OPEN ACCESS J OURNAL OF T ELECOMMUNICATION , E LECTRONICS , AND C ONTROL E NGINEERING (JTECE) ISSN: 2654-8275 (O NLINE ) JTECE. V OL . 05, N O . 02, PP.132-143, J ULY 2023 DOI: 10.20895/ JTECE . V 5 I 2.1066
Pengaruh Penambahan Kapasitor Bank terhadap Perbaikan Daya pada Direct On Line (DOL)

## Berbasis Programmable Logic Controller (PLC) di Motor Listrik 3 Phase
The Effect of Adding Capacitor Bank on Power Improvement in Direct On-Line (DOL) Based on Programmable Logic Controller (PLC) in

## Three-Phase Electric Motor
Rizki Noor Prasetyono *,1 , Rizky Mubarok 2 , Rito Cipta Sigitta H. 3 , M. Zidan Alfariki 4 , Nasrulloh 5 , Randi Adzin Murdiantoro 6
1,2,4,5,6 Program Studi Teknik Elektro, FST, Universitas Peradaban Jalan Raya Pagojengan Km. 3 Paguyangan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah Kode Pos: 52276
3 Program Studi Informatika, Universitas Bhamada Slawi Jalan Raya Pagojengan Km. 3 Paguyangan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah Kode Pos: 52276
* ,1 Corresponding author: rizkinoorupb@peradaban.ac.id 2 rizkymubarok@peradaban.ac.id, 3 rintocipta@bhamada.ac.id, 4 teperadaban@gmail.com,
5 arul.ste@gmail.com, 6 randi.adzin.m@gmail.com
Received on 11-05-2023, accepted on 13-07-2023, published on 22-07-2023

## Abstrak
Tujuan penelitian ini mengetahui pengaruh penambahan kapasitor bank terhadap Perbaikan Daya pada Direct On Line (DOL)  berbasis Programmable  Logic  Controller (PLC)  di  Motor  Listrik  3  Phase.  Mayoritas  beban  di  industri memakai beban motor induksi 3 phase yang merupakan beban induktif. Keuntungan motor listrik 3 phase tersebut dan  negara  yang  masih  menyubsidi  konsumsi  listrik.  Hal  ini  merupakan  suatu  indikasi  setiap  konsumen  dapat melakukan perbaikan faktor daya dengan tujuan efisiensi daya. Penelitian yang digunakan adalah jenis kuantitatif dengan mengeksperimenkan penambahan kapasitor bank pada motor 3 phase. Melalui tahapan perancangan alat, pengujian alat pengambilan data faktor daya & efisiensi, analisis data dan penarikan kesimpulan.  Hasil penelitian penggunaan kapasitor bank berpengaruh pada perbaikan faktor daya yang ditunjukkan dari signifikasni 0,001 < 0,05  pada  rangkaian  DOL  di  motor  listrik  3  fasa  berbasis  PLC.  Diperkuat  dengan  nilai  rata-rata  cos  phi  sesudah penggunaan  kapasitor  bank  memiliki  nilai  0,912  yang  artinya  sudah  sesuai  standar  PLN  yaitu  nilai  0,9.  Cos  phi mendekati  angka  1  dapat  dikatakan  penggunaan  listrik  lebih  efisien.  Dapat  dilihat  dari  nilai  rata-rata  efisiensi sebelum dan sesudah yaitu 68,29% menjadi 91,17% artinya mengalami peningkatan.
Kata kunci: Kapasitor Bank, Perbaikan Daya, Direct On Line (DOL), Programmable Logic Controller (PLC), Motor Listrik 3 Phase

## Abstract
The purpose of this study was to determine the effect of adding capacitor bank on Power Improvement on Direct On Line (DOL) based on Programmable Logic Controller (PLC) in 3-Phase Electric Motor. The majority of loads in industry uses 3-phase induction motor loads which are inductive loads. The 3-phase electric motor gives advantage for  the  country  which  is  still  subsidizing  electricity  consumption.  It  indicates  that  every  consumer  can  make improvements to the power factor for the purpose of power efficiency. The research was a quantitative one.  The
RIZKI NOOR PRASETYONO et al.: JTECE. V OL . 05, N O . 02, PP.132-143, J ULY 2023
experiments  were  conducted  by  adding  capacitor  bank  to  3-phase  motor.  After  carrying  out  the  stages  of  tool design, power factor and efficiency testing, data collection, data analysis, and conclusions, the result showed that the use of capacitor bank had effect on power factor improvement in Direct On-Line (DOL) based on Programmable Logic Controller (PLC) in 3-phase electric motor, indicated by a significance of 0.001<0.05. In addition, the average value of cos phi after using capacitor bank was 0.912, which was in line with the standard set by PLN, namely 0.9. Cos phi was close to 1. It means that the use of electricity was more efficient.  The average value of efficiency before and after, namely 68.29% to 91.17%, had increased.
Keywords: Capacitor Bank, Power Repair, Direct On Line (DOL), Programmable Logic Controller (PLC), 3 Phase Electric Motor

