## KAJIAN PEMANFAATAN AIR BAKU TERHADAP AREA PELAYANAN DI KECAMATAN CIBALONG KABUPATEN GARUT
Ridwan Alamsyah 1 , Sulwan Permana 2 , Ida Farida 2
Jurnal Air Baku Sekolah Tinggi Teknologi Garut Jl. Mayor Syamsu No. 1 Jayaraga Garut 44151 Indonesia Email : jurnal@sttgarut.ac.id
1 ridwanalamsyah69@yahoo.com
2 sulfluida@yahoo.co.id
3 ida.krisdian@gmail.com
Abstrak - Air merupakan salah satu  sumber kehidupan atau sumber daya alam  yang amat  penting bagi  kehidupan,  dalam  setiap  aktivitasnya  manusia  mutlak  membutuhkan  air  bersih.  Dalam  hal kebutuhan  akan  air  bersih  dari  tahun  ke  tahun  semakin  meningkat,  sedangkan  pasokan  air  baku untuk  air  bersih  semakin  menurun  baik  dari  segi  kuantitas  maupun  segi  kualitas.  Dalam  upaya kebutuhan air maka perlu adanya Sistem Penyedian Air Minum dari sumber air permukaan di area pelayanan  tersebut  yang  terletak  di  Desa  Karyamukti  Kecamatan  Cibalong  Kabupaten  Garut, sumber air permukaan ini debit (Q) air  yang akan dimanfaatkan sebesar 20 liter/ detik diharapkan dapat mengaliri air ke area pelayanan tersebut dengan optimal dan dapat mengaliri ke wilayah area pelayanan  baru  untuk  beberapa  tahun  kedepan.  Kajian  Pemanfaatan  Air  Baku  Terhadap  Area Pelayanan  disini  yaitu  untuk  mengkaji  debit  air  permukaan  dan  mengetahui  kesesuaian  antara diameter  pipa  dengan  debit  yang  dialirkan  oleh  pipa  tersebut,  sehingga  diameter  pipa  dapat mengalirkan air dengan jumlah debit yang sesuai dengan debit yang dibutuhkan untuk setiap Area Pelayanan,  serta  kerugian-kerugian  yang  diakibatkan  oleh  aliran  pada  pipa  dapat  diganti  dengan menambahkan panjang ekuivalen pipa.
Kata Kunc i - Debit, Diameter Pipa, Area Pelayanan, Kehilangan Tekanan.

## I. PENDAHULUAN
Sejalan dengan bertambahnya penduduk  yang sangat  pesat  maka pembangunan sarana dan prasarana  (Insfrastruktur)  seperti  sarana  penyediaan  air  bersih  pedesaan  juga  sangat  diperlukan. Kebutuhan  akan  air  bersih  dari  tahun  ke  tahun  semakin  meningkat,  sedangkan  pasokan  air  baku untuk  air  bersih  semakin  menurun  baik  dari  segi  kuantitas  maupun  segi  kualitas.  Air  baku merupakan bagian dari sumber daya alam sekaligus juga sebagai bagian dari ekosistem.  Kuantitas dan kualitasnya pada lokasi dan waktu tertentu tergantung dan dipengaruhi oleh berbagai hal, yaitu berbagai kepentingan dan tujuan.
Air merupakan salah satu sumber kehidupan atau sumber daya alam yang amat penting bagi kehidupan, tanpa air makhluk hidup yang ada di atas muka bumi akan mati.
Pemanfaatan air atau eksploitasi air secara berlebihan tanpa diimbangi dengan ketersediaan air,  maka  akan  terjadinya  krisis  kekurangan  air.  Pemanfaatan  air  seolah-olah  sebagai  ”barang bebas” selama berpuluh-puluh tahun, air dipakai secara berlebihan, dikelola, dan digunakan secara keliru  (air  bersih  digunakan  untuk  cuci  kendaraan  dan  menyiram  taman),  padahal  masih  banyak sebagian masyarakat yang tidak/ belum dapat menikmati air bersih serta dengan daya beli air sangat terbatas  dan  relatif  menurun.  Keterbatasan  ketersediaan  air  (krisis  air)  mengakibatkan  berlakunya hukum  ekonomi  bahwa  air  merupakan  benda  yang  dapat  diperjualbelikan.  Penyebaran  sumber  air yang tidak merata menyebabkan tidak semua daerah memiliki sumber air. Bagi Pemerintahan Kota
atau Kota Kabupaten yang tidak mempunyai sumber air baku untuk air bersih, maka perlu adanya upaya pencarian sumber air baku yang berada di wilayahnya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Tinjauan Umum
Sumber air dalam sistem penyediaan air merupakan suatu komponen yang mutlak harus ada, karena tanpa sumber air sistem penyediaan air tidak akan berfungsi. Berdasarkan daur hidrologi, di alam  ada  beberapa  jenis  sumber  air  dimana  masing-masing  mempunyai  karakteristik  spesifik. Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  makhluk  hidup  tanpa  terkecuali  membutuhkan  air  yang  berasal dari air baku.

