Jurnal Unitek Vol.15 No.2 Juli - Desember 2022 e-ISSN : 2580-2582, p-ISSN: 2089-3957

## Analisis Sistem Pengaman Instalasi Listrik Pada Pondok Pesantren Ibnu Al Mubarok
Abrar Tanjung 1 , Arlenny 2 , Gusneli Yanti 3 , David Setiawan 4 1,2,4 Program Studi Teknik Elektro, Universitas Lancang Kuning 3 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Lancang Kuning Jl. Yos Sudarso Km. 8 Rumbai, Pekanbaru, telp. (0761) 52324 Email : abrar@unilak.ac.id, arlenny@unilak.ac.id, gusneli@unilak.ac.id

## ABSTRAK
Sistem  pengaman  merupakan  suatu  cara untuk  mengamankan  sistem  kelistrikan dari  gangguan  dan  bahaya  yang  menyebabkan  kerusakan  pada  peralatan  listrik dan  elektronika  serta  terjadi  kebakaran  pada  bangunan.  Penggunaan  peralatan listrik  dan  elektronika  mengalami  gangguan  dan  masalah,  seperti  terjadi pemadaman  pada  salah  satu  ruangan  yang diakibatkan oleh  gangguan hubungan singkat  (konsleting).  Tujuan  penelitian  untuk  menganalisis  sistem  pengaman instalasi  listrik  Pondok  Pesantren  Ibnu  Al  Mubarok  berdasarkan  PUIL  2011. Berdasarkan  hasil  pembahasan  pada  Pondok  Pesantren  Ibnu  Al  Mubarok  di peroleh besar arus rata rata pada tegangan 3 phasa     380 volt sebesar 12,98 amper, besar  kapasitas  daya  sebesar  3,930  kW,  besar  jatuh  tegangan  sebesar  1,19  volt, besar rugi daya total sebesar 223 Watt dan besar nilai tahanan pentanahan sebesar 22,15 ohm serta besar kapasitas pengaman pada panel utama sebesar 41,18 amper, maka  besar  kapasitas  pengaman  yang  harus  di  pasang  sebesar  50  amper.  Besar nilai  pengukuran  tahanan  pentahanan  titik  kawat  sebesar  154,2  ohm  melebihi nilai  perhitungan  pada  analisa  pembahasan  tahanan  pentanahan  sebesar  22,15 ohm.
Kata Kunci : Sistem Pengaman, Tahanan Pentanahan, Pondok Pesantren

## ABSTRACT
The  safety  system  is  a  way  to  secure  the  electrical  system  from  disturbances  and hazards  that  cause  damage  to  electrical  and  electronic  equipment  and  fires  in buildings.  The  use  of  electrical  and  electronic  equipment  experiences  disturbances and problems, such as a blackout in one of the rooms caused by a short circuit. The aim of the research is to analyze the security system of the Ibnu Al Mubarok Islamic Boarding School based on PUIL 2011. Based on the results of the discussion at the Ibnu Al Mubarok Islamic Boarding School, it was obtained that the average current at a 3-phase 380 volt voltage was 12.98 amperes, the power capacity was 3.930 kW, the voltage drop was 1.19 volts, the total power loss was 223 Watt and the value of the  grounding  resistance  is  22.15  ohms  and  the  large  safety  capacity  on  the  main panel  is  41.18  amperes,  so  the  large  safety  capacity  that  must  be  installed  is  50 amperes.  The  measurement  value  for  the  resistance  of  the  wire  point  resistance  is 154.2 ohms, which exceeds the calculated value in the analysis of the discussion of grounding resistance, which is 22.15 ohms. The results of the value of the building's grounding  system  do not  meet  the  requirements  for  a  grounding  resistance  value based on PUIL 2011 of < 5 ohms.
Keywords: Security System, Grounding Prisoners, Islamic Boarding School
Jurnal Unitek Vol.15 No.2 Juli - Desember 2022 e-ISSN : 2580-2582, p-ISSN: 2089-3957

