Jurnal Teknik Elektro dan Komputer vol. 12  no. 2 May-August 2023,  pp. 139-144
p-ISSN : 2301-8402 , e-ISSN : 2685-368X , available at : https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom
Analysis of Passive Filter on Static Var Compensator (SVC) to Reduce Total Harmonic Distortion (THD) in Bali Transmission System
Analisa Filter Pasif pada Static Var Compensator (SVC) Mereduksi Total Harmonic Distortion (THD) di Sistem Transmisi Bali.
Made Dika Nugraha, Kadek Agus M.D.P, I Nyoman A. Prabawa Dept. of Telecomunication Technology, Vocational of Warmadewa University Bali, Terompong St.,80239, Indonesia e-mails: nugrahamadedika@gmail.com, mahabojanadwi1@gmail.com , prabawa_angga@yahoo.co.id Received: 27 April 2023; revised: 19 May 2023; accepted: 16 August 2023
Abstract — SVC functions as a voltage profile regulator, harmonic reduction and voltage stabilizer for transmission in the province of Bali which serves 15 substations, while using nonlinear loads so that  harmonics  are  formed  on  the  current  and  voltage  graphs which result in voltage drops in the transmission network. So, it is necessary  to  dampen  the  voltage  harmonics  or  Total  Harmonic Distortion  (THD)  with  Passive  Filters.  The  method  used  is  the transmission system simulation in PSCAD software with the IEEE 14-bus standard. The percentage value results in the order before and after installing the Passive Filter on the SVC are in accordance with IEEE Standard 519-2014 (max 2.5% for THDv) namely the 3rd order, namely 1.99% to 1.95%, the 5th order, namely 3, 40% to  2.13%,  7th  order  namely  2.81%  to  2.06%,  9th  order  namely 1.67 to 1.64%, 11th order 2.09% to 1.84%, 11th order 13th order, namely 2.11% to 1.98% and 15th order, namely 2.19% to 1.96%.

## Key  words—  Passive  Filter;  Static  Var  Compensator;  Total Harmonic Distortion
Abstrak —  SVC  berfungsi  sebagai  pengatur  profil  tegangan, penurunan harmonisa dan penstabil tegangan pada transmisi di provinsi Bali yang melayani 15 gardu induk, sedangkan dengan penggunaan beban nonlinier sehingga terbentuk harmonisa pada grafik  arus  maupun  tegangan  yang  berakibat  terjadinya  jatuh tegangan  pada  jaringan  transmisi.  Sehingga  diperlukan peredaman  pada  harmonisa  tegangan  atau Total  Harmonic Distortion (THD)  dengan  Filter  Pasif.  Metode  yang  digunakan yaitu  simulasi  sistem  transmisi  dalam software PSCAD  dengan standart IEEE 14-bus.  Hasil  nilai  persenan pada orde  sebelum dan sesudah pemasangan Passive Filter pada SVC sesuai dengan Standar IEEE 519-2014 (max 2,5% untuk THDv) yaitu orde ke 3 yaitu  1,99%  menjadi  1,95%,  orde  ke  5  yaitu  3,40%  menjadi 2,13%,  orde  ke  7  yaitu  2,81%  menjadi  2,06%,  orde ke  9  yaitu 1,67 menjadi 1,64%, orde ke 11 2,09% menjadi 1,84%, orde ke 13  yaitu  2,11%  menjadi  1,98%  dan  orde  ke  15  yaitu  2,19% menjadi 1,96%.
Kata kunci — Filter Pasif; Static Var Compensator ; Total Harmonic Distortion

## I. P ENDAHULUAN
Peningkatan  akan  kebutuhan  sistem  tenaga  listrik  yang meningkat  di  Bali  sebanding  dengan  penggunaan  peralatan elektronika daya yang berakibat naiknya beban non linier dalam suatu sistem transmisi. Sistem ini bisa berubah sewaktu-waktu
karena  gangguan  perubahan  generasi  atau  kinerja  perlatan sistem[1].  Hal  tersebut  mengakibatkan  terjadinya  turunnya kualitas  daya  dalam  sistem  karena  mengakibatkan  terjadinya cacat gelombang tegangan maupun arus  dihasilkan oleh sistem.