## I. P ENDAHULUAN
Sebagian besar industri banyak  menggunakan beban induktif  yang  memiliki faktor daya  yang rendah. Seperti  pada  penelitian  Eyse  dkk  [1]  sistem  kelistrikan  yang  mengalami  penurunan  faktor  daya mengakibatkan penurunan kualitas daya. Jika faktor daya dari alat tersebut rendah maka akan mengganggu kinerja  dari  alat  elektronik.  Semakin  meningkatnya  konsumsi  beban  induktif  maka  menghasilkan  daya reaktif  yang terus bertambah  akibatnya sumplai daya listrik  yang  naik. Karena dalam jenis  motor listrik apapun untuk menjaga kondisi perubahan fluks yang fluktuatif melalui daya reaktif yang besar [2]. Keadaan tersebut mengakibatkan tegangan jatuh, meningkatnya arus dan faktor daya yang semakin berkurang pada jaringan yang dekat pada beban. Mayoritas beban di industri memakai beban motor induksi 3 phase yang merupakan  beban  induktif.  Motor  induksi  3  fasa  bekerja  melalui  pemanfaatan  perubahan  fluks  medan magnet dari sumber tegangan dan arus yang mengalir pada motor [3], [4]. Prinsip kerja dari motor induksi 3  phase  yaitu  apabila  belitan  stator  diberikan  arus  stator  menimbulkan  medan  magnet,  sehinggaa  rotor bergerak dangan [5], [6]. Karena perawatan dan dioprasikan mudah, motor listrik 3 fasa digunakan sebagai alat penggerak. Kemudian yang lebih menarik lagi motor listrik 3 fasa lebih hemat konsumsi energi [7].
Keuntungan motor listrik 3 phase tersebut dan negara yang masih mensubsidi konsumsi listrik. Hal ini merupakan suatu indikasi setiap konsumen dapat melakukan perbaikan faktor daya dengan tujuan efisiensi daya.  Untuk  melakukan  perbaikan  daya  pada  beban  induktif  yaitu  dengan  pemasangan  kapasitor  bank. Peneltian Rofii dkk, [8] juga menunjukan pengaruh kapasitor bank yang signifikan dalam perbaikan daya khususnya dalam pengehamtan energi listrik. Seperti pada penelitian Basudewa [9] kapasitor bank mampu menghemat konsumsi daya dengan estimasi pengehematan energy selama 4 bulan. Motor induksi 3 phase diperlukan  rangkaian  kontrol  untuk  pengasutan  terhadap  arus  starting  motor  tersebut.  Rangkaian pengasutan  pada  motor  induksi  biasa  menggunakan  rangkaian  pengasutan Direct  On  Line (DOL)  yang merupakan rangkain pengasutan sederhana untuk menggerakan motor listrik secara konvensional. Metode rangkaian  DOL  ini  paling  mudah  diterapkan,  dan  juga  memiliki  keuntungan  mengemat  energi  dengan faktor daya tinggi kemudian mengurangi dalam konsumsi kabel dan trafo [10].
Posisi penelitian ini dari penelitian yang sudah dilakukan yaitu pertama dari penelitian Rofandi dkk [11]  menyatakan  bahwa  dalam  penelitiannya  dilakukan  penambahan  kapasitor  bank  untuk  mengatasi kerugian  energy  listrik/  rugi  listrik.  Penelitian  lain  yaitu  membahas  bahwa  kapasitor  bank  memiliki kemampuan  untuk  memperbaiki  daya  kemudian  perhitungan  koefisien  perbaikanya  [12].  Kemudian penelitian Souza dkk [13] hanya membahas peforma motor induksi 3 phase dari tahun ke tahun. Penelitian yang  lain  hanya  membahas  sebagian  kecil  untuk  perbaikan  faktor  daya  dalam  jaringan  listrik  tanpa memberikan solusi saran perbaikannya [1][14]. Dari beberapa penelitian diatas perbedaan penelitan yang akan dilakukan adalah membahas secara detail pengaruh penambahan kapasitor bank terhadap perbaikan daya  pada  rangkaian  DOL  ( direct  OnLine )  berbasis  PLC  di  motor  listrik  3  phasa.  Mengkombinasikan komponen perbaikan dan otomasi berbasis PLC dan rangkaian listrik DOL.
Penelitian  yang  dilakukan  Ulya  [15]  &  Yani  [16]  hanya  pemasangan  kapasitor  bank  untuk  perbaikan daya saja. Bahkan Musyahar[14] beban listrik rumah tangga dipasang kapasitor bank dalam perbaikan daya. Pada rangkaian listrik di industri memiliki rangkaian induktif yang dimana arus tertinggal dari tegangan. Maka dibutuhkan analisis pemasangan kapasitor bank dalam perbaikan daya melalui metode DOL, dan bisa dikombinasikan  perkembangan  teknologi  di  industri  pengasutan  motor  induksi  diubah  dengan  PLC ( Progamable Logic Controller ) yang merupakan alat otomatis untuk menggerakan motor induksi 3 phasa.
RIZKI NOOR PRASETYONO et al.: JTECE. V OL . 05, N O . 02, PP.132-143, J ULY 2023