## Pendahuluan
Penggunaan  energi  listrik  umumnya  selalu  menunjukkan  gejala  yang meningkat.  Hal  ini  tidak  bisa  dipungkiri  lagi,  karena  tenaga  listrik  merupakan bentuk  energi  yang  sangat  menguntungkan  dan  sangat  membantu  manusia  dalam menyelenggarakan  kehidupannya.  Untuk  menyalurkan  kebutuhan  tenaga  listrik tersebut  dari  produsen  listrik  ke  konsumen  diperlukan  suatu  jaringan  dan  gardu distribusi  (Ikhsan  Kamil  &  Z  Indra,  2011).  Dalam  memenuhi  kebutuhan  tenaga listrik  tersebut,  terjadi  pembagian  beban-beban  yang  pada  awalnya  merata  tetapi karena  penambahan  beban  tanpa  memeriksa  pemakaian  beban  yang  ada  maka menimbulkan  ketidakseimbangan  beban  yang  berdampak  pada  penyediaan  tenaga listrik.  Ketidakseimbangan beban  antara  tiap-tiap  fasa (fasa  R, fasa S,  dan  fasa  T) inilah  yang  menyebabkan  terjadinya  gangguan  atau  pemadaman  pada  waktu tertentu (Tanjung, 2020b).
Hasil  optimasi  aliran  daya  yang  dilakukan  pada  sistem  kelistrikan  Bali dengan  meminimalkan  biaya  pembangkitan  didapat  penurunan  Fuel  Cost  sebesar Rp.119,940,584.11 selama satu jam pada saat beban puncak malam Sehingga dapat disimpulkan  hasil  dari  metode  optimasi  aliran  daya  cukup  memuaskan  dan  dapat digunakan  untuk  analisa  optimasi  pada  sistem  kelistrikan  Bali  (Bahraen  et  al., 2018) .  P enggunaan  energi  listrik  dan  utilitas  listrik  di  sebuah  gedung  harus mematuhi peraturan dan  memenuhi  standar minimum  yang ditentukan.  Semarang kota  sebagai  besar di Indonesia memiliki banyak bangunan dengan berbagaifungsi. Bangunan-bangunan  ini  harus  memberikan  rasa  aman  dan  kenyamanan  bagi pengguna  danlingkungan  terhadap  penggunaan  utilitas  listrik.  Hal  ini  diperlukan untuk  menilai  tingkat  keandalan  bangunan  utilitas  bertingkat  listrik  di  kota Semarang (Tanjung, 2020).
Sistem  distribusi primer akan  dibebani  sampai  batas  kapasitas  maksimum sejalan dengan pertumbuhan beban. Batas maksimum pembebanan ditentukan oleh kemampuan  hantaran  arus  dari  saluran,  kapasitas  transformator  dan  jatuh tegangan  maksimum  yang  diizinkan  pada  ujung  saluran  yang  ditetapkan  dalam Standar Perusahaan Listrik Negara (SPLN) adalah -10% dan +5%. Sistem distribusi tenaga  listrik  berfungsi  untuk  mensuplai  tenaga  listrik  dari  sumber  (pembangkit, gardu  induk,  gardu  distribusi)  ke  beban  atau  konsumen  hingga  mencapai  Saluran Masuk  Pelanggan  (SMP)  (Tanjung,  2020a).  Penyaluran  dan  pendistribusian  tenaga listrik  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  saluran  atau  juga  disebut  penyulang (feeder) distribusi. Sistem distribusi memegang peranan yang cukup penting, karena sistem  distribusi  ini  akan  melayani  beban-beban  terpasang  pada  tingkat  tegangan yang diperlukan (Tanjung, 2020c).
Pondok  Pesantren  Ibnu  Al  Mubarok  merupakan  Lembaga  Pendidikan  dan Pusat Dakwah Unggulan dalam mencetak peserta didik yang menguasai Ilmu Syar’i dan  Umum  serta  berkepribadian,  berakhlak,  berkemandirian  dan  berkeahlian berbasis  Al-Qur’an  dan  Sunnah.  Pondok  pesantrean  mempunyai  bangunan,  yang terdiri  dari  beberapa  ruangan,  misalnya  ruangan  kelas,  ruangan  laboratorium, ruangan  majelis  guru,  tempat  sholat  dan  asrama  santri.  Pada  setiap  ruangan  di pasang  peralatan  listrik  dan  elektronika  serta  penerangan  lampu  ruangan/jalan. Penggunaan  peralatan  listrik  dan  elektronika  mengalami  gangguan  dan  masalah,
Jurnal Unitek Vol.15 No.2 Juli - Desember 2022 e-ISSN : 2580-2582, p-ISSN: 2089-3957
Analisis Sistem kelistri Metode Penulisan Pembebana n Gangguan Analisa Data
Pengumpulan Data Mengukur
Menghitu ng Kondisi Daya Phasa R, S, T Kapasitas daya Menganalisa Daya Pembebanan Efisiensi
seperti  terjadi  pemadaman  pada  salah  satu  ruangan  yang  diakibatkan  oleh gangguan hubungan singkat (konsleting). Penggunan bahan dan peralatan listrik di sesuaikan  dengan  ketentuan  berdasarkan  aturan  dan  standarisasi  yang  berlaku, misalnya  PUIL  2011  dan  SNI  bidang  kelistrikan.  Kesalahan  dalam  penggunaan instalasi listrik bisa mengakibatkan gangguan atau kerusakan pada peralatan listrik dan  elektronika  serta  pada  jaringan  instalasi.  Akibat  dari  kesalahan  penggunaan penggunaan  peralatan  instalasi  listrik  juga  bis  amenyebabkan  kebakaran  pada bangunan  dan  juga  bisa  mengakibatkan  kematian  kepada  pemakai  atau  manusia (Tanjung & Monice, 2017)

