## PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN SUMBU VERTIKAL UNTUK PENERANGAN RUMAH TANGGA DI DAERAH PESISIR PANTAI
1) Yusuf Ismail Nakhoda, 2) Choirul Saleh
1,2) Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional Malang

## ABSTRAK
Perkembangan  energi  angin  di  Indonesia  untuk  saat  ini  masih  tergolong  rendah  namun  punya  potensi yang  sangat  besar.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  karena  kecepatan  angin  rata-rata  di  wilayah  Indonesia tergolong kecepatan angin rendah,  yaitu  berkisar antara 3 m/s  hingga 5  m/s sehingga sulit untuk menghasilkan energi  listrik  dalam  skala  besar.  Meskipun  demikian,  potensi  anginnya  tersedia  hampir  sepanjang  tahun, sehingga  memungkinkan  dikembangkan  sistem  pembangkit  listrik  skala  kecil.  Salah  satu  upaya  yang  dapat dilakukan  yaitu  dengan  melakukan  kajianteknis  terhadap  mesin  konversi  energi  dengan  memanfaatkan  sumber energi  terbarukan  secara  optimal  dalam  menghasilkan  energi  listrik.Inovasi  dalam  memodifikasi  kincir  angin perlu dikembangkan agar dalam kondisi kecepatan angin  yang rendah dapat memberikan hasil  yang maksimal. Teknologi  pengembangan  kincir  angin  terus  dikembangkan  agar  dapat  dimanfaatkan  dalam  kondisi  kecepatan angin  yang  berubah-ubah.  Untuk  itu,  dalam  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  akan  diterapkan  pembangkit listrik  tenaga  anginmenggunakan  sumbu  vertikal  untuk  penerangan  rumah  tangga  skala  kecil  di  pesisir  pantai Bajul  Mati  Desa  Gagahrejo  Kecamatan  Gedangan  Kabupaten  Malang  dengan  harapan  dapat  bermanfaat  untuk masyarakat yang bermukim di daerah pesisir pantaiyang belum teraliri listrik dari PLN.
Kata kunci : Komposit energi terbarukan, pembangkit listrik tenga angin, sumbu vertikal, rumah tangga, pesisir pantai
K ebutuhan  akan  energi  listrik  pada daerah-daerah  terpencil  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu menjadi perhatian perguruan tinggi. Kemampuan pemerintah untuk membangun sumber pembangkit  baru  sangat  terbatas  karena menyangkut infrastruktur dan biaya yang sangat besar, namun terus berupaya untuk membangun pembangkit  listrik  baru  untuk  memenuhi kebutuhan  energi  nasional  secara  bertahap terutama  untuk  memenuhi  kebutuhan  energi listrik  di  kota-kota  besar  dan  sentra-sentra industri,  sementara kebutuhan energi  listrik masyarakat  di  daerah-daerah  terpencil  belum dilakukan secara optimal. Oleh karena itu perlu diupayakan  suatu  inovasi  untuk  membangun pembangkitan  energi  listrik  dari  sumber  energi terbarukan sebagai jalan terbaik agar kebutuhan energi  listrik  masyarakat  terpencil  dapat dipenuhi. Pengembangan teknologi kincir angin sebagai salah satu bagian dari sistem pembangkitan  energi  listrik  terbarukan  dapat dimanfaatkan  pada  daerah  yang  mempunyai durasi  potensi  angin  yang  relatif  kontinyu seperti di daerah-daerah pesisir pantai.
Inovasi  dalam  merancang  bangun  kincir angin  perlu  dikembangkan  agar  dalam  kondisi kecepatan angin yang rendah dapat memberikan
hasil  yang  maksimal.  Teknologi  kincir  angin terus  dikembangkan  agar  dapat  dimanfaatkan dalam  kondisi  kecepatan  angin  yang  berubah- ubah  dapat  menghasilkan  energi  listrik  skala kecil.  Untuk  itu,  dalam  pengabdian  kepada masyarakat  ini  akan  diaplikasikan  pembangkit listrik tenaga anginmenggunakan sumbu vertikal untuk penerangan rumah tangga dengan harapan  dapat  bermanfaat  untuk  masyarakat yang  bermukim  di  daerah  pesisir  pantaiyang belum teraliri listrik dari PLN.

