## STUDI PERENCANAAN PENGEMBANGAN JARINGAN PERPIPAAN DISTRIBUSI AIR MINUM DI KECAMATAN MELAK, KABUPATEN KUTAI BARAT
DHEKA SHARA PRATIWI 1 , ADDE CURRIE SIREGAR 2 , ULWIYAH WAHDAH MUFASSIRIN LIANA 3 , ARIEF RACHMAN 4
Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur 1,2,3,4 Email: dsp746@umkt.ac.id 1 ,acs150@umkt.ac.id 2 , uwm216@umkt.ac.id 3 , arifracmman@gmail.com 4
DOI: http://dx.doi.org/10.31869/rtj.v6i2.3805
Abstrak: Penyediaan  air  bersih  merupakan  salah  satu  kebutuhan  dasar  dan  hak  sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. PDAM  Kabupaten  Kutai  Barat  ialah  perusahaan  daerah  yang  menyediakan  pelayanan kebutuhan  air  bersih  bagi  masyarakat  di  kabupaten  Kutai  barat  dalam    aspek  kualitas, kuantitas,  dan  kontinyuitas.  Beberapa  daerah  di  Kecamatan  Melak  belum  mendapatkan  air bersih  dari  perusahaan  air  minum  daerah  (PDAM),  selama  ini  penduduk  mengandalkan sumber air dari air hujan, sumur, sungai. Cakupan pelayanan teknis Kecamatan Melak adalah 80,15% dari penduduk berjumlah 15.041 Jiwa. Analisis perencanaan pengembangan jaringan perpipaan  Distribusi  air  minum  di  Kecamatan  Melak,  Kutai  Barat  menggunakan software EPANET 2.0. Jaringan distribusi utama perpipaan sistem penyediaan air minum direncanakan hingga  10  tahun  dari  tahun  2020  sampai  2030.  Perencanaan  sistem  penyediaan  air  minum, digunakan  sistem  gravitasi,  yang  mengalir  dari  reservoir  (boster)  ke  pipa  distribusi  di  area pasokan. Hasil prakiraan pertumbuhan penduduk dengan metode eksponensial menunjukkan bahwa  jumlah  penduduk  pada  tahun  2030  sebanyak  18.698  jiwa  dengan  rata-rata kebutuhan air  bersih  sebesar  36,46 liter/detik.  Rencana  pengembangan  sistem  jaringan  distribusi  utama pada tahun 2020-2030 menggunakan pipa HDPE berdiameter berdiameter 200 mm sepanjang 3018 m dan pipa HDPE berdiameter 60 mm sepanjang 5208 m.
Kata kunci: EPANET 2.0, Pipa, SPAM (Sistem Penyedia Air Minum)
Abstract: The provision of clean water is one of the basic needs and socio-economic rights of the  community  that  must  be  fulfilled  by  the  Regional  Government  and  the  Central Government.  PDAM  Kutai  Barat  Regency  is  a  regional  company  that  provides  services  for clean  water  needs  for  people  in  Kutai  Barat  Regency  in  terms  of  quality,  quantity,  and continuity. Some areas in Melak Sub-district have not received clean water from the regional drinking  water  company  (PDAM),  all  this  time  the  residents  have  relied  on  water  sources from rainwater, wells, rivers. The technical service coverage of Melak District is 80.15% of the  population  of  15,041  people.  This  research  will  conduct  a  study  on  planning  the development of a drinking water distribution pipeline network in Melak District, Kutai Barat with EPANET 2.0 software. The main distribution network for drinking water supply system piping  is  planned  for  10  years  from  2020  to  2030.  The  clean  water  supply  system  planning uses a gravity system that will flow from the reservoir (booster) to the distribution pipe in the service  area.  The  results  of  population  growth  projections  using  the  exponential  method, obtained  the  population  in  2030  is  18,698  people  with  an  average  need  for  clean  water reaching  36.46  liters/second.  The  main  distribution  network  system  development  plan  in 2020-2030 uses HDPE pipe with a diameter of 200 mm along 3018 m and HDPE pipe with a diameter of 60 mm with a length of 5208 m.