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Pondok  Pesantren  Ibnu  Al  Mubarok  Kecamatan Rumbai  Barat  dengan  cara  objek  yang  diteliti  pada  penelitian  ini  adalah  Sistem Pengaman Pondok Pesantren Ibnu Al Mubarok Kecamatan Rumbai Barat. Peralatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Tang  Amper,  untuk  mengukur  besar beban yang terdapat pada kabel saluran, Multitester, untuk mengukur tahanan jenis tanah,  Megger/EarthTester,  untuk  mengukur  besar  tahanan  pentanahan  pada menara. Metode penelitian dengan menggunakan cara pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder berupa dokumen-dokumen tentang pemakaian daya, sistem  kelistrikan  dan  pemakaian  besar  arus,  melakukan  survey  di  Pondok Pesantren  Ibnu  Al  Mubarok  Kecamatan  Rumbai  Barat,  melakukan  wawancara dengan  pihak  terkait.  Data  yang  di  peroleh  untuk  di  analysis  dan  diolah  untuk mendapat nilai daya dan energi listrik selanjutnya dilakukan analisa.
Langkah  penelitian  di  lakukan  langkah-langkah  kerja  yang  disusun  dalam suatu bagan alir  penelitian  ( Fishbone  Diagram )  dengan  melakukan  analsis  data, metode  penulisan  dan  melakukan  pengukuran  pada  pondok  pesantren  Ibnu  Al Maubarok. Metode  penelitian  juga untuk mengetahui gangguan  atau  akibat  terjadi kesalahan  dalam  menggunakan  peralatan  listrik  dan  elektronika.  Langkah penelitian di buat dalam bentiuk Bagan Alir di tunjukkan pada gambar 1.
Gambar 1 B agan alir penelitian ( Fishbone Diagram )
Jurnal Unitek Vol.15 No.2 Juli - Desember 2022 e-ISSN : 2580-2582, p-ISSN: 2089-3957