Perangkat Flexible AC Transmission System (FACTS) berfungsi untuk mengemat  pengeluaran  anggaran di sistem  pembangkit kelistrikan maupun sumber energi serta menjaga kinerja sistem saat berjalan ( running ) agar tetap stabil[2].SVC adalah bagian dari FACTS device, pengatur tegangan, factor daya, harmonisa dan  penstabil  sistem[3].  SVC  sebagai  reaktansi  variabel terhubung  paralel  yang  menghasilkan  atau  menyerap  daya reaktif dengan mengatur besar tegangan pada sistem AC[4].
Tanpa  penerapan  SVC  pada  sistem  transmisi  Bali  masih memiliki  kekurangan  yaitu  kondisi  awal  ( basecase )  serta dengan pemasangan capasitor bank masih terjadi nilai tegangan masih dibawah standar nominal tegangan yang diizinkan sesuai dengan standar PLN yaitu diantara (0,95≤V≤1,05). Simulasi ini mengontrol  tegangan  oleh  SVC  untuk  mengembalikan tegangan agar mendekati nilai refrensi perkiraan diijinkan[5].
Namun  dengan  penerapan  SVC  belum  sepenuhnya  bisa mereduksi  nilai  THD.  Penempatan  Filter  diperlukan  untuk mereduksi  dan  menghilangkan  harmonisa  pada  sistem  yang bernilai  orde  ganjil[6]. Saat  ini,  filter  harmonik  pasif  adalah solusi  komersial  untuk  meningkatkan  kualitas  sistem  tenaga dan koreksi faktor daya secara bersamaan[7].
Pada penelitian ini filter pasif dikombinasikan dengan SVC untuk menaikan profil tegangan dan mereduksi nilai harmonisa arus pada sistem transmisi Bali.

## II. M ETODE P EMELITIAN
Untuk  melihat  dan  menilai aliran  daya pada  sistem transmisi  dengan  persamaan  aljabar  non  linier  dengan menjalankan  sistem  untuk  melihat  perbedaan  antara  nominal daya  aktif  maupun  rekatif  dengan  pergantian  sudut  tegangan terhadap  nominal  tegangannya[8].  Aliran  daya  listrik  ( load flow ) dengan persamaan (1) dengan formula:
∆. ∆. = ∆ ∆| | (1)
Dimana: ∆. is active power (MegaWatt) ∆. is reactive power (MegaVAR)
140
Made  Dika  Nugraha  –  Analisa  Filter  Pasif pada Static  Var  Compensator (SVC) Mereduksi Total Harmonic Distortion (THD) di Sistem Transmisi Bali.
Untuk  mencari  nilai  kapasitas  kapasitor  yang  optimal  dalam suatu  sistem  maka  dari  itu  diperlukan  perhitungan  yang sistematis  baik  nilai  kapasitor  dan power losses [8] dapat ditentukan oleh persamaan (2):
Minimum  =   ∑ Q +   Pwr (2) menjadi: V ≥ Vx  ≥   V Q ≥ Q
Keterangan: V minimum =   Minimum voltage (P.U) V maximum =   Maximum voltage (P.U) Pwr Loss = Total power losses x
= Total Bus V x = RMS voltage on bus x
Q = Placement capacitor on bus x
Q = Maximum capacity of capacitor
Harmonisa  merupakan  salah  satu  isu  kualitas  daya  yang berkembang  disebabkan  oleh  proliferasi  beban  non-linier menjadi  daya  sistem[9]. Beberapa  masalah  termasuk overheating  dan  kegagalan  peralatan,  salah  pembebanan, maloperasi  relay  pelindung,  dan  interferensi  dengan  sirkuit komunikasi[10].
Pengertian harmonisa yaitu bentuk gelombang frekuensinya merupakan  kelipatan  diluar  bilangan  satu  terhadap  frekuensi fundamental  (frekuensi  50  Hz)  yang  terbentuk  dari  distorsi perodik gelombang arus maupun sinus tegangan.
Persentase  tegangan  dan  bentuk  gelombang  saat  ini direkomendasikan seperti pada tabel 1[11].