## 2.2 Debit Air (Q)
Debit  air  merupakan  ukuran  banyaknya  volume  air  yang  dapat  lewat  dalam  suatu  tempat atau yang dapat di tampung dalam sutau tempat  tiap satu satuan waktu. Debit air dalam kajian ini adalah  debit  dari  air  permukaan,  yaitu  Sungai  Cisanggiri  Kecamatan  Cibalong  Kabupaten  Garut. Debit air dapat dihitung dengan rumus:
Q = V x A Dimana: Q = Debit (m 3 /dt) V = Kecepatan aliran (m/dt) A = Luas penampang pipa (m 2 )

## 2.3 Kapsitas Reservoir
Kegunaan reservoir adalah  sebagai  tampungan  untuk  memenuhi  kebutuhan  air  konsumen yang  naik  turun  dan  sebagai  pemantap  tekanan  dalam  sistem  distribusi.  Penyediaan  produksi reservoir dilaksanakan dengan menentukan penetapan kapasitas berdasarkan persamaan tampungan yaitu aliran keluar reservoir (produksi) sama dengan aliran masuk ditambah atau dikurangi dengan perubahan  tampungan,  dengan  kata  lain  aliran  keluar  harus  sama  dengan  aliran  masuk  dikurangi buangan-buangan serta kehilangan-kehilangan yang terjadi. Letak reservoir harus sedekat mungkin ke  pusat  pemakaian.  Permukaan  air reservoir harus  cukup  tinggi  dan  bertekanan  cukup,  sehingga aliran air bisa sampai ke sistem yang dilayani. Kapasitas reservoir ditentukan berdasarkan ciri-ciri daerah yang dilayani .

## 2.4 Aliran Dalam Pipa
Aliran dalam pipa merupakan aliran tertutup dimana air kontak dengan seluruh penampang saluran. Jumlah aliran  yang mengalir melalui lintang  aliran tiap satuan waktu  disebut debit aliran. Sedangkan dalam aliran pipa bercabang dimana ujung permulaan dan ujung akhir pengaliran lebih dari satu, maka kemiringan garis energinya pun lebih dari satu, dengan syarat bahwa tiap-tiap titik pertemuan pipa tinggi energinya pun harus sama, yaitu:
Z V Z V (datum) Z P D D Z V
g V D L f P z z g V D L f P z z B B B B D D B A A A A D D A 2 γ 2 γ 2 2 + + = + + =
Dimana: z A , z B =  Ketinggian muka air terhadap datum  (m) z D =  Tinggi tekan energi pada titik D  (m)
f = Koefisien kehilangan energi akibat gesekan (friction) dari diagram    Moody, fungsi dari bilangan Reynold
P =  Tekanan hidrostatis ( kg/m 2 ) γ =  Berat jenis (kg/m 3 ) L  =  Panjang pipa (m) D   =  Diameter pipa (m) V  =  Kecepatan rata – rata  (m/dt) g   =  Percepatan gravitasi = 9,81 m/dt 2