## Sistem Distribusi Tenaga Listrik
Saluran  radial  ini  mempunyai  kekurangan,  mengirimkan  energi  listrik  pada gardu  distribusi  diperoleh  dari  satu  pembangkit.  Sehingga  jika  dari  Gardu  Induk mengalami  gangguan,  maka  seluruh  feeder  yang  dikirim  oleh  Gardu  Induk  akan mengalami padam (Tanjung & Monice, 2017). Saluran loop merupakan interkoneksi antar  gardu  distribusi  yang  membentuk  suatu  lingkaran  tertutup  (loop).  Pada konfigurasi  terdapat  lebih  dari  satu  busbar  Gardu  Induk, dan  masing-masing feeder  membentuk  suatu  rangkaian  tertutup  dengan  Gardu  Induk.  Saluran konfigurasi spindel merupakan  hubungan  seri  antara  gardu  distribusi  yang  kedua ujungnya dihubungkan oleh busbar Gardu Induk dan Gardu Hubung. Feeder ekspres berfungsi  sebagai  feeder  cadangan yang  akan  menyuplai  daya  listrik  kebeban  saat salah satu feeder  mengalami gangguan. Pada jaringan spindle ini terdapat beberapa feeder  yang  disuplai  oleh  GI  dan  berakhir  pada  sebuah  gardu  hubung  (I  Nyoman Wardana, I Gede Dyana Arjana, 2021).
Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Maka pengertian energi listrik  adalah  kemampuan  untuk  melakukan  atau  menghasilkan  usaha  listrik (kemampuan  yang  diperlukan  untuk  memindahkan  muatan  dari  satu  titik  ke  titik yang  lain).  Energi  listrik  dilambangkan  dengan  W.  Sedangkan  perumusan  yang digunakan untuk menentukan besar energi listrik adalah :
W = Q/V (1) keterangan : W  =  Energi listrik ( Joule)
Q   = Muatan listrik ( Coulomb) V  =  Beda potensial ( Volt ) Satuan  energi  listrik  lain  yang  sering  digunakan  adalah  kalori,  dimana  1 kalori  sama dengan  0,24  Joule  selain  itu juga  menggunakan  satuan  kWh  (kilowatt jam).

## Daya Listrik
Perubahan  bentuk  energi  listrik,  daya  listrik  dapat  di  definisikan  sebagai kecepatan  perubahann  energi  listrik  menjadi  energi  bentuk  lain.  Berdasarkan persamaan  energi  listrik. Pada  alat-alat  listrik,  biasanya  tertulis  besar  daya  listrik dan tegangan yang harus digunakan. Misalnya, pada sebuah lampu tertulis 220 V/25 W.  Artinya,  lampu  tersebut  mempunyai  daya  25  W.  Jika  dipasang  pada  tegangan 220V.  Jika  dipasang  pada  tegangan  kurang  dari  220  V,  lampu  tersebut  akan menyala redup: jika dipasang pada tegangan lebih dari 220 V, lampu tersebut akan menyala  lebih  terang.  Namun,  filamennya  akan  lebih cepat  putus.  Daya  dan tegangan  pada  suatu  alat  listrik  dapat  bervariasi  nilainya.  tetapi besae hambatan yang terdapat  dalam alat tersebut  tetap  (Iskandar  et  al.,  2017).  Pada sistem beban linier, konsep daya untuk sistem satu fasa dapat didefinisikan sebagai:
Daya semu (S) = V I [VA] (2) Daya aktif (P) = V I cos φ [W] (3) Daya reaktif (Q) = V I sin φ [VAR] (4)
Jurnal Unitek Vol.15 No.2 Juli - Desember 2022 e-ISSN : 2580-2582, p-ISSN: 2089-3957
( I 2 x R ) 2  ( I 2 x  X ) 2

## Faktor Daya
Faktor  daya  atau  biasa  disebut  cos  φ  dapat  didefinisikan  sebagai perbandingan antara daya aktif dan daya tampak. Faktor daya dirumuskan sebagai berikut:
(5)