## Identifikasi dan Perumusan Masalah
Masalah  yang  dapat  diidentifikasi adalah  banyak  masyarakat  yang  bermukim di  daerah  pesisir  pantai  yang  belum  teraliri listrik  dari  PLN,  maka  perlu  menerapkan suatu  model  kincir  angin  pembangkit tenaga  listrik  sumbu  vertikal  skala  kecil untuk  penerangan  rumah  tangga  di  daerah pesisir  pantai  yang  mempunyai  potensi angin yang relatif kontinyu.

## Tujuan Kegiatan
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat ini  bertujuan  untuk  merancang  bangun  model kincir  angin  pembangkit  tenaga  listrik  sumbu vertikal  skala  kecil  untuk  diaplikasikan  pada
penerangan  rumah  tanggadi  daerah  pesisir pantai.

## Energi Angin
Angin  merupakan  udara  yang  bergerak disebabkan  adanya  perbedaan  tekanan.  Udara akan  mengalir  dari  daerah  bertekanan  tinggi  ke daerah  bertekanan  lebih  rendah.  Perbedaan tekanan  udara  dipengaruhi  oleh  sinar  matahari. Daerah  yang  banyak  terkena  paparan  sinar matahari  akan  memiliki  temperatur  yang  lebih tinggi  daripada  daerah  yang  sedikit  terkena paparan  sinar  matahari.  Menurut  hukum  gas ideal,  temperatur  berbanding  terbalik  dengan tekanan,  dimana  temperatur  yang  tinggi  akan memiliki tekanan yang rendah, dan sebaliknya.
Udara  yang  memiliki  massa m dan kecepatan v akan  menghasilkan  energi  kinetik sebesar:
E = mv 2 ........................................... (1)
Volume udara per satuan waktu (debit) yang bergerak dengan kecepatan v dan melewati daerah seluas A adalah:
V  vA ............................................... (2)
Massa udara yang bergerak dalam
satuan waktu dengan kerapatan  , yaitu:
m   V   vA ................................... (3)
Sehingga energi kinetik angin yang berhembus dalam satuan waktu (daya angin) adalah:
P w = (  Av )( v 2 )    v 3  (4)
Dengan:
P w  =  daya angin (watt)  =  densitas udara (  1,225 kg/m3) A =luas penampang turbin (m2) v   = kecepatan udara (m/s)
Besar  daya  di  atas  adalah  daya  yang  dimiliki oleh  angin  sebelum  dikonversi  atau  sebelum melewati turbin  angin. Dari daya tersebut tidak semuanya  dapat  dikonversi  menjadi  energi mekanik  oleh  kincir  angin  (Ajao  dan  Adeniyi, 2009).
Komponen  utama  terdiri  dari  kincir  angin dan  generator.  Kincir  angin  berfungsi  sebagai pengubah  energi  kenetik  angin  menjadi  energi mekanik, sedangkan generator berfungsi sebagai  pengubah  energi  mekanik  menjadi energi elektrik.

