 2 (1) 3 Daya total aliran angin 125,7552 W (2) 4 Daya Mekanik dari angin 74,5216 W (3) 5 Coefisien daya (CP) 0,7082 (4) 6 Massa udara 15,7194 kg/s (5) 7 Kecepatan sudut putar 20,9321 rad⁄s (6) 8 Tip speed ratio 2,4072 (7) 9 rpm 199,9889 rpm (8) 10 Torsi 6,0072 Nm (9)

## 4. SIMPULAN
Rancangan  Pembangkit  Listrik  Tenaga Angin Dengan Turbin Savonius Tipe-U Untuk Kapasitas 100 W ini memiliki bagian utama, yaitu  dengan  menggunakan  material Steel Plate. Untuk  mekanisme  pemindah  daya rancangan  ini  menggunakan  puli  dan  sabuk, untuk  generator  yang  digunakan  adalah generator  DC  lalu  disimpan  dan  untuk mensetabilkan  arus  listrik  nya  di  baterai dengan  kapasitas  12  V  dan  untuk  rangka menggunakan Hollow Square 40 × 40 × 3 mm material Mild  Steel ST-37.  Material blade yang  digunakan  adalah  material Galvanized Steel plate , untuk blade yang berdimensi ∅ 920 mm × 3668 mm, end plate dimensi ∅ 1500 mm  sedangkan  untuk  poros  menggunakan material Carbon Steel S-45 C dengan dimensi ∅ 20 × 4310  mm  dan  kecepatan  putar  yang dibutuhkan adalah 199,9889 rpm.

## DAFTAR PUSTAKA
Ridwan dan A. Latief. 2019. Pengaruh Jumlah Sudu Pada  Turbin  Angin  Sumbu  Vertikal Terhadap  Distribusi  Kecepatan  Dan Tekanan, Jurnal  Ilmiah  Teknologi  dan Rekayasa , vol. 24, no. 2, hal. 141–151.
A.  Fadila  dan  I.  Zakaria.  2020.  Rancang  Bangun Turbin  Angin  Tipe  Darrieus  Tiga  Sudu Rangkap  Tiga  dengan  Profil  NACA  0006.
Eksergi , vol. 15, no. 3, p. 102-110.
A.  Alditihan  dan  N.  Tanti,  Pembuatan  Program Perancangan  Turbin  Savonius  Tipe-U Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Angin, J.
Mech. , vol. 2, pp. 1–9, 2011. Bhutta, M.M.A., Hayat, N., Farooq, A.U., Ali, Z., Jamil, S.R. dan Hussain, Z., 2012. Vertical axis  wind  turbine–A  review  of  various configurations and design
techniques. Renewable  and  Sustainable
Energy Reviews , 16 (4), hal.1926-1939.
E.  S.  Yulianto.  2018.  Desain  Dan  Simulasi  Sudu Turbin  Model  Savonius  Tipe  U  Dengan  4 Sudu  Menggunakan  Software  Solidwork 2018. Laporan  Penelitian ,  Universitas Gunadarma, hal. 1–13, 2018. Sularso dan K. Suga, 1997. Dasar - Dasar Pemilihan dan Perencanaan Elemen Mesin . Jakarta:
Pradnya Paramita.
G. Pahl, W. Beitz, J. Feldhusen, dan K. H. Grote, 2007. Engineering  design:  A  systematic approach . Springer: London.
Maulana,  E.,  Mahandika,  D.  dan  Bahrudin,  A.H.,
2021.  Design  of  refuse  derived  fuel  (RDF) printing  machine  with  a  capacity  of  50 kg/h. Teknika: Jurnal Sains dan Teknologi , 17 (1), hal.92-103.
R. S. Khurmi dan J. K. Gupta., 2005. A textbook of machine  design .  New  Delhi:  Eurasia Publishing House (PVT.) LTD.
Hefei Ezpower Technology Co.,Ltd, 2020. PMG220 Coreless Generator , [Online], https://www.aliexpress.com/item/323337 46063.html. diakses pada 5 Maret 2021.