## 2.5 Kehilangan Tekanan ( Head loss)
Head  loss adalah  kerugian-kerugian  atau  kehilangan  tinggi  tekanan  yang  ada  dalam  suatu instalasi pipa yang dialiri suatu fluida, baik gas ataupun cair. Head loss ada dua macam yaitu mayor dan  minor. Head  loss mayor  terjadi  akibat  adanya  gesekan  pipa  yang  sangat  dipengaruhi  oleh koefisien  gesekan  dan  panjang  pipa  itu  sendiri,  sedangkan head  loss minor  dapat  terjadi dikarenakan adanya perubahan-perubahan mendadak dari geometri aliran karena perubahan ukuran pipa, belokan-belokan, katup-katup, serta berbagai jenis sambungan. Pada pipa-pipa yang panjang, kehilangan  minor  ini  sering  diabaikan  tanpa  kesalahan  yang  berarti,  tetapi  dapat  menjadi  cukup penting  pada  pipa  yang  pendek.  Kehilangan  minor  pada  umumnya  akan  lebih  besar  bila  aliran mengalami  perlambatan,  dari  pada  bila  terjadi  peningkatan  kecepatan  akibat  adanya  pusaran  arus yang  ditimbulkan  oleh  pemisahan  aliran  dari  bidang  batas  pipa (Ray  K  Linsley  dan  Joseph  B Franzini, 1985).

## 2.5.1 Kehilangan Energi Akibat Gesekan Pipa
Kehilangan energi akibat gesekan air dengan dinding pipa, besarnya tekanan dapat dihitung dengan persamaan Darcy-Weisbach, yaitu:
h f =
g V D L f 2 . 2
Dimana: hf = kehilangan energi akibat gesekan ( m ) f = faktor gesekan pada pipa L = panjang pipa ( m ) D = diameter pipa ( m ) v = kecepatan rencana ( m / dt² ) g = percepatan gravitasi

## 2.5.2  Kehilangan Energi Minor
Selain kehilangan energi akibat gesekan, kehilangan energi minor terjadi jika ada perubahan tiba-tiba  pada  pola  aliran,  seperti  adanya  suatu  halangan  dalam  lintasan  aliran  atau  adanya perubahan  dalam  arah  dan  kecepatan  fluida.  Selain  itu  terjadi  pula  kehilangan  energi  akibat perubahan  penampang  pipa,  sambungan-sambungan,  belokan,  katup,  aksesories  yang  lain. Kehilangan-kehilangan energi ini disebut sebagai kehilangan energi minor, yaitu:

## a. Kehilangan energi akibat belokan
Koefisien kehilangan energi akibat belokan, K L dapat dihitung dengan persamaan, yaitu:
H Lm =
g V K L 2 2
Dimana: V = Kecepatan rata – rata (m/dt) g  = grafitasi = 9,81 m/dt 2
H Lm= Kehilangan energi minor

## b. Kehilangan energi akibat masukan
Kehilangan  energi  akibat  masukan  hL  dapat  ditentukan  dimana  KL  merupakan  koefisien lubang masuk, yaitu:
hL =  KL Dimana: V = Kecepatan rata – rata (m/dt) g  = grafitasi = 9,81 m/dt2 KL= koefisien kehilangan minor hL= kehilangan energi minor

## c. Kehilangan Energi Akibat Katup dan Sambungan
Kehilangan  ini  dapat  diketahui  dengan  terlebih  dahulu  menentukan  koefisien  K L dengan rumus, yaitu:
Kʟ =  h L g V 2 2 Dimana: V = Kecepatan rata-rata (m/dt)
g  = grafitasi = 9,81 m/dt 2

## 2.6 Diameter Efektif Pipa
Diameter  efektif  pipa  adalah    langkah    perhitungan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan cara coba-coba, sehingga di dapat diameter pipa yang sesuai dengan debit kebutuhan dan koefisien gesekan  pipa  setelah  dipengaruhi  oleh  kerugian-kerugian  akibat  aliran  pipa,  tinggi  tekan,  dan panjang pipa. Perhitungan dilakukan dengan cara coba-coba  yaitu memasukkan kembali ke rumus aliran dalam pipa, dimana nilai percobaannya adalah nilai diameter yang dicari.