Standar  IEEE  519-2014  Standar  ini  direkomendasikan untuk penggunaan praktis dan membutuhkan kontrol harmonik dalam  sistem  tenaga  listrik  disediakan  oleh IEEE  Power  and Energy Society [11].
Pengertian nominal RMS dari bagian sistem harmonisa ke nominal  RMS  sistem  awal  yang  pada  dasarnya  bernilai persenan  (%)[12].  Komponen  tersebut dipakai untuk  mencari nilai  yang  menyimpang  dari  aturan  yang  ada  dalam  grafik gelombang  maupun  batang  periodik  yang  memiliki  nilai harmonisa  tegangan  dari  bentuk  gelombang  sinusoidal.  Saat gelombang  sinusoidal  maka  THD  akan  bernilai  0.  Formula yang dipakai untuk mencari nilai THD dengan persamaan (3):

## TABEL I
STANDAR HARMONISA TEGANGAN (IEEE519-2014) .
THD v = ⋯ (THD untuk Volt ) (3)
Keterangan :
V n ; I n = Orde Harmonisa
I 1 = Orde Fundamental
Beban  dalam  suatu  sistem  pembakit  listrik  berupa  yang bernilai VAR dan terhubung shunt sehingga keluarannya dapat diatur  dari  pergantian  arus  kapasitif  maupun  induktif,  ini bertujuan  agar  sistem  kelistrikan  berupa  daya  dapat  dijaga maupun dikontrol secara bervariasi[13]. Dapat dihitung dengan persamaan (4):
, ᾳ   ( , ᾳ) = (4)
Keterangan rumus diatas, X ind merupakan hambatan dibuat oleh induktor  dalam  suatu  bentuk  rangkaian  kelistrikan  dihasilkan dengan  adanya  frekuensi  fundamental  yang  tidak  terkontrol rangkaian  thyristor  sedangkan X volt nilai  hambatan  secara berubah-ubah  yang  dihasilkan  pada  sistem  SVC.  Simbol ᾳ merupakan firring  angle .  Formula  nilai  SVC  terhadap  nilai steady state di dalam karakter I-V diatas dapat dihitung dengan persamaan (5) berikut:
V = V + V  I
(5)
Keterangan  dari  karakter  I  dan  V  merupakan  nilai  referensi tegangan dari magnitudo arus maupun tegangan Vref serta rms. Nilai  standar  2%  sampai  dengan  5%  untuk  nilai  slope  X SL . Didalam  sistem  SVC,  angka  itu  perlu  agar  terhindar  saat melintasi limit pada  bus  tegangan.  Nilai  standar ±5% digunakan untuk mengontrol nilai tegangan dari nilai Vref.

## A. Alur Penelitian
Bentuk gelombang distorsi tegangan dan arus adalah daya masalah kualitas dalam sistem tenaga listrik dari harmonik arus. Untuk  mempertimbangkan  aliran  daya  harmonik  di  sistem tenaga listrik, investigasi model dan sistem analisis memainkan peran  penting.  Parameter  model  terdiri  dari  karakteristik saluran  transmisi tergantung pada  tingkat tegangan, trafo dan beban terhubung[14].
Parameter model disimulasikan pada software PSCAD yang bisa  menampilkan  gambar  grafik  maupun  batang  terhadap penurunan  nilai  harmonisa  di  sistem.  Membuat  single  line diagram  dengan  memasukan  nilai  dari  beban  dan  generator. Kemudian  mencoba  simulasi  aliran  daya  kondisi  awal ( basecase )  dengan toolbar  running .  Melihat  nilai  tegangan sesuai  margin  SPLN  yaitu  diatara  (0,95≤V base ≤1,05)  P.U. Kemudian  menempatkan  capasitor  bank  pada  gardu  yang mengalami drop voltage.
Setelah  itu  memasang  SVC  sebagai  pengganti  capasitor bank.  Setelah  proses  simulasi  selesai.  Kemudian  penerapan sebelum dan sesudah pemasangan filter pasif pada SVC dengan simulasi.  Analisa  reduksi  nilai  harmonisa  sumber  tegangan untuk kualitas daya pada sistem transmisi[15].