Keywords: EPANET 2.0, Plumbing, SPAM (Drinking Water Supply System)

## A. Pendahuluan
Manusia  sangat  bergantung  dengan  air  untuk  mempertahankan  hidupnya.  Kegiatan sehari-hari manusia tidak lepas dari penggunaan air seperti memasak, mencuci, mandi, dan air juga  dapat  digunakan  sebagai  mata  pencaharian  bagi  manusia.  Sehubungan  dengan  hal tersebut,  air  bersih  sangat  dibutuhkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  aktivitas  setiap  individu. Selain  itu,  pertumbuhan  pendudukan  juga  mengakibatkan  kebutuhan  air  bersih  semakin meningkat (Salim, 2021).
Air  bersih  dengan  kualitas  serta  kuantitas  yang  memadai  harus  diperhatikan  karena kebutuhan  air  bersih  berkaitan  dengan  banyak  hal  seperti  kegiatan  pada  sektor  pertanian, sektor  perindustrian,  dan  juga  kebutuhan  rumah  tangga  (Anang  et  al,  2019).  Untuk memperoleh  air  bersih  tersebut  tentunya  tidak  langsung  didistribusikan  kepada  pelanggan tetapi  air  tersebut  harus  diolah  terlebih  dahulu.  Hal  tersebut  dilakukan  agar  air  yang didistribusikan memenuhi standar kualitas air bersih. Dalam memenuhi kebutuhan air bersih, pemerintah membangun Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai sarana penyedia air bersih.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) salah satu perusahaan milik daerah yang ada di Indonesia.  PDAM  berperan  sebagai  penyedia  pelayanan  air  bersih  milik  pemerintah  yang berada di provinsi, Kabupaten, dan kota madya yang bergerak dalam distribusi air bersih. Hal tersebut sesuai dengan Undang Undang  Nomor 7 Tahun 2004 Pasal 40 ayat (3) menyatakan bahwa  badan  usaha  milik  negara  dan/atau  badan  usaha  milik  daerah  merupakan penyelenggara  sistem  penyedia  air  minum  (SPAM).  Terdapat  2  fungsi  PDAM  yaitu memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  meningkatkan  pendapatan  daerah  (Hasan  et. al, 2021).
PDAM  Kutai  Barat  merupakan  salah  satu  pelayanan  penyedia  air  bersih  bagi masyarakat  di  Kabupaten  Kutai  Barat.  Masyarakat  kecamatan  Melak  umumnya  dan khususnya penduduk kampung empakuq dan kampung Muara Bunyut menaruh harapan besar pada  PDAM  /  PERUMDAM  untuk  pemenuhan  kebutuhan  air  bersih,  karena  selama  ini kebutuhan  air  bersih  mereka  dapatkan  dari  sungai  atau  sumur,  tentunya  dari  segi  kesehatan tidak memenuhi syarat atau mutu kesehatan.

## B. Metode Penelitian
Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi literatur yang mana bertujuan  untuk  mendapatkan  landasan  teori  yang  mendukung  penelitian  ini.  Selanjutnya dilakukan pengumpulan data:
a. Data Primer
Pengumpulan  data-data  primer  diperoleh  dari  survei  langsung  ke  daerah  perencanaan, survei  ini  dilakukan  di  Kecamatan  Melak  tepatnya  di  Kelurahan  Empakuq  dan  Muara Bunyut.  Beberapa  alat  yang  dibawa  untuk  pengumpulan  data  primer  adalah  kamera, Global  Positioning  System (GPS),  alat  tulis,  pillog  (cat),  dan  juga  alat  ukur  (meteran gulung 50 m).
b. Data Sekunder
Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari instansi-instansi terkait.
Kemudian  dilanjutkan  Pengolahan  data  dengan  menggunakan  beberapa  perangkat  lunak; MS Office untuk analisis dan penulisan hasil penelitian, AutoCad untuk menggambar pipa yang akan diatanam disepanjang jalur perencanaan, serta EPANET 2.0 untuk simulasi dan permodelan hidrolis perpipaan jaringan distribusi.