## 2.7 Panjang Ekuivalen Pipa
Panjang  ekuivalen  pipa  atau  panjang  tambahan  pipa  ini  menimbulkan    tahanan  terhadap aliran yang sama besarnya dengan yang disebabkan oleh beberapa kerugian-kerugian kecil, panjang ekuivalen dapat dirumuskan sebagai berikut:
f KD
L e =
Dimana:
L e =  Panjang ekuivalen (m)
K  =  Jumlah kerugian pada jalur pipa D  =  Diameter pipa (m)
f =  faktor gesekan pipa

## III. METODOLOGI

## 3.1 Lokasi Kajian
Lokasi kajian berada pada Sungai Cisanggiri yang terletak di wilayah Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat, yaitu dengan memanfaatkan area Sungai Cisanggiri ke area pelayanan (Konsumen). Secara administratif Kecamatan Cibalong, dibatasi oleh:
1. Sebelah Utara : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang 2. Sebelah Timur : Kabupaten Tasikmalaya 3. Sebelah Selatan : Samudra Indonesia 4. Sebelah Barat : Kabupaten Cianjur

## 3.2 Metode Kajian
Dalam  kajian  tugas  akhir  mengenai  Kajian  Pemanfaatan  Air  Sungai  Cisanggiri,  penulis melakukan beberapa tahap kajian  dengan menggunakan pengumpulan data  yang lazim digunakan, yaitu dengan cara:
1. Studi  kepustakaan  (studi  literatur)  yaitu  suatu  metode  pengumpulan  data  dengan  cara mempelajari,  memahami,  menelaah  isi  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  judul kajian dalam laporan tugas akhir
2. Observasi  lapangan  yaitu  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  jalan  mengadakan pengamatan  langsung  terhadap  objek  yang  diteliti  agar  penulis  dapat  lebih  memahami pelaksanaan  kajian  serta  berkoordinasi  dengan  pihak  pengelola  (PDAM),  kemudian mengambil data-data yang di perlukan untuk menunjang penulisan tugas akhir.

## 3.3 Tahapan Kajian
Tahap kegiatan yang dilaksanakan pada kajian ini dibagi 2 tahapan, yaitu:
1. Tahapan  pengumpulan  data,  tahapan  ini  meliputi  kegiatan  pengumpulan  data  yang diperlukan, yaitu:
a. Data cakupan area pelayanan
b. Data debit sumber air baku
c. Data kapasitas reservoir
d. Skema jaringan pipa
2. Tahapan analisis
Tahapan dalam kegiatan kajian ini meliputi:
a. Menghitung debit perbulan
b. Menganalisis diameter efektif pipa
c. Menganalisis jaringan pipa dan debit yang masuk ke area pelayanan
d. Menghitung debit efektif  kebutuhan sesuai di area pelayanan

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Cara  Analisis

## 4.1.1  Data Debit Sumber Air Baku
Sumber  air  baku  untuk  pengembangan  unit  IKK  Cibalong  ini    akan  memanfaatkan keberadaan  sumber  air  dari  sungai  Cisanggiri,  berada  di  Kampung  Cibaregbeg,  Desa  Karyasari Kecamatan  Cibalong  Kabupaten  Garut  ,  berada  pada  ketinggian  +34  msl,  dari  segi  kuantitas maupun  kualitas,  sumber  air  tersebut  merupakan    sumber  air  yang    cukup  potensial  di  wilayah tersebut.  Debit  air  yang  akan  dimanfaatkan  sekitar  20  liter/  detik,  untuk  pemanfaatan  sumber  air tersebut diperlukan unit Intake berikut perpipaan transmisi diameter 200 mm sepanjang 2,448 Km ke unit reservoir distribusi 500 m3 (elv.+ 75 msl) untuk pelayanan Cibalong, pipa distribusi utama diameter  160  mm  sepanjang  6,00  Km  sampai  pelayanan  ke  Rumah  Sakit  Umum  Pameungpeuk- Cibalong (elv. + 39 msl ).
4.1.2  Perhitungan Debit Intake (Bangunan Pengambil Air Baku)
Dalam  bangunan  pengambil  air  baku  pada  Sungai  Cisangiri  ,  dilakukan  perhitungan  debit intake, untuk mendapatkan kapasitas bangunan pengambilan air baku, maka perhitungan volume air dapat dihitungan dengan penyelesaian sebagai berikut:
L = 2,00 x 3,25 = 6,50 m²
Tinggi muka air = 2,00 m Volume bangunan penampung adalah V = 6,50 x 2,00 = 13 m³ Jadi kapasitas tampungan volume air pada bangunan pengambil air = 13 m³

## 4.2 Kapasitas Reservoir
Konstruksi reservoir yang  digunakan  untuk  SPAM  Cibalong  terbuat  dari  beton  bertulang dengan kapasitas 400 m³. Reservoir distribusi dimaksudkan sebagai bak penampung air bersih pada saat  pemakaian  air  lebih  kecil  dari  rata-rata,  dimana  air  yang  ditampung  ini  akan  digunakan  pada saat pemakaian air lebih besar dari kebutuhan rata-rata.