Tegangan Bus Harmonik (THD) 1.0kV ≥ V 5,0% 8,0% 69kV ≥ V > 1kV 3,0% 5,0% 161kV ≥ V > 69 kV 1,5% 2,5% V > 161kV 1,0% 1,5%
Jurnal Teknik Elektro dan Komputer vol. 12  no. 2 May-August 2023,  pp. 139-144
p-ISSN : 2301-8402 , e-ISSN : 2685-368X , available at : https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom

## B. Parameter Simulasi
Gambar 1 adalah simulasi dan pemodelan pasif filter pada SVC di system transmisi pada Software PSCAD/EMTDC V 4.5 Power  Simulation yang  dapat  mengetahui  distorsi  harmonisa tegangan dan arus yang masuk ke dalam sistem.
Menambahkan  nilai  MVAR  kepada  bus-bus  yang mengalami under  voltage secara  otomatis,kemudian  tentukan lokasi  penempatan  STATCOM  pada bus-bus ,  mendapatkan penurunan nilai THD menjadi 1,5% sampai dengan 2,5% sesuai dengan standar harmonisa tegangan
Gambar  2  adalah  pemodelan  diagram  satu  garis  sistem transmisi  150  kV  Bali,  masukkan  data-data  dari  pembangkit,
transformator,  transmisi  dan  beban  yang  diperlukan, menjalankan simulasi untuk keluaran aliran daya ( load flow ). Dalam  simulasi  yang  dilakukan  pada PSCAD memasukan parameter-parameter sebagai berikut:
1) Base Voltage (L-L,RMS) : 150.0 kV 2) Base MVA : 327.617 [MVA] 3) Terminal Voltage : 1.0 [pu] 4) Source Name : BWIGLMANUK 5) Graphics Display : Single Line View 6) 3 Phase Transformer   : 10 [MVA] 7) Base operation Frequency : 50 [Hz] 8) Winding #1 Type : Delta 9) Winding #2 Type : Y
Gambar 1. Pemodelan Sistem Pasif Filter pada SVC di Sistem Transmisi Software PSCAD
Gambar 2. Pemodelan 15 Bus di Sistem Transmisi pada Software PSCAD
142
Made  Dika  Nugraha  –  Analisa  Filter  Pasif pada Static  Var  Compensator (SVC) Mereduksi Total Harmonic Distortion (THD) di Sistem Transmisi Bali.

## III. H ASIL DAN P EMBAHASAN
A. Simulasi  IEEE  14  Bus  dan  Simulasi  Nilai  Tegangan Kondisi Awal atau Base Case Pada Sistem Tranmisi
Gambar  3  adalah  tahapan  awal  dalam  melakukan  proses analisis aliran daya kelistrikan pada sistem (loadflow) dengan menerapkan  diagram  satu  garis  standar IEEE 14-bus  tanpa pemasangan  kapasitor  maupun  simulasi  penempatan  SVC. Loadflow tersebut dilakukan untuk mencari nilai tegangan pada sistem transmisi saat berjalan dalam keadaan normal.
Gambar  4  adalah  hasil  simulasi  sistem  saat  awal  tanpa adanya  kapasitor  bank  oleh  PT.  PLN  maupun  penempatan SVC, nilai yang didapatkan terjadi jatuh drop voltage dibawah batas  standar  yang  berlaku  dengan  nilai  teganganya  dibawah 0,95 P.U pada sistem 150 kV Bali yaitu pada bus GI Asari, Btrti, Ngara, Pmron, dan Pgyan.
Gambar 3. Nilai Tegangan Kondisi Basecase di Simulasi IEEE 14 Bus
Gambar 4: Nilai Tegangan Kondisi Tanpa Kapasitor dan SVC

## B. Simulasi  Nilai  Tegangan  Kondisi  Sebelum  dan  Sesudah SVC Pada Sistem Tranmisi
Setelah dilakukan simulai analisis di sistem saat awal tanpa adanya kapasitor bank oleh PT. PLN dan perbandingan dengan setelah dipasang kapasitor bank masih terjadi jatuh tegangan, kemudian  dilakukan  pemasangan  SVC  untuk  memperbaiki profil  tegangan.  Gambar  5  merupakan  perbandingan  profil tengangan  pada  sistem  sesaat  tanpa  penempatan  SVC  dan sesudah  penempatan  SVC  pada  sistem.  Hasil  nilai  keluaran tegangan  yang  didapat  cukup  signifikan  dari  kondisi sebelumnya.