1. Proyeksi Penduduk
Salah  satu  aspek  yang  sangat  krusial  adalah  pertumbuhan  penduduk  karena  berdampak
pada  kebutuhan  air  minum  suatu  daerah  di  masa  mendatang.  Dengan  meningkatnya  jumlah penduduk  dan  aktivitas  masyarakat  sepanjang  tahun,  kebutuhan  suatu  wilayah  akan  air minum/bersih  akan  meningkat.  Metode  yang  sering  digunakan  dalam  memproyeksikan penduduk  dimasa  yang  akan  datang  adalah  metode  matematika  atau  sering  disebut  dengan metode  tingkat  pertumbuhan  penduduk  ( growth  rates ),  Proyeksi  berdasarkan  tingkat pertumbuhan  penduduk  mengasumsikan  pertumbuhan  yang  konstan,  baik  untuk  model aritmatika, geometrik, atau eksponensial untuk mengestimasi jumlah penduduk. (BPS, 2010) a. Metode Aritmatik
Proyeksi  penduduk  dengan  metode  aritmatik  mengasumsikan  bahwa  populasi  akan  terus meningkat dengan jumlah yang sama setiap tahun.
P t = P o ( 1 + r )
(1)
Dimana,  P t merupakan  jumlah  penduduk  pada  tahun  t,  P o adalah  jumlah  penduduk  pada tahun awal dasar, R merupakan ingkat/ laju pertumbuhan penduduk, dan t adalah Periode waktu antara Tahun dasar dan tahun t (dalam tahun).
b. Metode Geometrik
Proyeksi  penduduk  dengan  metode  geometrik  menggunakan  asumsi  bahwa  jumlah penduduk  akan  bertambah  secara  geometrik  menggunakan  dasar  perhitungan  bunga majemuk (Adioetomo, Sri M & Samosir, O B, 2010) P t = P o ( 1 + r ) t (2)
Dimana,  P t merupakan  jumlah  penduduk  pada  tahun  t,  P o adalah  jumlah  penduduk  pada tahun awal dasar, r adalah tingkat/ laju pertumbuhan penduduk, dan t adalah periode waktu antara Tahun dasar dan tahun t (dalam tahun).
c. Metode Ekponensial
Menurut  (Adioetomo,  Sri  M  &  Samosir,  O  B,  2010),  metode  eksponensial menggambarkan  pertambahan  penduduk  yang  terjadi  secara  sedikit-sedikit  sepanjang tahun,  berbeda  dengan  metode  geometrik  yang  mengasumsikan  bahwa  pertambahan penduduk hanya terjadi pada satu saat selama kurun waktu tertentu.
P t =  P o e rt
(3)
Dimana, P t adalah  jumlah penduduk pada tahun t, P o merupakan jumlah penduduk pada tahun  dasar,  r  adalah  laju  pertumbuhan  penduduk,  t  adalah  periode  waktu  antara  tahun dasar  dan  tahun  (dalam  tahun),  dan  e  adalah  bilangan  logaritma  natural  (Ln)  yang besarnya: 2,71828.
2. Kriteria Perencanaan Air Bersih
Standar kebutuhan air bersih terdapat dua macam:
a. Standar Penyedia Air Domestik
Standar  penyediaan  air  domestik  ditentukan  dari  jumlah  konsumen  rumah  tangga  yang diketahui  dari  data  penduduk  yang  ada. Standar  untuk  mengurus  pekerjaan  rumah  tangga meliputi  minum,  memasak,  mandi,  dan  mencuci.  Tren  peningkatan  kebutuhan  dasar  air ditentukan oleh gaya hidup penduduk setempat dan didukung oleh kondisi sosial ekonomi. Semakin  banyak  jumlah  orang,  akan  diikuti  oleh  kebutuhan  air  yang  juga  semakin meningkat.  Sebagai  contoh  pengaruh  jumlah  penduduk  terhadap  jumlah  kebutuhan  air dapat dilihat pada grafik berikut ini:
Gambar  1 Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan Air Kebutuhan air domestik untuk kota dibagi dalam beberapa kategori, yaitu :
1) Kota kategori I (Metropolitan )
2) Kota kategori II ( Kota Besar )
3) Kota kategori III ( Kota Sedang )
4) Kota kategori IV ( Kota Kecil )
5) Kota kategori V ( Desa )
Untuk  mengetahui  kriteria  perencanaan  air  bersih  pada  tiap-tiap  kategori  dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini :
Tabel 1 Kriteria Perencanaan Air Bersih
Sumber: Ditjen Cipta Karya PU, 1996
b. Standar Penyedia Air Non Domestik Ada tiga kategori yang termasuk dalam konsumsi non domestik;
1) Umum:  tempat  ibadah,  kantor,  sekolah,  sekolah,  rumah  sakit,  terminal  dan  lain sebagainya
2) Komersil: rumah makan, pasar, pertokoan, hotel, dan sebagainya
3) Industri: industry, peternakan, dan sebagainya
Semakin  banyak  fasilitas  yang  membutuhkan  air,  maka  semakin  tinggi  pula  kebutuhan akan air.