## Karakteristik Beban Pada Sistem Arus Listrik Bolak-Balik (AC)
Salah satu karakteristrik sistem 3-phase adalah bila sistem 3-phase tersebut mempunyai beban yang seimbang, maka besaran arus phase di penghantar R – S - T akan  sama.  Sifat  arus  listrik  adalah  loop  tertutup  agar  bisa  mengalir,  maka  arus netral  tadi  akan  mengalir  ke  instalasi  listrik  milik  pelanggan  dan  melewati grounding sistem  untuk  masuk  ke  tanah,  yang  akhirnya  mengalir  balik  ke  titik grounding  trafo  kemudian  kembali  masuk  ke  instalasi  listrik  rumah,  demikian seterusnya  (Tanjung,  2015).  Walaupun  pelanggan  listrik  tersebut  mematikan  daya listrik  yang  masuk  ke  rumah,  dengan  MCB  di  kWh-meter  pada  posisi  “ OFF ”,  arus netral  tetap  akan  mengalir.  Persamaan  beban  arus  seimbang  untuk  tegangan  380 volt ditunjukkan pada persamaan 6 dibawah ini :
(6)
Jatuh Tegangan atau Drop Voltage
Jatuh  tegangan  adalah  selisih  antara  tegangan  ujung  pengiriman  dan tegangan  ujung penerimaan,  jatuh  tegangan  disebabkan  oleh  hambatan  dan  arus, pada  saluran  bolak-  balik  besarnya  tergantung  dari  impedansi  dan  admitansi saluran  serta  pada  beban  dan  faktor  daya.  Jatuh  tegangan  relatif  dinamakan regulasi tegangan dan dinyatakan dengan rumus :
√
Maka besar jatuh tegangan :
∆V = I x Z (7)
Rugi-Rugi Daya ( Losses )
Dalam  teori  listrik  arus  bolak-balik  penjumlahan  daya  dilakukan  secara vektoris,yang dibentuk vektornya merupakan segitigasiku-siku, yang dikenal dengan segitiga daya. Sudut θ merupakan sudut pergeseran phasa, semakin besar sudutnya, semakin besar Daya Semu (S), dan semakin besar pula Daya Reaktif (Q), sehingga faktor dayanya (cos θ) semakin kecil. Perbandingan antara besar daya aktif dengan daya  semu  disebut  faktor  daya  (cos  θ),  θ  adalah  sudut  yang  dibentuk  antara  daya aktif dan daya semu (Tanjung & Monice, 2017).
(8)
Rugi-rugi daya dapat dinyatakan sebagai berikut :
- Rugi daya nyata : I 2 x R watt (9) - Rugi daya reaktif  : I 2 x X watt (10) - Rugi daya semu : (11)
Jurnal Unitek Vol.15 No.2 Juli - Desember 2022 e-ISSN : 2580-2582, p-ISSN: 2089-3957

## Sistem Pentanahan
Pengertian Grounding atau  pembumian  adalah  upaya  menyalurkan  arus listrik pada sebuah instalasi listrik dalam sebuah gedung atau rumuah menuju bumi agar  tidak  terjadi  lonjakan  listrik  dan  sambaran  petir.  Tujuan  dari  dipasangnya sistem  grounding  pada  instalasi  listrik  sebuah  gedung  adalah  untuk  mencegah terjadinya kontak antara makhluk hidup dengan tegangan listrik akibat kebocoran isolasi.  Penghantar  yang  digunakan  pada  sistem  grounding  adalah  yang  berbahan tembaga,  karena  tembaga  merupakan  konduktor  yang  paling  efektif  untuk mengalirkan arus listrik. Selain itu, tembaga juga tidak mudah berkarat dan cocok digunakan pada semua kondisi lingkungan (Setiyanto et al., 2020). Dalam instalasi sistem penangkal petir, grounding berfungsi untuk menghantarkan arus yang besar menuju  bumi.  Walaupun  memiliki  sifat  yang  sama,  pemasangan  sistem  grounding dan sistem penyalur petir harus terpisah sekurang-kurangnya 10 meter (Sulaiman, 2016).
Salah satu faktor utama dalam setiap usaha pengamanan rangkaian listrik adalah  pentanahan.  Apabila  suatu  tindakan  pengamanan  yang  baik  dilaksanakan maka harus ada sistem pentanahan yang dirancang dengan baik dan benar.
Syarat sistem pentanahan yang efektif :
a. Membuat jalur impedansi rendah ke tanah untuk pengaman personil dan peralatan dengan menggunakan rangkaian yang efektif.
b. Dapat  melawan  dan  menyebarkan  gangguan  berulang  dan  arus  akibat  surya hubung.
c. Menggunakan bahan tahan korosi terhadap berbagai kondisi kimiawi tanah, untuk memastikan kontinuitas penampilan sepanjang umur peralatan yang dilindungi.
d. Menggunakan sistem mekanik yang kuat namun mudah dalam perawatan dan perbaikan bila terjadi kerusakan.
Dalam  sistem  pentanahan  semakin  kecil  nilai  tahanan  maka  semakin  baik terutama untuk pengamanan personal dan peralatan, beberapa standart yang telah disepakati  adalah  bahwa  saluran  transmisi  substasion  harus  direncanakan sedemikian  rupa  sehingga  nilai  tahanan  pentanahan  tidak  melebihi  1  Ω  untuk tahanan pentanahan pada  komunikasi system/data dan maksimum harga tahanan yang  diijinkan  5  Ω  pada  gedung  /  bangunan.  Untuk  menghitung  tahanan pentanahan suatu bangunan menggunakan persamaan 12.
√ (12)
Keterangan :
R : tahanan pentanahan (ohm)  : resisitivitas tanah (ohm-meter)
Berdasarkan  PUIL  2000,  agar  gedung  terhindar  dari  sambaran  petir  maka dibutuhkan nilai tahanan grounding < 5 ohm, < 3 ohm untuk peralatan elektronika dan  beberapa  perangkat  membutuhkan  nilai  tahanan  grounding  <  1  ohm.  Nilai tahanan  grounding  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain:  jenis  sistem grounding, jenis tanah, kandungan elektrolit tanah, suhu dan kelembaban.