## 4.3 Aliran Dalam Pipa
Perhitungan  aliran  dalam  pipa  adalah  perhitungan  secara  analisis  mengenai  debit  yang dialirkan oleh masing-masing pipa termasuk kerugian-kerugian pada aliran tersebut  sesuai dengan data-data yang diperoleh. Perhitungan pada studi ini hanya dilakukan pada pipa Transmisi dan pipa Distribusi (tidak pada pipa Retikulasi, dinas dan persil).

## 4.3.1 Analisis Jaringan Pipa Transmisi
 Perhitungan Q Flow Transmisi (dari Sumber Air ke Resrvoir ) Diketahui:  D = 8” = 200 mm Suhu air = 27 0 C L = 2.448 m H = 28 m
 Hitung Viskositas Kinematik (ѵ) dengan menggunakan rumus (2.7): ѵ  = [1,14 – 0,031 (T - 15) + 0,00068 (T - 15 2 )]10 -6
= [1,14 – 0,031 (27 - 15) + 0,00068 (27 - 15 2 )]10 -6
= 0,8659 x 10 -6 m 2 /det
 Hitung nilai kekasaran relatif pipa
Kekasaran relatif pipa dapat dihitung dengan menggunakan rumus (2.5), dimana nilai ε di dapat dengan melihat tabel (2.3) yaitu 0,0015.
mm
D
0000075 , 0 200 0015 , 0 ε = =
Dengan  melihat  diagram  Moody  dan  memasukan  nilai  kekasaran  relatif  pipa  maka  akan didapat koefisien gesekan pipa percobaan f = 0.019
 Hitung  kerugian-kerugian  pada  aliran  pipa  dengan  melihat  gambar  detail  reservoir  dan jaringan pipa, yaitu:
1. Kerugian akibat belokan
3,38 g V
2 2 2 2. Kerugian akibat lubang keluar pipa 1 g V
2 2 2
Jumlah  = 4,38 g V 2 2 2
Jadi jumlah kerugian pada aliran pipa ( K ) adalah 4,38
 Hitung kecepatan aliran pipa ( V ) dengan memasukan nilai kerugian pada aliran pipa, maka rumus (2.4) dapat ditulis,yaitu:
g V D L f g V K h 2 2 2 2 2 2 + =
g V g V 2 2 , 0 2448 019 , 0 2 38 , 4 28 2 2 2 2 + =
( ) ( ) 81 . 9 2 019 , 0 240 . 12 38 , 4 28 2 2 V × + = 2 2 076 , 12 28 V = dt m V V 52 , 1 318 , 2 2 2 = = Jadi kecepatan rata-rata ( V percobaan ) adalah 1,52 m/dt
 Hitung  bilangan  Reyolds  dengan  menggunakan  rumus  (2.6)  dengan  memasukan  nilai V percobaan , yaitu:
ν VD R = 6 10 8659 , 0 2 , 0 52 , 1 × × = = 351079,80 ( turbulance  )
 Dengan  melihat  kembali  diagram  Moody  dan  memasukan  nilai  bilangan  Reynolds  yang telah dihitung maka diketahui nilai n perhitunga
f = 0,019
 Dengan mengulangi langkah perhitungan diatas dan memasukan harga n perhitunga f pada rumus (2.4) maka didapat:
Dari percobaan f = 0,019 didapat   V percobaan = 1,52  m/dt dan 98 , 35107 = R ,  maka n perhitunga f = 0,019 dan V perhitungan = 1,52 m/dt
percobaan f = n perhitunga f , maka percobaan f bisa digunakan.
 Hitung debit air dengan menggunakan rumus (2.1) dan V = V perhitungan , yaitu:
( ) dt l dt m Q Q A V Q 7 , 47 0477 , 0 2 , 0 4 π 52 , 1 . 3 2 = = × = =
Jadi debit air yang mengalir pada pipa Transmisi air baku  adalah  47,7 liter/ detik.