Gambar  2 Jumlah Sarana terhadap   Jumlah Kebutuhan Air

## 3. Jaringan Pipa Distribusi
Menurut Triatmodjo (1995), Bagian yang paling mahal dari sistem penyediaan air minum ialah  sistem  jaringan  pipia  distribusi.  Untuk  mendapatkan  sistem  yang  efisien    harus  dibuat perencanaan  yang  sangat  teliti.  Jumlah  penduduk  dan  jenis  industri  yang  terlayani  menjadi perhitungan jumlah debit air yang disediakan.
Persamaan Hazen-William secara empiris mengatakan bahwa debit dalam pipa sebanding dengan diameter pipa  dan kemiringan hidrolis.
Secara umum Persamaan Hazen-williams : Q= 0.2785 . CD 2.63 S 054 (4)
Apabila kehilangan tekanan di sepanjang pipa atau head loss (HL) yang akan dihitung maka H L =  ( Q/  0.2785. C . D 263 ) 185 . L     (5)
Dimana (S) adalah kemiringan hidrolis yang di nyatakan sebagai kehilangan tekanan (hL) dibagi dengan panjang pipa (L) atau S  = (hl/L). Disamping itu ada faktor C (koefisien) yang menggambarkan  kodisi  fisik  pipa  seperti  kehalusan  dinding  bagian  dalam  pipa  yang menggambarkan jenis pipa dan umur.
Koefisen Hazen-William untuk variasi pipa dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. Tabel 2 Koefisien Pipa Hazen-Williams
Sumber : Institute, 2005
4. Analisa Jaringan Perpipaan dengan Software EPANET 2.0
EPANET  ialah  perangkat  lunak  ( software )  yang  diciptakan  oleh  EPA,AS.  Sebagai permodekan  sistem  distribusi air  yang  mensimulasikan  periode  hidrolik  dan  prilaku  kualitas air dalam jaringan pipa bertekanan sehingga dapat memberi pemahaman tentang  pergerakan dan konstituen air dalam sistem distribusi air.  (Rossman, L., Woo, H., Tryby, M., Shang, F., Janke, R., & Haxton., T, 2020)
Software ini dibentuk oleh periode simulasi hidraulik pada jaringan perpipaan, membuat simulasi dengan memasukan/ menginput  berupa data:
a. Peta
b. Diameter dan panjang pipa
c. Elevasi
d. Debit tiap node
e. Koefisien kekasaran pipa
f. Macam sumber air yg digunakan (sumur bor, sungai, mata air  dan lain lain).
g. Sisa Konsentrasi khlor di pipa.
EPANET dalam mensimulasikan hidrolik air dijaringan pipa mengunakan  Formula atau rumus seperti Hazen-William, dan Darcy-Weisbach, atau  Chezy-Manning.

## C. Hasil dan Pembahasan
Kebutuhan  air  bersih  pada    waktu  yang  akan  datang  dapat  ditentukan    dengan  cara menghitung jumlah  penduduk yang ada sekarang  dan meghitung proyeksi jumlah penduduk diwaktu  yang  akan  datang.  Dalam  perencanaan  proyeksi  jumlah  penduduk  ini  direncanakan sampai 10 tahun yang akan datang terhitung dari tahun 2021 sampai tahun 2030. Data jumlah penduduk  yang  digunakan  untuk  menghitung  rerata  pertumbuhan  penduduk  adalah  data jumlah penduduk Kecamatan Melak dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.