Sehingga didapat manfaat setelah penempatan SVC mampu menaikan  nilai  tegangan  mencapai  standar  yang  diinginkan yaitu pada pada Gardu Induk Asari semula bernilai 0,944 P.U tegangannya  naik  menuju  nilai  0,965  P.U,  Gardu  Induk  Btrti 0,946 P.U naik ke nilai 1.026 P. U, Gardu Induk Ngara 0,9345 P.U naik ke nilai 0,998 P.U, Gardu Induk Pmron 0,933 P.U naik ke nilai  0,987 P.U, dan Gardu  Induk Pyngan dari 0,941 P.U. naik ke nilai 0,9874 P.U.
Gambar 5: Perbandingan Profil Tegangan dalam Kondisi Awal, Kapasitor Bank dan SVC.
Gambar 6: Output Grafik Garis Tanpa Passive Filter
1, 03 82 1, 02 0, 94 88 0, 96 14 0, 97 18 0, 96 42 0, 95 95 0, 95 95 0, 95 37
0, 94 81 0, 95 25 0, 94 98 0, 94 53 0, 93 26 VO LT AG E (P .U .) BUS Awal IEEE 14 Bus 0, 95 0, 94 0, 95 0, 95 0, 96 0, 95 0, 95 0, 96 0, 95 0, 96 0, 93 0, 96 0, 94 0, 95 0, 96 VO LT A G E (P .U ) Awal GI AMP
RA GI ASAR I GI BTR
TI GI GLN
UK GI GNY
AR GI KAP AL GI NGA RA GI NSD
UA GI PBIA N GI PKLO D GI PMR
ON GI PSGR N GI PYGA N GI SAN UR GIS
BND ARA Awal 0,951 0,944 0,946 0,954 0,957 0,952 0,945 0,956 0,952 0,956 0,933 0,957 0,941 0,954 0,959 Capasitor Bank 0,961 0,963 0,967 0,975 0,979 0,978 0,978 0,978 0,98 0,981 0,943 0,967 0,954 0,967 0,965 SVC 0,987 0,971 0,981 1 0,978 0,984 0,991 0,984 0,993 0,996 0,984 0,983 0,989 0,993 0,975
0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 V ol ta ge (P .U .)
Awal Capasitor Bank SVC
Jurnal Teknik Elektro dan Komputer vol. 12  no. 2 May-August 2023,  pp. 139-144
p-ISSN : 2301-8402 , e-ISSN : 2685-368X , available at : https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom
Gambar 7: Output Keluaran Arus Tanpa Passive Filter
Gambar 8: Output Grafik Garis Terpasang Passive Filter
Telah dilakukan simulasi sistem harmonisa tanpa filter pasif pada  SVC.  Dari  simulasi  ini,  diperoleh  bentuk  grafik  luaran yang dapat terlihat pada gambar 6.
Simulasi  spektrum  arus  harmonisa  tanpa  filter  pasif  pada SVC  juga    telah  dilakukan,  dimana  dari  hasil  simulasi  ini diperoleh luaran arus yang dapat dilihat pada gambar 7
Untuk  gambar  8  dan  9,  merupakan  bentuk-bentuk  sinyal luaran yang diperoleh dari simulasi sistem harmonisa dengan filter  pasif  pada  SVC  .  Pada  gambar  9,  ditunjukkan  luaran grafik garis yang dilakukan terhadap tegangan.
Untuk simulasi spektrum arus harmonisa dengan filter pasif pada SVC,  dilakukan  dengan  hasil  luaran spektrumnya dapat dilihat pada gambar 10. Hasil ini dapat  dibandingkan dengan hasil yang diperoleh pada gambar 7.