## Kincir Angin
Kincir  angin  merupakan  sebuah  alat  yang digunakan  dalam  Sistem  Konversi  Energi Angin (SKEA). Kincir angin berfungsi merubah  energi  kinetik  angin  menjadi  energi mekanik  berupa  putaran  poros.  Putaran  poros tersebut  kemudian  digunakan  untuk  beberapa hal  sesuai  dengan  kebutuhan  seperti  memutar dinamo  atau  generator  untuk  menghasilkan listrik.
Desain  dari  kincir/turbin  angin  sangat banyak  macam  jenisnya,  berdasarkan  bentuk rotor,  kincir  angin  dibagi  menjadi  dua  tipe, yaitu  turbin  angin  sumbu  mendatar  ( horizontal axis  wind  turbine )  dan  turbin  angin  sumbu vertikal  ( vertical  axis  wind  turbine )  (Daryanto, 2007).
Horizontal Axis Wind Turbine (HAWT) HAWT  merupakan  turbin  yang  poros utamanya  berputar  menyesuaikan  arah  angin. Agar  rotor  dapat  berputardengan  baik,  arah angin  harus  sejajar  dengan  poros  turbin  dan tegak  lurus  terhadap  arah  putaran  rotor. Biasanya  turbin  jenis  ini  memiliki blade berbentuk airfoil seperti  bentuk  sayap  pada pesawat.  Secara  umum semakin banyak  jumlah blade , semakin tinggi putaran turbin.
Setiap  desain  rotor  mempunyai  kelebihan dan  kekurangan.  Kelebihan  turbin  jenis  ini, yaitu  memiliki  efisiensi  yang  tinggi,  dan cut-in wind  speed rendah.  Kekurangannya,  yaitu turbin  jenis  ini  memiliki  desain  yang  lebih rumit  karena  rotor  hanya  dapat  menangkap angin  dari  satu  arah  sehingga  dibutuhkan pengarah  angin.  Gambar  1  menunjukkan macam-macam desain HAWT.
Gambar 1. Macam-macam desain turbin angin HAWT
Vertical Axis Wind Turbine (VAWT)
VAWT  merupakan  turbin  angin  sumbu tegak  yang  gerakan  poros  dan  rotor  sejajar dengan  arah  angin,  sehingga  rotor  dapat berputar  pada  semua  arah  angin.  Ada  tiga  tipe rotor  pada  turbin  angin  jenis  ini,  yaitu: Savonius,  Darrieus,  dan  H  rotor.  Turbin Savonius  memanfaatkan  gaya drag sedangkan Darrieus dan H rotor memanfaatkan gaya lift .
Sama  halnya  seperti  HAWT,  VAWT  juga mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yaitu memiliki torsi tinggi  sehingga  dapat  berputar  pada  kecepatan angin  rendah,  dinamo  atau  generator  dapat ditempatkan  di  bagian  bawah  turbin  sehingga mempermudah  perawatan,  tidak  bising,  dan kerja  turbin  tidak  dipengaruhi  arah  angin. Kekurangannya yaitu kecepatan angin di bagian bawah  sangat  rendah  sehingga  apabila  tidak memakai  tower  akan  menghasilkan  putaran yang  rendah,  dan  efisiensi  lebih  rendah dibandingkan  HAWT.  VAWT  awalnya  lebih berkembang  untuk  konversi  energi  mekanik, tetapi  seiring  dengan  perkembangan  desain, turbin tipe ini banyak digunakan untuk konversi energi listrik skala kecil. Gambar 2 menunjukkan  macam-macam  desain  kincir angin VAWT.
Gambar 2. Macam-macam desain kincir angin VAWT
Pada  rancangan  ini  menggunakan  salah satu  tipe  turbin  angin  sumbu  vertikal  (VAWT) yang  dapat  digunakan  pada  angin  dengan kecepatan  rendah  yaitu  turbin  angin  Savonius jenis Lenz2.
Pada jenis ini, angin yang berhembus salah satu  bilah  rotor  diharapkanlebih  banyak mengalir ke bilah rotor lainnya melalui celah di sekitar  poros  sehingga  menyediakan  daya dorong tambahan pada bilah rotor ini, akibatnya rotor dapat berputar lebih cepat.

## Permanent Magnet Generator (PMG)
Desain  dari  PMG  sendiri  dirancang  secara khusus  karena  mempertimbangkan  energi utama  yang  dikonversi  adalah  energi  angin. Dibutuhkan  rpm  rendah  untuk  memutar  PMG supaya  menghasilkan  Listrik.  Gambar  4 menunjukkan konstruksi dari PMG dan Gambar 5 menunjukkan konstruksi lilitan stator.
Gambar 4. Konstruksi PMG
Gambar 5. Konstruksi lilitan stator
Fluksi  magnit  yang  dibutuhkan  untuk pembangkitan energi listrik didapat dari magnit permanen,  maka  generator  tidak  memerlukan proses exitasi pembangkitan  sehingga  efisiensi penggunaan  energi  listrik  untuk  dimanfaatkan sebagai  suplai  beban  sangattinggi.  Gambar  6 menunjukkan konstruksi rotor magnet permanen.
Gambar 6. Konstruksi rotor magnet permanen
Sistem Kendali Mikrokontrolerdigunakan kendali dari seluruh  sistem  yang  bekerja  untuk  mengatur relai  saat  akan  mengisi  aki  hingga  melakukan proses  pengereman  pada  saat  kincir  angin berputar kencang yang akan menyebabkan over voltage .  Mikrokontroler  tersebut  berjenis  AVR dengan tipe ATMega16.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perancangan Kincir Angin
Model  kincir  angin  sumbu  vertikal  dipilih model  Savonius  jenis  Lenz2  dengan  tiga  buah blade  yang  perencanaannya  ditunjukkan  pada Gambar 7.
Gambar 7. Desain kincir angin dengan tiga buah blade tampak atas