Tabel 3 Jumlah penduduk Kecamatan Melak tahun 2017- 2020
Kec. Jumlah Penduduk (Jiwa) 2017 2018 2019 2020 Melak  14099  14491  14506  15041 Sumber : BPS Kabupaten Kutai Barat
1. Menghitung Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Melak
Langkah selanjutnya adalah menghitung pertumbuhan penduduk Kecamatan Melak untuk menentukan angka pertambahan pengguna layanan air bersih dimasa yang akan datang,
i = x 100 %
dimana :
Pn
= Jumlah Penduduk akhir tahun
Po
= Jumlah Penduduk awal tahun
Sehingga :
i 1 = x 100 = 2,78 %
i 2 = x 100 = 0,10 %
i 3 =
x 100 = 3,69 %
i   =
= 2,20 %
Berdasarkan  perhitungan  di  atas  diperoleh  rata-rata  laju  pertumbuhan  penduduk Kecamatan Melak sebesar 2,20%. Untuk hasil perhitungan selanjutnya yaitu perhitungan laju pertumbuhan.  Setelah  mengetahui  laju  pertumbuhan  penduduk,  selanjutnya  adalah menentukan  metode  proyeksi  penduduk  sampai  tahun  2030. Tabel  4 merupakan  hasil  uji korelasi sederhana di Kecamatan Melak dengan menggunkaan laju penduduk sebesar 2,20% yang mana nilai koefisien korelasi (r) yang mendekati nilai r =1 atau r =1 digunakan. Tabel 4 Tabel Korelasi Kecamatan Melak tahun 2017- 2020
Tahun Geometrik  Aritmatik  Exponensial 2017 14099,0 14099,0 14099,0 2018 14407,9 14491,0 14812,0 2019 14723,5 14506,0 15155,7 2020 15046,0 15041,1 16062,7 Korelasi 0,9 0,9 1,0 Sumber : Hasil Pengolahan Data
Perhitungan  pada Tabel  4 digunakan  metode  eksponensial  untuk  menghitung  prakiraan penduduk  untuk  wilayah  perencanaan  kabupaten  Melak,  karena  dalam  perhitungan  ini
dianggap  lebih  efisien  dari  segi  perhitungan  dan  nilai  korelasinya  mendekati  1.  Diambil contoh perhitungan ditahun 2020 dengan jumlah penduduk adalah 15041 jiwa, maka dengan formula (3) dapat ditulis sebagai berikut.
Diketahui : Penduduk di tahun 2020 (Po) = 15041 Jiwa Laju pertumbuhan penduduk (r) = 2,20 % Periode (t) = 0 Maka, P t =  P o e rt
P 2020 = 15041 . e (2,20% . 0)
P 2020 = 15041 Jiwa Tabel 5 Pertumbuhan Penduduk Kec. Melak dengan Metode Eksponensial
No Tahun n Metode Eksponensial P t =  P o e rt 1 2020 0 15041,00 2 2021 1 15374,13 3 2022 2 15714,64 4 2023 3 16062,70 5 2024 4 16418,46 6 2025 5 16782,10 7 2026 6 17153,79 8 2027 7 17533,72 9 2028 8 17922,06 10 2029 9 18319,01 11 2030 10 18724,74 Sumber : Hasil Pengolahan Data
Gambar  2 Proyeksi  Pertumbuhan  Penduduk  Kecamatan  Melak  Tahun  2020  –  2030

## 2. Menghitung Proyeksi Kebutuhan Air Bersih
Analisis  kebutuhan  air  bersih  dalam  studi  perencanaan  pengembangan  jaringan  distribusi utama  sistem  penyediaan  air  minum  Kecamatan  Melak,  Kabupaten  Kutai  Barat  dihitung berdasarkan Tabel 1 Kriteria Perencanaan Air Bersih Ditjen Cipta Karya PU, 1996.
• Perhitungan pelayanan air domestik didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk pada tahun perencanaan,  sehingga  dapat  digolongkan  sebagai  kota  kecil  dengan  kebutuhan air  bersih
120 liter per orang per hari. Rata-rata jumlah orang per rumah tangga atau sambungan (SR) adalah  4  jiwa.  Konsumsi  air  untuk  hidran  umum  (HU)  adalah  30  liter  per  orang  per  hari dengan jumlah 100 jiwa/HU.
• Kebutuhan  air  non  domestik  sebesar  20%  dari  kebutuhan  domestik  untuk  kategori  kota kecil.
• Cakupan pelayanan teknis dengan jumlah penduduk 15041 di tahun 2020 sebesar 80,15% (Data PDAM Kutai Barat)
• Kebocoran sebesar 30%.
• Faktor hari maksimum sebesar 1.1 dan besarnya faktor jam puncak adalah 1.5.