## Sistem Penyalur Petir
Pengertian  Sistem  penyalur  petir  adalah  sebuah  sistem  yang  menyalurkan muatan  listrik  dari  awan  menuju  bumi  agar  tidak  menimbulkan  dampak  yang membahayakan  bagi  manusia.  Dalam  pembangunan  sebuah  gedung  bertingkat, instalasi penyalur petir harus ada terlebih lagi pada bangunan rumah sakit karena di dalamnya terdapat peralatan medis yang rentan terhadap sambaran petir. Penyalur petir berfungsi untuk menghantarkan arus yang dihasilkan oleh petir menuju bumi tanpa merusak benda-benda yang dilewatinya.

## Hasil dan Pembahasan
Data dan Objek Pembahasan .
Penelitian   dilakukan dengan mengukur pada beban yang terpasang di Pondok pesantren Ibnu Al Mubarok, pengukuran yang dilakukan pada sistem 1 phasa dan 3 phasa. Untuk pengukuran 1 phasa RN, SN dan TN  terdapat pada  panel distribusi. Pengukuran  sistem  3  phasa,  yaitu,  RS,  RT,  dan  ST.  Untuk  pengukuran  sistem pentanahan  di  lakukan  pada  tanggal  dan  waktu  yang  sama,  pengukuran menggunakan alat ukur Earth Tester dan Power Analyzer. Pengukuran di lakukan pada dua  titik sistem pentanahan dan titik netral pada panel distribusi. Dari hasil pengukuran diperoleh pada tabel 1.
Tabel 1. Hasil Pengukuran Tegangan dan Daya Pondok Pesantren Ibnu Al Mubarok
No Tegangan 1 Phasa (volt) Tegangan 3 Phasa (volt) RN SN TN RS RT ST 1. 215,7 220,1 180,9 376,2 368 329,2 Daya (watt) 2. RN SN TN RS RT ST 2.122 2,343 1.0 1.990 1.988 0.687 3. Titik Netral 13 Tahanan Pentanahan (ohm) 154,2 Tabel 2. Hasil Pengukuran Beban Pondok Pesantren Ibnu Al Mubarok No Parameter Satuan R S T Phasa 1. 18,43 18,31 2,2 Arus (A) 2. 0,96 0,95 0,74 Cos 𝜑

## Menghitung Beban
Perhitungan  pemakaian  beban  pada  Pondok  Pesantren  Ibnu  Al  Mubarok menggunakan  tabel  1  dengan  pemakaian beban  R  =  18,43  amper,  beban  S  =  18,31 amper  dan  beban  T  =  2,2  amper.  Perhitungan  pemakaian  beban  3  phasa  dapat dihitung sebagai berikut:
Jurnal Unitek Vol.15 No.2 Juli - Desember 2022 e-ISSN : 2580-2582, p-ISSN: 2089-3957