## Pembuatan Kincir Angin Sumbu Vertikal
Dalam  proses  pembuatan  kincir  angin sumbu  vertikal  jenis  Lenz2  dipilih  bahan material untuk rangka blade dari besi pipa kotak dan  untuk  blade  dari  bahan  plat  aluminium yang hasilnya seperti ditunjukkan pada Gambar 8.
Gambar 8. Bentuk blade kincir angin jenis Lenz2 dilihat dari atas
Gambar 9. Bentuk blade kincir angin jenis Lenz2 dilihat dari samping
Rumah  generator  terpasang  pada  tower  yang menopang turbin angin tersebut, tower memiliki  ketinggian  empat  meter  yang  dibagi menjadi  dua  bagian,  dimana  satu  bagian memiliki  panjang  dua  meter.Tower  tersebut bisa  dibongkar  pasang,  sehingga  memudahkan untuk  di  bawa  keman  saja  tanpa  harus memerlukan ruang yang banyak untuk mengangkutnya.Tower  dan  bantalan  rumah generator  didesain  secara  portabel  ditunjukkan pada Gambar 10. Sedangkan model kincir angin setelah dirakit ditujukkan pada Gambar 11.
Gambar 10.  Bentuk blade kincir angin, tower dan rumah generator
Gambar 11. Model kincir angin sumbu vertikal jenis Lenz2 setelah dirakit Perancangan Generator Magnet Permanen Dalam merancang generator magnet permanen terlebih dahulu dilakukan pembuatan desain dudukan rotor, desain stator, serta desain poros. Desain proses berguna untuk
mengintegrasikan  semua  proses  yang  terjadi dalam aplikasi yang di buat.
Beberapa parameter yang dapat menentukan  kapasitas  daya  generator  yang diinginkan  seperti,  kekuatan  fluks  magnet, jumlah  kumparan  dan  belitannya,  jumlah magnet serta ukuran diameter kawat. Tujuannya adalah untuk mempermudah menentukan jumlah  kumparan  pada  stator  dan  serta  ukuran diameter  kawat  tembaga  yang  akan  digunakan, dan jumlah magnet yang akan digunakan.

## Desain Rotor
Generator  yang  akan  dibuat  menggunakan satu  buah  rotor  dan  satu  buah  stator  yang disebut  cakram  tunggal.  Pada  bagian  rotor terdiri  dari  tiga  bagian  utama  yaitu  cetakan magnet  rotor,  magnet  permanen  dan  dudukan magnet  yang  terbuat  dari  akrilick  ( acrylic ).
Magnet  permanen  pada  rotor  ditanam  pada akrilick  sesuai  dengan  ketebalan  magnet. Susunan  magnet  yang  digunakan  pada  pada generator  ini  adalah  N-S,  dimana  susunan magnet  permanen  berlawanan  dengan  arah  kiri
dan  kanannya.  Hal  ini  dikarenakan  penyebaran fluks yang dihasilkan akan lebih rapat sehingga kumparan  stator  dapat  menangkap  fluks  lebih efektif.  Magnet  permanen  yang  digunakan adalah Neodymium Br 1,17 Tesla.
Rotor  didesain  dengan  diameter  30  cm  ini mempertimbangkan jumlah magnet yang digunakan  sebanyak  16  buah  magnetdengan susunan  magnet  permanen  N-S  seperti  yang terlihat pada Gambar 12
Gambar 12. Desain rotor
Tabel 1. Spesifikasi rotor
Lambang Keterangan Ukuran P Panjang magnet 0,05 m L Lebar magnet 0,015m T Tebal magnet 0,006m Tf Jarak antar magnet 0,04 m Ri Radius dalam magnet 0,09 m Ro Radius luar magnet 0,14 m Nm Jumlah magnet 16 Ndfeb Jenis magnet Br Kerapan fluks magnet 1,17 T Tebal rotor 0,009 m