Tabel II merupakan hasil pengujian dengan maupun tanpa filter  pasif  terhadap  THDv.  Persentasenya  ditunjukkan  oleh beberapa parameter orde ke-3, ke-5, dan seterusnya.
Gambar 9: Output Grafik Garis Terpasang Passive Filter
Gambar 10: Output Spektrum Harmonisa Terpasang Passive Filter

## TABEL II HASIL PENGUJIAN PASSIVE FILTER TERHADAP THD V IV. K ESIMPULAN

## A. Kesimpulan
Hasil  analisa  standart IEEE 14-bus,  sebelum  dan  sesudah pemasangan  SVC  yang  mana  sebelum  pemasangan  terjadi jatuh  tegangan  namun  saat  penempatan  SVC  mampu menaikan  nilai  tegangannya  diantara  (0,95≤V base ≤1,05)  P.U. Namun  dengan  penempatan  SVC  terjadi  harmonisa gelombang arus maupun tegangan.
Hasil  nilai  persenan  pada  orde  sebelum  dan  sesudah pemasangan Passive Filter pada SVC sesuai dengan Standar IEEE 519-2014 (max 2,5% untuk THDv) yaitu orde ke 3 yaitu 1,99% menjadi 1,95%, orde ke 5 yaitu 3,40% menjadi 2,13%,
Parameter Pengujian Hasil Tanpa Filter            Filter Orde ke 3 THD V 1,99% 1,95% Orde ke 5 THD V 3,40% 2,13% Orde ke 7 THD V 2,81% 2,06% Orde ke 9 THD V 1,67% 1,64% Orde ke 11 THD V 2,09% 1,84% Orde ke 13 THD V 2,11% 1,98% Orde ke 15 THD V 2,19% 1,96%
144
Made  Dika  Nugraha  –  Analisa  Filter  Pasif pada Static  Var  Compensator (SVC) Mereduksi Total Harmonic Distortion (THD) di Sistem Transmisi Bali.
orde  ke 7 yaitu 2,81% menjadi 2,06%,  orde  ke 9 yaitu 1,67 menjadi 1,64%, orde ke 11 2,09% menjadi 1,84%, orde ke 13 yaitu  2,11%  menjadi  1,98%  dan  orde  ke  15  yaitu  2,19% menjadi 1,96%.
Simulasi  penempatan passive  filter dapat  membantu mengurangi nilai THDv dan juga dapat memperbaiki output grafik  garis  gelombang  yang  dihasilkan  pada  sistem  saat beroperasi.
B. Saran
Pada  penelitian  ini  masih  bisa  dikembangkan  dengan menggunakan  perangkat  FACTS devices lainnya  seperti Tyristor  Controlled  Series  Capacitor (TCSC), Static Condenser (STATCON) dan Unified Power Flow Controller (UPFC), untuk memperbaiki profil tegangan, kestabilan aliran daya serta kualitas daya. Filter aktif dalam perangkat FACT devices juga  memungkinkan  untuk  dilakukan  penelitian lanjutan untuk mereduksi total harmonisa dalam suatu sistem transmisi.

## V. KUTIPAN
[1] I. N. Syamsiana, R. A. Susilo, dan F. Ronilaya, “Design Synergetic Control for Electric Power System with Static VAr Compensator,” dalam 4th International Conference on Vocational Education and Training,  ICOVET  2020 ,  Institute  of  Electrical  and  Electronics
Engineers Inc., Sep 2020, hlm. 228–234. doi: 10.1109/ICOVET50258.2020.9230086.
[2] J. H. (Joe H. ) Chow, J. J. Sanchez-Gasca, dan Institute of Electrical and  Electronics  Engineers, Power  system  modeling,  computation, and control .
[3] IEEE  Control  Systems  Society.  Tunisia  Chapter,  IEEE  Signal Processing Society. Tunisia Chapter, dan Institute of Electrical and Electronics  Engineers, Proceedings,  2019  19th  International Conference  on  Sciences  and  Techniques  of  Automatic  Control  & Computer Engineering (STA).