Diambil contoh perhitungan pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk 15041 jiwa.
a. Sambungan Rumah (SR) tahun 2020 adalah : 12.055  /  4  = 3014 unit SR
b. Presentase layanan tahun 2020 direncanakan sebesar 80,15 %, sehingga  jumlah penduduk yang dilayanani adalah:
= 15.041 x 80,15 %
= 12.055 jiwa
c. Target pelayanan air bersih pada tahun 2030
=
=   0.98%
Tabel 5 Persentase Target Penambahan Jumlah Pelanggan PDAM Tahun  Persentase awal (%) Rata-rata persentase(%) Persentase Actual akhir tahun (%) 2020 80,15 0 80,15 2021 80,15 0,98 81,13 2022 81,13 0,98 82,11 2023 82,11 0,98 83,09 2024 83,09 0,98 84,07 2025 84,07 0,98 85,05 2026 85,05 0,98 86,03 2027 86,03 0,98 87,01 2028 87,01 0,98 87,99 2029 87,99 0,98 88,97 2030 88,97 0,98 90 Sumber : Hasil Pengolahan Data
Berdasarkan  perhitungan  di  atas,  maka  target  persentase  layanan  tiap  tahun  ditetapkan sebesar 0.98 % sehingga tahun 2030 target presentase proyeksi layanan tercapai.
d. Kebutuhan air domestik (Qd) tahun 2020 di Kecamatan melak Qd  =  jumlah  penduduk  x  persentase  penduduk  yang  terlayani  x  kebutuhan  air  /orang /liter/hari
= 15041 x  80,15%   x  120  /orang/liter/hari
= 1.446.643 liter/hari = 1.446.643 / 86400 = 16,743 liter/detik
e. Kebutuhan  air  non  domestik  (Qnd)  tahun  2020  di  Kecamatan  Melak,  kebutuhan  air domestik x 20%
= 1.446.643 x 20%
= 289.328,6 liter/hari
= 289.328,6 / 86.400 = 3,35  liter/detik
f. Total kehilangan air 30%
= 30 %  x  Total kebutuhan Air
= 30 %  x   20,929
= 6,03 liter/detik
g. Kebutuhan air bersih rata-rata = total kebutuhan air + kehilangan air
= 20,09 + 6,03
= 26,12 liter /detik
h. Kebutuhan air harian maksimum (Q max )
= 1,1 x Kebutuhan air bersih rata-rata
= 1,1 x 26,12 liter/detik
=  28,73 liter /detik
i. Kebutuhan air jam puncak (Q peak ) = 1,5 x Kebutuhan air bersih rata-rata = 1,5 x 26,12 = 39,18 liter /detik
Untuk lebih detail analisis proyeksi kebutuhan air di Kecamatan Melak dapat dilihat pada Tabel 5a dan Tabel 5b.
Tabel 5a Proyeksi kebutuhan air bersih di Kecamatan Melak Tahun 2020 - 2030
2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Penduduk jiwa 15041 15374 15715 16063 16418 3 Prosentase Cakupan Pelayanan % 80,2% 81,1% 82,1% 83,1% 84,1% 2 Jumlah Penduduk Terlayani jiwa 12055 12473 12903 13346 13803 4 Jumlah Jiwa (Rumah) jiwa 4 4 4 4 4 5 Jumlah Sambungan Rumah (SR) unit 3013,8 3118,3 3225,8 3336,6 3450,7 6 Kebutuhan air/orang Liter/orang/hari 120 120 120 120 120 7 Kebutuhan air domestik Liter/detik 16,7 17,3 17,9 18,5 19,2 8 Kebutuhan air non domestik (20%) Liter/detik 3,3 3,5 3,6 3,7 3,8 9 Total kebutuhan air Liter/detik 20,1 20,8 21,5 22,2 23,0 10 Kehilangan air 30% Liter/detik 6,0 6,2 6,5 6,7 6,9 11 Kebutuhan air rata-rata Liter/detik 26,1 27,0 28,0 28,9 29,9 12 Kebutuhan harian maksimum 1,1 Liter/detik 28,7 29,7 30,8 31,8 32,9 13 Kebutuhan air pada jam puncak 1,5 Liter/detik 39,2 40,5 41,9 43,4 44,9 No Uraian S atuan Tahun