## Desain Stator
Stator  yang  direncanakan  memilliki  enam belas  kumparan  hal  ini  mengikuti  jumlah magnet yang digunakan, hal ini mempertimbangkan  sapuan  fluks  magnet  akan lebih  efektif  ditangkap  oleh  kumparan  stator. Kumparan-kumparan tersebut semuanya disusun  seri  dikarenakan  generator  magnet permanen  yang  akan  dibuat  hanya  dengan keluaran  satu  fasa  saja,  sedangkan  jenis  kawat tembaga  email  yang  direncanakan  dipakai berjenis F class dengan diameter kawat tembaga email  0,8  mm.  Dengan  lebar  dari  perkumparan stator  mempertimbangkan  posisi  jarak  antar magnet rotor hal ini dikarenakan agar kumparan stator  dapat  menangkap  fluks  magnet  yang
dihasilkan  rotor  dengan  baik.  Desain  lilitan kumparan  stator  berjumlah  16  buah  seperti ditunjukkan pada Gambar 12.
Gambar 12. Desain stator Tabel 2. Spesifikasi stator
Lambang Keterangan Ukuran N Jumlah lilitan 100 Ns Jumlah kumparan 16 Nph Jumlah fasa 1 Diameter kawat 0,8 mm F class Jenis kawat Tebal stator 1,3 cm Tabel 3. Data spesifikasi desain generator magnet permanen cakram tunggal Rotor Keterangan Ukuran P Panjang magnet 0,05 m L Lebar magnet 0,015m T Tebal magnet 0,006m Tf Jarak antar magnet 0,04 m ri Radius dalam magnet 0,09 m ro Radius luar magnet 0,14 m Nm Jumlah magnet 16 Ndfeb Jenis magnet Br Kerapan fluks magnet 1,17 T Tebal rotor 0,009m Stator keterangan ukuran N Jumlah lilitan 100 Ns Jumlah kumparan 16 Nph Jumlah fasa 1 Diameter kawat 0,8 mm F class Jenis kawat Tebal stator 1,3 cm δ Celah udara 3 mm

## Pembuatan Rotor
Dalam proses pembuatan rotor ini terdapat beberapa  bagian  penting  diantaranya  yaitu membuat  piringan  seperti  cakram  berdiameter sesuai  dengan  desain,  membuat  dudukan magnet  sesuai  dengan  dimensi  magnet  yang telah direncanakan.

## Gambar 13. Rotor 16 kutub dengnan permanen magnet

## Pembuatan Stator
Dalam  pembuatan  stator  pertam-tama  kita harus membuat lilitan stator, pembuataan lilitan pada  stator  harus  menyesuaikan  oleh  dimensi stator karena pada stator terdapat 16 kumparan, sehingga  harus  membuat  ukuran  dari  masing- masing  kumparan,  jumlah  lilitan  perkumparan yang  akan  dibuat  masing-masing  50  lilitan. Setelah  ukuran  dari  masing-masing  kumparan, kita  menyesuaikan  ukuran  mal  terhadap kumparan.  Mal  adalah  alat  yang  digunakan dalam  proses  melilit  kumparan  stator  agar berbentuk  elips  yang  rapi  dan  kuat  sehingga ukuran dari lilitan tersebut sesuai dengan stator.
Gambar 14. Stator dengan 16 kutub kumparan
Gambar 15. Perakitan komponen stator dan rotor generator

## Pengujian Kecepatan Angin
Pengukuran kecepatan angin yang
dilakukan pada tanggal 17 Juni 2016 pengambilan data kecepatan angin ini dilakukan selama  10  jam  (dari  jam  08.00  sampai  dengan jam  17.00),  pengujian  dilakukan  di  lokasi wilayah mitra di pesisir Pantai Bajul Mati.
Gambar 16. Grafik kecepatan angin tanggal 17 Juni 2016 di lokasi wilayah mitra di pesisir Pantai Bajul Mati.
Data yang diperoleh dari  hasil pengukuran pada  tanggal  17  juni  2016  diketahui  kecepatan angin  terendah  1,2  m/s  pada  jam  08.00  dan kecepatan angin tertinggi 8 m/s pada jam 11.00 dengan kecepatan rata-rata 5 m/s.