## Menghitung Pemakaian Daya Pada Pondok Pesantren Ibnu Al Mubarok
Dengan  menggunakan  tabel  1  dapat  di  hitung  besar  pemakaian  daya  total dengan faktor daya maksimal 0,96 sebagai berikut :
P = KVA x Cos 𝜑 = 4,466 x 0,96 = 4,29 kW

## Menghitung Jatuh Tegangan
Untuk  menentukan  besar  jatuh  tegangan  pada  Pondok  Pesantren  Ibnu  Al Mubarok  menggunakan  besar  penampang  kabel  penghantar  sebesar  95  mm 2 jarak peghantar  116  meter  dari  gardu  ke  Pondok  Pesantren  Ibnu  Al  Mubarok  dengan impedansi sebesar 0,308 + j 0,581 dapat di hitung sebagai berikut :
√
√ Z =  0,7903 ohm/km = 0,7903 x 0,116 Z = 0,0917 ohm Maka besar jatuh tegangan : ∆V = I x Z = 12,98 x 0,0917 ∆V = 1,19 volt
Menghitung Rugi-Rugi Daya
a.  Untuk  menentukan  perhitungan  rugi  daya  pada  phasa  R  tegangan  1  phasa dengan nilai tahanan (R) kabel twistead ukuran 95 mm 2 = 0,308 ohm-meter, maka diperoleh :
∆P = I 2 .R (watt) = (18,43) 2 x 0,308 = 104,62 watt ∆P = 0,105 kW
b. Untuk menentukan perhitungan rugi daya pada phasa S tegangan 1 phasa dengan nilai  tahanan  (S)  kabel twistead ukuran  95  mm 2 =  0,308  ohm-meter,  maka diperoleh:
∆P = I 2 .R (watt) untuk 1 phasa = (18,31) 2 x 0,308 ∆P  = 103,26 watt ∆P = 0,103 kW
c. Untuk menentukan perhitungan rugi daya pada phasa T tegangan 1 phasa dengan nilai  tahanan  (T)  kabel twistead ukuran  95  mm 2 =  0,308  ohm-meter,  maka
Jurnal Unitek Vol.15 No.2 Juli - Desember 2022 e-ISSN : 2580-2582, p-ISSN: 2089-3957
diperoleh :
∆P = I 2 .R (watt) untuk 1 phasa = (2,2) 2 x 0,308 = 1,49 watt ∆P = 0,0149 kW
Mengevaluasi  Sistem  Pentanahan  Pada  Pondok  Pesantren  Ibnu  Al Mubarok .
Tahanan  jenis  tanah  dengan  jenis  tanah  liat  besar  nilai  tahanan  jenis  tanah sebesar  100  ohm-meter,  maka  untuk  menghitung  tahanan  pentanahan  suatu bangunan  menggunakan   persamaan 12 :
√
√

## R = 22,15 ohm

## Menentukan Besar Pengaman Untuk Panel Utama.
Untuk  menentukan  besar  pengaman  panel  utama  pada  Pondok  Pesantren Ibnu Al Mubarok menggunakan tabel 1, maka dapat diperoleh sebagai berikut :
I  = P/V x cos 
= 4,290/380 x 0,96 I  =  41,18 Amper

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada  Pondok  Pesantren  Ibnu  Al  Mubarok  di peroleh besar arus rata rata pada tegangan 3 phasa     380 volt sebesar 12,98 amper, besar kapasitas daya sebesar 3,930 kW, besar jatuh tegangan sebesar 1,19 volt, besar rugi daya R sebesar 0,105 kW, besar rugi daya S sebesar 0,103 kW, besar rugi daya T sebesar  0,0149    kW  dan  besar  nilai  tahanan  pentanahan  sebesar  22,15  ohm  serta besar  kapasitas  pengaman  pada  panel  utama  sebesar  41,18  amper,  maka  besar kapasitas  pengaman  yang  harus  di  pasang  sebesar  50  amper.  Dari  pembahasan  di peroleh besar nilai  pengukuran tahanan pentahanan titik kawat sebesar 154,2 ohm melebihi  nilai  perhitungan  pada  analisa  pembahasan  tahanan  pentanahan  sebesar 22,15  ohm  dan  pengukuran  tahanan  pentanahan  pada  titik  netral  sebesar  13  ohm dibawah  nilai  perhitungan  pada  analisa  pembahasan  tahanan  pentanahan  sebesar 22,15  ohm.  Hasil  dari  nilai  sistem  pentanahan  baik  titik  netral  maupun  bangunan belum memenuhi syarat nilai tahanan pentanahan berdasarkan PUIL 2011 sebesar < 5 ohm.
Jurnal Unitek Vol.15 No.2 Juli - Desember 2022 e-ISSN : 2580-2582, p-ISSN: 2089-3957