## 4.3.2 Analisis Jaringan Pipa Distribusi
 Perhitungan Q Flow (dari Resrvoir ke Area Pelayanan) Diketahui:  D = 160 mm Suhu air = 27 0 C L = 518 m H = 24 m 
Hitung Viskositas Kinematik (ѵ) dengan menggunakan rumus (2.7): ѵ  = [1,14 – 0,031 (T - 15) + 0,00068 (T - 15 2 )]10 -6 = [1,14 – 0,031 (27 - 15) + 0,00068 (27 - 15 2 )]10 -6 = 0,86592 x 10 -6 m 2 /det
 Hitung nilai kekasaran relatif pipa
Kekasaran relatif pipa dapat dihitung dengan menggunakan rumus (2.5), dimana nilai ε di dapat dengan melihat tabel (2.3) yaitu 0,00015.
mm
D 0000009 , 0 160 00015 , 0 ε = =
Dengan melihat diagram Moody (Gbr 2.3) dan memasukan nilai kekasaran relatif pipa maka akan didapat koefisien gesekan pipa percobaan f = 0.022
 Hitung  kerugian-kerugian  pada  aliran  pipa  dengan  melihat  gambar  detail  reservoir  dan jaringan pipa, yaitu:
1. Kerugian akibat belokan 2,89 g V
2 2 2 2. Kerugian akibat lubang keluar pipa 1 g V
2 2 2 3. Kerugian akibat lubang masuk pipa 0,78 g V 2 2 2
Jumlah  = 4,67 g V 2 2 2
Jadi jumlah kerugian pada aliran pipa ( K ) adalah 4,67
 Hitung kecepatan aliran pipa ( V ) dengan memasukan nilai kerugian pada aliran pipa, maka rumus (2.4) dapat ditulis,yaitu:
g V D L f g V K h 2 2 2 2 2 2 + = g V g V 2 16 , 0 518 022 , 0 2 67 , 4 24 2 2 2 2 + = ( ) ( ) 81 . 9 2 022 , 0 5 , 3237 67 , 4 24 2 2 V × + = 2 2 868 , 3 24 V = dt m V V 49 , 2 868 , 6 2 2 = = Jadi kecepatan rata-rata ( V percobaan ) adalah 2,49 m/dt
 Hitung  bilangan  Reynolds  dengan  menggunakan  rumus  (2.6)  dengan  memasukan  nilai V percobaan , yaitu:
ν VD R = 6 10 8695 , 0 16 , 0 49 , 2 × × = = 458194,34 ( turbulance  )
 Dengan  melihat  kembali  diagram  Moody  dan  memasukan  nilai  bilangan  Reynolds  yang telah dihitung maka diketahui nilai n perhitunga f = 0,022
 Dengan mengulangi langkah perhitungan diatas dan memasukan harga n perhitunga f pada rumus (2.4) maka didapat:
Dari percobaan f = 0,022 didapat  V percobaan = 2,49 m/detik dan 45 , 46003 = R , maka n perhitunga f = 0,022 dan V perhitungan = 2,49 m/dt
percobaan f = n perhitunga f , maka percobaan f bisa digunakan.
 Hitung debit air dengan menggunakan rumus (2.1) dan V = V perhitungan , yaitu:
( ) dt l dt m Q Q A V Q 08 , 50 05008 , 0 16 , 0 4 π 49 , 2 . 3 2 = = × = =
Jadi debit air yang mengalir pada pipa Distribusi A adalah 50,08  liter/ detik.

## 4.4 Perhitungan Diameter Efektif Pipa
Untuk  dapat  mengalirkan  debit  air  yang  sesuai  dengan  debit  kebutuhan  maka  harus  dicari terlebih  dahulu  diameter  efektif  pipa  dengan  menggunakan  cara  coba-coba  yaitu  dengan menghitung  kembali  aliran  dalam  pipa  dengan  memasukkan  nilai  diameter  pipa  yang  akan digunakan. Diameter efektif pipa hanya di lakukan pada pipa distribusi saja, karena pipa distribusi merupakan  pipa  yang  langsung  terhubung  ke  area  pelayanan,  dimana  berbanding  dengan  debit kebutuhan  di  area  pelayanan.  Sedangkan  pipa  transmisi  hanya  mengalirkan  air  dari  sumber  ke reservoir dan dari reservoir ke reservoir.