[4] J. Fredy, C. Acero, W. R. Limachi Viamonte, O. Chayña Velasquez, dan W. O. Paredes Pareja, “Power Quality Improvement with SVC in a Power System of 220kV,” 2020.
[5] Institute  of  Electrical  and  Electronics  Engineers, 2019  8th International  Conference  on  Modeling  Simulation  and  Applied Optimization (ICMSAO).
[6] Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017 Innovations in Power and Advanced Computing Technologies (i-PACT) : 21-22 April 2017.
[7] J. Tupsa-Ard, C. Chamchoy, dan T. Tayjasanant, “Electrical Power Systems  Power  Engineering  and  Power  System  High-Voltage Passive Harmonic Filter Design.”
[8] M. Asadi dkk. , “Optimal Placement and Sizing of Capacitor Banks in  Harmonic  Polluted  Distribution  Network,”  dalam 2021  IEEE Texas  Power  and  Energy  Conference,  TPEC  2021 ,  Institute  of Electrical  and  Electronics  Engineers  Inc.,  Feb  2021.  doi: 10.1109/TPEC51183.2021.9384992.
[9] University  of  Wollongong  in  Dubai,  IEEE  Power  &  Energy Society., dan Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020 19th International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP) : 6-7 July 2020, Dubai, UAE .
[10] H.  Dirik,  I.  U.  Duran,  dan  C.  Gezegin,  “A  Computation  and Metering  Method  for  Harmonic  Emissions  of  Individual Consumers,” IEEE Trans Instrum Meas , vol. 68, no. 2, hlm. 412– 420, Feb 2019, doi: 10.1109/TIM.2018.2843538.
[11] R.  Darussalam,  A.  Rajani,  T.  D.  Atmaja,  A.  Junaedi,  dan  M. Kuncoro,  “Study  of  Harmonic  Mitigation  Techniques  Based  on Ranges Level Voltage Refer to IEEE 519-2014,” dalam Proceeding
-  2020  International  Conference  on  Sustainable  Energy Engineering  and  Application:  Sustainable  Energy  and Transportation:  Towards  All-Renewable  Future,  ICSEEA  2020 , Institute  of  Electrical  and  Electronics  Engineers  Inc.,  Nov  2020, hlm. 14–21. doi: 10.1109/ICSEEA50711.2020.9306137.
[12] IEEE  Staff, 2019  Research,  Invention,  and  Innovation  Congress (RI2C) . IEEE, 2019.
[13] A. de Melo Rodrigues, L. Fernandes Silva, dan L. Carvalho Souza, “SVC  OPERATING  AS  AN  UNBALANCE  COMPENSATOR WITH  CONTROL  SYSTEM  BASED  ON  THE  STEINMETZ METHOD  AND  THE  INSTANTANEOUS  POWER  THEORY,” 2019.
[14] IEEE Staff dan IEEE Staff, 2010 Annual IEEE India Conference.
[15] L. Gumilar, A. Kusumawardana, M. A. Habibi, S. Norma Mustika, dan  W.  S.  Nugroho,  “Current  and  Voltage  Harmonic  Distortion Minimization  in  Nonlinear  Loads,”  dalam 4th  International Conference on Vocational Education and Training, ICOVET 2020 , Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Sep 2020, hlm. 13–18. doi: 10.1109/ICOVET50258.2020.9230217.
Made  Dika  Nugraha memperoleh gelar sarjana Teknik pada tahun 2016 di  Teknik  Elektro  Institut  Teknologi Nasional  Malang.  Bidang  keahlian yang  dikerjakan  sepanjang  S1  adalah Kualitas  Daya  dan  Elektronika  Daya. Ia  kemudian  melanjutkan  pendidikan magister  di  Program  Pasca  Sarjana Program Studi Manajemen Energi dan lulus  pada  tahun  2019.  Pada  tahap magister  ini,  bidang  yang  ia  kerjakan  adalah  Simulasi  Filter Aktif dalam 6 Pulse Static Compensator (STATCOM) dalam Mereduksi Harmonisa. Sejak tahun 2021 hingga saat ini (2023), ia  mengajar  di  Program  Studi  Teknologi  Telekomunikasi Sekolah Vokasi Universitas Warmadewa.