Sumber : Hasil Pengolahan Data
Tabel 5b
Lanjutan  Proyeksi  kebutuhan  air  bersih  di  Kecamatan  Melak  Tahun  2020  - 2030
2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Jumlah Penduduk jiwa 16782 17154 17534 17922 18319 18725 3 Prosentase Cakupan
Pelayanan % 85,1% 86,0% 87,0% 88,0% 89,0% 90,0%
2 Jumlah Penduduk Terlayani jiwa 14273 14757 15256 15770 16298 16843 4 Jumlah Jiwa (Rumah) jiwa 4 4 4 4 4 4 5 Jumlah Sambungan Rumah (SR) unit 3568,3 3689,4 3814 3942,4 4074,6 4210,7
6 Kebutuhan air/orang Liter/orang/hari 120 120 120 120 120 120 7 Kebutuhan air domestik Liter/detik 19,8 20,5 21,2 21,9 22,6 23,4 8 Kebutuhan air non domestik (20%) Liter/detik 4,0 4,1 4,2 4,4 4,5 4,7 9 Total kebutuhan air Liter/detik 23,8 24,6 25,4 26,3 27,2 28,1 10 Kehilangan air 30% Liter/detik 7,1 7,4 7,6 7,9 8,1 8,4 11 Kebutuhan air rata-rata Liter/detik 30,9 32,0 33,1 34,2 35,3 36,5 12 Kebutuhan harian maksimum 1,1 Liter/detik 34,0 35,2 36,4 37,6 38,8 40,1 13 Kebutuhan air pada jam puncak 1,5 Liter/detik 46,4 48,0 49,6 51,3 53,0 54,7 No Uraian S atuan Tahun
Sumber : Hasil Pengolahan Data
3. Analisis Jaringan Perpipaan dengan Software EPANET 2.0
Analisis  jaringan  pipa  memerlukan  pemeriksaan  yang  cermat  dari  aliran  fluida  melalui jaringan  hidrolik  yang  berisi  beberapa  pipa  bercabang  dan loop yang  saling  berhubungan. Dalam  desain  sistem  distribusi,  analisis  jaringan  pipa  mengunakan  gravitasi  yaitu  berdasar beda  elevasi  ( slope )  antara  tank  ( booster )  dengan  daerah  pelayanan,  sehingga  memberikan dasar untuk memilih diameter pipa. Panjang pipa dari boster ke jalur pipa terakhir (tapping) pada junction 10 dengan panjang 5572 m dengan debit aliran 0,023 m 3 /detik, diambil contoh perhitungan manual dengan rumus Hazen-Williams sebagai berikut.
D =  1.6258 ( C hw .- 0,38 .Q 0,38 H -0,205 L 0,205 )
=  1.6258 x (150 - 0,38 x 0,023 0,38 x 63 -0,205 x 5572 0,205 ) = 0,15 m atau diambil 160 mm
Penelitian  ini  dilakukan  di  wilayah  Zona  I  PDAM  Tirta  Sendawar  khususnya  wilayah Kecamatan  Melak  seperti  yang  ditunjukkan  pada Gambar  4 .  Adapun  pengumpulan  dan pengolahan  data  yang  diperoleh  kemudian  melalui  proses  simulasi  menggunakan software EPANET 2.0.
Gambar 4 Peta Jaringan Pipa JDU  Kecamatan Melak Peningkatan  cakupan  pelayanan  dilakukan  dengan  penambahan  unit  yang  dilayani  pada jalur  pipa  eksisting  yaitu  pada  Kampung  Empakuq  dan  Kampung  Muara  Bunyut.    Hasil analisis EPANET terlihat pada Gambar 5.
Gambar 5 Peta Jaringan Pipa JDU Kecamatan Melak
Dari hasil simulasi EPANET 2.0 dapat terlihat pada Gambar 6 dan Gambar 7 .
Gambar 6 Hasil Running untuk  Perpipaan  JDU Simulasi EPANET (1) Berdasarkan Gambar 6 diatas dapat diketahui bahwa tekanan pada hasil running EPANET perpipaan  JDU  Kecamatan  Melak  telah  memenuhi  standar  yang  ditetapkan  berdasarkan PERMEN PU NO.18 tahun 2007 yaitu berkisar 10-80 m sehingga air dapat mengalir dengan baik.