## Pengujian Tanpa Beban
Sebelum pengujian
tanpa beban
dilakukan pengujian kecepatan angin. Pengujian  tanpa  beban  dilakukan  untuk mendapatkan  data  hubungan  antara  tegangan DC yang dihasilkan generator terhadap putaran. Pada  pengujian  ini  dilakukan  beberapa  variasi seperti  tegangan  yang  dihasilkan  generator terhadap  kecepatan  putaran  generator,  seperti ditunjukan pada Gambar 17.
Gambar 17. Grafik putaran generator terhadap kecepatan angin tanpa beban
Gambar 4.18. Grafik putaran generator terhadap tegangan keluaran tanpa beban
Pengujian  Kincir  Angin  Terhubung Dengan Baterai
Gambar 19. Grafik putaran generator terhadap tegangan keluaran terhubung baterai
Gambar 20. Grafik putaran generator terhadap arus beban generator dengan baterai
Pada  kecepatan  putar  rotor  generator  magnet permanen  365  rpm  sampai  dengan  480  rpm pengisian  akumulator  paling  efektif  dilakukan dengan tegangan 12,20 V sampai dengan 14,30 V  serta  menghasilkan  arus  1,73  A  sampai dengan 3,10 A.

## Pengujian Pembebanan Baterai
Pengujian  pembebanan  baterai  bertujuan untuk mengetahui berapa lama proses pembebanan,  mulai  dari  beterai  penuh  sampai baterai kosong. Pembebanan baterai 45 Ah    12 Volt  dilakukan  dengan  menggunakan  lampu LED 12 Volt 3 Watt sebanyak 12 lampu dengan total  daya  36  Watt  dan  arus  pembebanan  3 Ampere.
Tabel 4 Pengujian dengan beban lampu LED 12

## Volt 36 Watt
No Tegangan (V DC) Arus (A) Daya (W) Waktu (Jam) Ah Terpakai 1 12.2 2.95 36 1 3 2 12.1 2.97 36 2 6 3 12.0 3.00 36 3 9 4 11.9 3.02 36 4 12 5 11.8 3.05 36 5 15 6 11.7 3.07 36 6 19 7 11.6 3.10 36 7 22 8 11.5 3.13 36 8 25 9 11.4 3.15 36 9 29 10 11.3 3.18 36 10
32 11 11.2 3.21 36 11 35 12 11.1 3.24 36 12 39

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :
1. Model  kincir  angin  sumbu  vertikal  jenis Lenz2 ini dalam perakitan dan pengoperasiannya  relatif  mudah  karena didesain  secara  portabel  dan  mudah  untuk dipindah tempatkan serta tidak memerlukan  dimensi  ruangan  yang  terlalu luas.
2. Pengujian potensi kecepatan angin terhadap putaran rotor generator menghasilkan  putaran  terendah  210  rpm dengan kecepatan angin 3 m/s dan putaran tertinggi  500  rpm  dengan  kecepatan  angin 8 m/s.
3. Generator  magnet  permanen  aksial  tipe cakram  tunggal  yang  dirancang  bangun pada  pengujian  tanpa  beban  dengan tegangan  keluaran  yang  dihasilkan  6  V sampai            14,8  V  berada  pada  putaran
generator  210  rpm  sampai  dengan  500 rpm.
4. Pengujian  generator  terhubung  dengan baterai  pada  putaran  generator  magnet permanen 365 rpm sampai dengan 480 rpm pengisian  baterai  paling  efektif  dilakukan dengan  tegangan  12,20  V  sampai  dengan 14,30  V  serta  menghasilkan  arus  1,73  A sampai dengan 3,10 A.
5. Pada pengujian pembebanan baterai 45 Ah 12 Volt menggunakan lampu LED 12 Volt 3  Watt  sebanyak  12  lampu  dengan  total daya  36  Watt  dan  arus  pembebanan  3 Ampere,  proses  pengosongan  baterai  dari tegangan awal 12.2 Volt menjadi 12.1 Volt pada jam pertama dan seterusnya tegangan turun  sampai  menjadi  11.1  Volt  pada  12 jam berikutnya.
6. Pembangkit  Listrik  Tenaga  Angin  Sumbu Vertikal  untuk  Penerangan  Rumah  Tangga dapat  diterapkan  di  Daerah  Pesisir  Pantai yang belum terjangkau jaringan listrik dari PLN