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan  terimakasih  penulis  sampaikan  kepada  pimpinan  dan  Ketua  LPPM Universitas  Lancang  Kuning  yang  telah  memberikan  bantuan  baik  secara  moril maupun materil dan Ketua yayasan Pondok Pesantren Ibnu Al Bumarok yang telah mengizinkan  tim  peneilitian  untuk  melakukan  pengambilan  data  serta  pihak  yang telah membantu kegiatan penelitian.

## Daftar  Pustaka
Bahraen, S., Sultan, & Nrartha, I. M. A. (2018). Evaluasi Sistem Instalasi Listrik Di Gedung B Kampus Fakultas Teknik Universitas Mataram. Unram Repository ,
1 . http://eprints.unram.ac.id/7346/
I  Nyoman  Wardana,  I  Gede  Dyana  Arjana,  C.  G.  I.  P.  (2021). Analisis  Sistem Pengaman Backup Untuk Mengamankan Busbar 150 Kv Terhadap Gangguan Di Gis Pecatu . 8 (4), 40–49.
Ikhsan  Kamil,  &  Z  Indra.  (2011).  Analisis  Sistem  Instalasi  Listrik  Rumah  Tinggal dan Gedung untuk Mencegah Bahaya Kebakaran. Jurnal Ilmiah Elite Elektro , 2 (1), 40–44.
Iskandar,  A.,  Muhajirin,  M.,  &  Lisah,  L.  (2017).  Sistem  Keamanan  Pintu  Berbasis
Arduino Mega. Jurnal Informatika Upgris , 3 (2), 99–104. https://doi.org/10.26877/jiu.v3i2.1803 Setiyanto,  S.,  Wahyu  Winarno,  W.,  &  Amborowati,  A.  (2020).  Rancang  Bangun Sistem  Informasi  Perpustakaan  Berbasis  Mobile  Pada  Sekolah  Tinggi Teknologi Dumai. Jurnal Unitek , 11 (1), 9–23.
https://doi.org/10.52072/unitek.v11i1.25
Sulaiman, O. K. (2016). Analisis Sistem Keamanan Jaringan Dengan  Menggunakan Switch Port Security. Computer Engineering, System And Science , 1 (1), 9–14. Tanjung,  A.-.  (2020a).  Evaluasi  Sistem  Pembebanan  Sistem  Kelistrikan  Gedung Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning. Jurnal Sains, Teknologi Dan Industri , 18 (1), 24. https://doi.org/10.24014/sitekin.v18i1.11271
Tanjung,  A.  (2020b).  Analisis  Kinerja  Sistem  Kelistrikan  Akibat  Penambahan Gedung  Fakultas  Keguruan  Ilmu  Pendidikan  Universitas  Lancang  Kuning. Jurnal Unitek , 12 (2), 55–65. https://doi.org/10.52072/unitek.v12i2.48
Tanjung,  A.  (2020c). Jurnal  Politeknik  Caltex  Riau  Analisis  Sistem  Pengaman Gedung Rektorat Universitas Lancang Kuning Pekanbaru . 6 (2), 42–52.
Tanjung,  A.,  &  Monice,  M.  (2017).  Reconstruction  of  Power  Supply  System  20  kV Distribution to Compare Power Rate and Fall Voltage PT. PLN (Persero) Area Dumai. IOP  Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science , 97 (1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/97/1/012048