Gambar 7 Hasil Running untuk  Perpipaan  JDU Simulasi EPANET (2) Dari  hasil  simulasi  Epanet  seperti  pada  pada  Juntion  1    base  demand  didapat  16,74  liter/ hari atau dapat dihitung :
Juntion  Terdapat 46  SR = 46 SR  x  4 jiwa  x  120 Liter =22.080  liter /hari atau 0,256 liter/detik
Sebagian  kecepatan  air  dalam  pipa  mempunyai  nilai  yang  kecil  yang  mana  masih  belum memenuhi  kriteria  kecepatan  yaitu  antara  0,3  m/detik  –  3  m/detik  sehingga  perlu menambahkan  pompa  untuk  menambah  tekanan.  Dari  hasil running diatas,  sisa  tekan  pada nodes tidak ada yang negatif, hal ini menandakan bahwa air dapat sampai ke pelanggan.
Maka, dari analisis EPANET dapat direncanakan diameter pipa sebagai berikut.

## Tabel 6 Diameter Pipa Hasil EPANET
No  Rencana Node Rencana Panjang Pipa (m) Rencana Diamater Pipa (mm) dari ke 1 J10 J11 3018 200 2 J11 J12 4000 160 3 J12 J13 1208 160
Sumber : Hasil Pengolahan Data
Material  pipa  yang  digunakan  adalah  pipa  jenis  HDPE  dikarenakan  telah  memenuhi  kriteria perencanaan dan ketahanan yang baik.

## D. Penutup
Berdasarkan  dari  pembahasan  diatas  maka  didapatkan  simpulan  dan  saran  sebagai berikut,
1. Pengembangan  jaringan  distribusi  selama  10  tahun  dapat  meningkatkan  persentase pelayanan dari 80,15 % pada 2020 menjadi 90% ditahun 2030.
2. Kebutuhan air minum rata-rata Kecamatan Melak di tahun 2030 sebesar 36,5 liter/detik.
3. Dari  hasil Running  EPANET  2.0 kebutuhan  pipa  jaringan  distribusi  utama  HDPE berdiameter  200  mm  sepanjang  3018  m  dan  pipa  HDPE  dengan  diameter  160  mm sepanjang 5208 m.
4. Diperlukan cara gabungan gravitasi dengan pompa untuk meningkatkan tekanan, sehingga kecepatan dapat sesuai dengan kriteria yaitu diantara 0,3 m/detik sampai dengan 3 m/detik.

## Daftar Pustaka
Adioetomo,  Sri  M  &  Samosir,  O  B.  (2010). Dasar-dasar  Demografi. Jakarta:  LDFEUI, Salemba Empat.
Anang, Z., Padli, J., Alipiah, R. M., & Musa, H. (2019). Factors Affecting Water Demand : Macro Evidence in Malaysia . Jurnal Ekonomi Malaysia 53(1) , 17-25.
Badan Pusat Statistik. (2017). Kutai Barat  Dalam Angka 2017 . Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik. (2018). Kutai Barat  Dalam Angka 2018 . Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik. (2019). Kutai Barat  Dalam Angka 2019 . Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik. (2020). Kutai Barat  Dalam Angka 2020 . Badan Pusat Statistik Bambang Triatmodjo. (1996). Hidraulika II .  Beta Offset. Yogyakarta.
BPS,  S.  (2010). Pedoman  Penghitungan  Proyeksi  Penduduk  Dan  Angkatan  Kerja. Badan Pusat Statistik.
Dirjen Cipta Karya. (1996). Kriteria Perencanaan Air Bersih . PUPR Hasan,  J.,  Soleman,  R.,  &  Hadady,  H.  (2021).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pada  Perusahaan Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Kabupaten  Pulau  Marotai. Jurnal  Ilmiah  Wahana Pendidikan 7(6) , 287. Institute, P. P. (2005) design and Engineering Guide for Polyethylene Piping .
Rossman, L., Woo, H., Tryby, M., Shang, F., Janke, R., & Haxton., T. (2020). EPANET 2.2 User Manual. Environmental Protection Agency Cincinnati . Salim, N. (2021). Kajian Teknis Jaringan Air Bersih Pada Desa Pinggiran (Studi Kasus : Desa Karang  Melok,  Kecamatan  Tamanan,  Kabupaten  Bondowoso). Jurnal  Konstruksia 12(2) , 60