## DAFTAR PUSTAKA
Culp,  Archie  W.,  1991. Prinsip-Prinsip
Konversi Energi . Jakarta: Erlangga. Terjemahan: Principles of Energy
Conversion . 1979. McGraw-Hill, Ltd Daryanto,  Y.,  2007. Kajian  Potensi  Angin Untuk  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Bayu . Balai PPTAGG - UPT-LAGG Dutta,  Animesh.  2006. Basics  of  Wind Technology. Asian  Institute of Technology Thailand. 6 Juli 2006 Giles,  Ranald  V.,  1990. Mekanika  Fluida  dan Hidraulika (SI-Metrik) Edisi Kedua
(Terjemahan) . Jakarta: Erlangga.
Guntoro,  W.,  2008. Studi  Pengaruh  Panjang dan  Jumlah  Baling-Baling  Terhadap Efisiensi  Daya  Listrik  Pada  Pembangkit Listrik Tenaga Angin . Bandung:ITB Kamal,  Faizul  M.,  2008. Aerodynamics Characteristics  of  A  Stationary  Five Bladed  Vertical  Axis  Vane  Wind  Turbine . Journal  of  MechanicalEngineering,  Vol. ME39, No. 2, pp. 95-99
Khan, N.I.,  Iqbal, M.T., Hinchey, Michael, dan Masek,  Vlastimil.  2009. Performance  of Savonius  Rotor  As  A  Water  Current Turbine .  Journal  of  Ocean  Technology.
Vol. 4, No. 2, pp. 71-83
Mittal, Neeraj. 2001. Investigation of Performance  Characteristics  of  a  Novel VAWT .  Thesis.  UK:  Departement  of
Mechanical  Engineering  University  of Strathclyde Nakajima,  M.,  Lio,  S.,  dan  Ikeda,  T.,  2008. Performance  of  Double-step  Savonius Rotor for Environmentally Friendly Hidroulic Turbine . Journal of FluidScience And Technology. Volume 3 No. 3, pp 410- 419
Nakajima,  M.,  Lio,  S.,  dan  Ikeda,  T.,  2008.
Performance  of  Savonius  Rotor  for Environmentally Friendly Hidroulic Turbine .  Journal  of  Fluid  Science  And Technology. Volume 3 No. 3, pp 420-429 Rosidin, Nanang. 2007. Perancangan,
Pembuatan,  dan  Pengujian  Prototipe
SKEA  Menggunakan  Rotor  Savonius  dan
Windside  Untuk  Penerangan  Jalan  Tol .
Bandung: ITB
Soelaiman,  F.,  Tandian,  Nathanael  P.,  dan Rosidin,
N., 2006. Perancangan, Pembuatan dan Pengujian Prototipe SKEA Menggunakan Rotor Savonius dan Windside  untuk  Penerangan  Jalan  Tol ; Bandung. ITB Hariyotejo Pujowidodo, Jefri Helian, Gatot Eka
Pramono,  Abrar  Ridwan. Pengembangan
Generator  Mini  Dengan  Menggunakan Magnet Permanen Departemen Teknik
Mesin,  Program  Pasca  Sarjana,  Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
Pudji  Irasari,  Novrita  Idayanti,2007 .  Aplikasi Magnet Permanen BaFe12O19 dan NdFeB Pada Generator Magnet Permanen Kecepatan  Rendah  Skala  Kecil .  Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nanang Sudrajat, Tony Kristianto, 2013. Fabrikasi  Magnet  Permanen  Bonded NdFeB untuk Prototipe Generator . Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia
(LIPI)
A.P.  Ferreira,  A.M.  SILVA,  A.F.  Costa, 2007. Prototype of an Axial Flux
Permanent  Magnet  Generator  For  Wind Energy  Systems  Application .Polytechnic
Institute of Braganca.
Hasyim  Asy’ari,  Jatmiko,  Aziz  Ardiyatmoko,
2012. Desain Generator Magnet Permanen Kecepatan Rendah Untuk Pembangkit  Listrik  Tenaga  Angin  atau Bayu
Arif Nurhadi, Perancangan Generator Putaran Rendah  Magnet  Permanen  Jenis  FE  Fluks
Aksial . Skripsi Universitas Diponegoro
Magnet Grade. Tersedia: www.ndfeb- info.com/neodymium_grades.aspx (diakses tanggal 24 November 2014)