##  Perhitungan pada Pipa Distribusi A
Diketahui: D = ?  mm Suhu air =  27 0 C L =  518 m H =  24 m
 Hitung Viskositas Kinematik ( ѵ ) dengan menggunakan rumus (2.7): Ѵ = [1,14 – 0,031 ( T - 15) + 0,00068 ( T - 15 2 )]10 -6 = [1,14 – 0,031 (27 - 15) + 0,00068 (27 - 15 2 )]10 -6
= 0,86592 x 10 -6 m 2 /det
 Hitung nilai kekasaran relatif pipa
Kekasaran relatif pipa dapat dihitung dengan menggunakan rumus (2.5), dimana nilai ε di dapat dengan melihat tabel (2.3) yaitu 0,00015.
mm
D 0000009 , 0 160 00015 , 0 ε = =
Dengan melihat Diagram Moody (Gambar. 4.9) dan memasukan nilai kekasaran relatif pipa maka akan didapat koefisien gesekan pipa percobaan f = 0.022
 Hitung  kerugian-kerugian  pada  aliran  pipa  dengan  melihat  gambar  detail  reservoir  dan jaringan pipa.
1. Kerugian akibat belokan
2,89 g V 2 2 2 2. Kerugian akibat lubang keluar pipa 1 g V 2 2 2 3. Kerugian akibat lubang masuk pipa 0,78 g V 2 2 2
Jumlah  = 4,67 g V 2 2 2
Jadi jumlah kerugian pada aliran pipa ( K ) adalah 4,67
 Hitung kecepatan aliran pipa ( V ) dengan memasukan nilai kerugian pada aliran pipa, dan mencoba memasukkan D asumsi sebesar 0,04852
g V D L f g V K h 2 2 2 2 2 2 + = g V g V 2 04852 , 0 518 022 , 0 2 67 , 4 24 2 2 2 2 + =
( ) ( ) 81 . 9 2 022 , 0 10676 67 , 4 24 2 2 V × + = 2 2 20 , 12 24 V =
dt m V V 40 , 1 967 , 1 2 2 = = Jadi kecepatan rata-rata ( V percobaan ) adalah 1,40 m/dt Jadi Dimeter efektif pipa ( D percobaan ) adalah 0.04852 m
 Hitung  bilangan  Reyolds  dengan  menggunakan  rumus  (2.6)  dengan  memasukan  nilai V percobaan dan D percobaan , yaitu:
ν VD R = 6 10 86592 , 0 04852 , 0 40 , 1 × × = = 78446,04 (turbulance)
 Dengan  melihat  kembali  Diagram  Moody  (Gbr.  2.3)  dan  memasukan  nilai  bilangan Reynolds yang telah dihitung maka diketahui nilai n perhitunga
f = 0,022
 Dengan mengulangi langkah perhitungan diatas dan memasukan harga
n perhitunga f pada rumus (2.4) maka didapat:
maka n perhitunga f = 0,022 dan V perhitungan = 1,40 m/dt
 Hitung  debit  air  dengan  menggunakan  rumus  (2.1)  dan  V  =  V perhitungan ,  dan  D  = D percobaan yaitu:
( ) dt l dt m Q Q A V Q 58 , 2 00258 , 0 04852 , 0 4 π 40 , 1 . 3 2 = = × = =
Jadi debit air yang mengalir pada pipa Distribusi A adalah  2,58 liter/ detik. Q dialirkan =  Q kebutuhan yaitu  sebesar  2,58  liter/  detik.  Maka  Diameter  yang  diasumsi  sebesar 0,04852 mapat digunakan untuk menghitungan Diameter Efektif Pipa, Koefisien Gesek dan Kecepatan.

## 4.5 Perhitungan Panjang Ekuivalen Pipa
Panjang  ekuivalen  pipa  dihitung  dengan  menggunakan  rumus  2.12  dengan  memasukan diameter  pipa  ( D )  dan  koefisien  gesekan  pipa  ( f )  yang  didapat  dengan  cara  coba-coba,  maka panjang ekuivalen pipa dapat diketahui, yaitu:
f KD L e = 022 . 0 04852 . 0 67 , 4 × = e L
m
L e 29 , 10 = Jadi L e adalah 10,29 m
Sehingga  panjang  pipa  sebenarnya  agar  dapat  menahan  kerugian  pada  aliran  pipa  (K) sebesar 4,67  adalah L = L + L e L = 518 + 10,29 L = 528,29 m Kecepatan rata-rata adalah 1,40 m/detik
Sehingga debit yang dialirkan dapat diketahui dengan menggunakan rumus (2.1) yaitu: Q = V x A
( ) dt l dt m Q Q D Q A V Q 5 , 2 ≈ 0025 , 0 00235 , 0 785 , 0 40 , 1 4 π 40 , 1 3 2 = × × = × = × =
Jadi debit yang dialirkan adalah Q = 2,5 liter/ detik 2,5  liter/ detik  = 2,58 liter/ detik ………………...OK Q kebutuhan = Q alirkan ………………..OK

## V. PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan
Dari  hasil  perhitungan  secara  analisis  dalam  kajian  ini  maka  dapat  di  tarik  kesimpulan sebagai berikut:
a) Debit  yang  dialirkan  oleh  pipa  Distribusi  adalah  sebesar  116,64  liter/  detik,  hal  ini  kurang efektif karena debit yang dialirkan lebih besar dari debit yang dibutuhkan yaitu sebesar 10,5 liter/ detik.
b) Dengan  melakukan  analisis  mengenai  diameter  efektif  pipa  maka  didapat  diameter  pipa yang mampu mengalirkan air yang sesuai dengan debit yang dibutuhkan oleh konsumen di area pelayanan.

## 5.2 Saran
1. Diameter  pipa  distribusi  yang  digunakan  untuk  mengalirkan  air  sesuai  debit  dan  tekanan diharapkan  pengguna  air  bersih  ke  setiap  daerah  dapat  merata  walaupun  penggunaannya kurang  efektif.  Maka  harus  dilakukan  penyesuaian  lagi  terhadap  diameter  pipa  yang  akan digunakan, karena pipa yang berdiameter efektif belum tentu tersedia dipasaran.
2. Memanfaatkan  air  semaksimal  mungkin  merupakan  hal  yang  bijak,  oleh  karena  itu  nilai kajian  terhadap  jaringan  saluran  merupakan  hal  yang  penting  karena  nilai  debit  tersebut dapat  diketahui  dan  perhitungan  dalam  kajian  ini  dapat  lebih  memuaskan  sehingga  hasil kajian ini dapat bermanfaat bagi orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Anonim. 2011. “Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum IKK Kecamatan Cibalong PDAM Kabupaten Garut”.
2. Hasyim,  Mauludin  Andri.  2009,  “ KAJIAN  RESERVOIR  AIR  PANAS  DI  KAWASAN  WISATA AIR  PANAS  GARUT ”. Tugas  Akhir. Garut: JURUSAN TEKNIK SIPIL  SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI GARUT”.
3. Persada, Esa Teguh. 2007, “Kajian Reservoir Air Minum PDAM Garut (Studi Kasus Reservoir di Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.”
4. Munson,  R  Bruce  dan  Young  F  Donald.  2005,  “ Mekanika  Fluida”,  Edisi  Keempat,  Jilid  2 Erlangga. Jakarta.
5. Streeter, L Victor dan  Wylie E Benjamin.  1999, “Mekanika  Fluida”, Edisi Kedelapan, Jilid  1. Erlangga. Jakarta.
6. Anggrahini, 2005. “ Hidrolika Saluran Terbuka”. Srikandi. Surabaya.
7. Kodoatie dan Sjarief, 2005. “ Hidrologi Terapan” Aliran Pada Saluran terbuka dan Pipa. Andi. Yogyakarta.
8. Ray K Linsley dan Joseph B Franzini. 1985. “ Teknik Sumber Daya Air” Erlangga. Jakarta
9. Direktorat Air Bersih PU-Cipta Karya. 2011, “Pedoman Perencanaan Air Bersih”