## II. T INJAUAN P USTAKA

## A. Faktor Daya
Faktor  daya  adalah  ukuran  kualitas  listrik,  yang  membandingkan  daya  aktif  dengan  daya  reaktif.[17]. Faktor daya disimbolkan cos 𝜑 dengan persamaan 1[18].
cos 𝜑
𝑝𝑓 = 𝑝 𝑆 (1)
Dimana  untuk Pf itu  faktor  daya, P merupakan  daya  aktif,  dan S adalah  daya  semu.  Salah  satu perbaikannya  melalui  pengurangan  daya  reaktif  ( Q ).  Kompensator  digunakan  mengurangi  daya  reaktif melalui pemasangan kapasitor bank dengan rating kVAR , berikut perhitungannya melalui persamaan 2 [19]:
∆𝑄 = 𝑃  ×   (tan 𝜑  awal − tan 𝜑 target) (2)
Dimasukkannya  daya  reaktif  dibatasi  oleh  faktor  daya  maksimum  100%,  dan  tidak  mengubah  status lagging atau leading dari  sistem,  yang  mempertahankan  fungsi  beban  terpasang.  Ketika  faktor  daya mendekati 0, sistem memasok lebih banyak daya reaktif daripada daya aktif, menghasilkan daya semu yang tinggi  dan  sistem  yang  tidak  efisien  [1].  Ketika  faktor  daya  suatu  sistem  bagus  pada  saat  mendekati  1, peningkatan  kualitas  daya  sistem.  Untuk  mencapai  hal  ini,  kapasitor  bank  menyuplai  daya 𝑄 𝑐 ang memberikan  daya  reaktif  sama  dengan  jumlah  yang  dibutuhkan  dan  digunakan.  Jika  persyaratan  ini terpenuhi, bank kapasitor akan meningkatkan faktor daya ke nilai maksimumnya (faktor daya =1) [12].

## B. Kapasitor Bank
Kapasitor secara teori merupakan koponen pasif yang berfungsi sebagai penyimpan muatan dalam dua keping  plat  konduktor  yang  dipasang  sejajar  dan  ditengahnya  terdapat  suatu  bahan  dielektrik  [20]. Kapasitor bank sendiri merupakan jenis kapasitor yang digunakan dalam dunia industri untuk menghindari daya reaktif agar tidak terkena denda oleh lembaga pelayanan listrik. Kapasitor bank yang digunakan juga oleh jasa pelayanan listrik untuk mengurangi rugi-rugi listrik pada jaringan distribusi dan transmisi. Pada sistem jaringan listrik juga menggunakan kapasitor bank sebagai tambahan daya ketika terjadi beban lebih ( overload) maupun turun tegangan ( voltagedrop) [11] .

## C. Motor Induksi 3 Phase
Motor induksi memang sudah dipakai didunia industri mengikuti perubahan teknologi[21]. Keunggulan yang  ditonjolkan,  murah,  dapat  dibeli  dengan  mudah,  penggunaan  yang  simple  sehingga  langsung duhubungkan pada sumber daya AC ( Alternating Current ). Prinsip menurut Souza dkk & Tsani dkk [13], [22]  pertama  ketika  tegangan  3  phasa  dihubungkan  pada  kumparan  stator,  timbulah  energi  kinetik  yang mengakibatkan  mucul  kecepatan.  Kedua  perputaran  stator  yang  menimbulkan  medan  induksi  di  batang konduktor pada rotor, mucul ggl induksi sesuai hukum Faraday. Ketiga munculnya ggl induksi (E) maka terjadi arus (I). Keempat arus didalam medan magnet menimbulkan gaya motor. Kelima gaya (F) pada rotor cukup kuat untuk menangani pasangan beban, rotor akan mulai berputar searah dengan medan putar stator.
Motor  listrik  akibat  dari  ggl  induksi  akibat  dari  perubahan  fluks  listrik  yang  berubah  tiap  detiknya menjadi kecepatan atau energi mekanis[13], [23]. Kenyataanya efisiensi motor listrik memiliki Inefisiensi sistem konversi elektro-mekanis, khususnya motor listrik induksi, disebabkan oleh kehilangan energi yang mencegahnya mencapai efisiensi 100%. Dalam pengoperasian motor listrik, daya total yang diterima sama dengan jumlah daya yang disalurkan dan rugi daya yang terjadi. [21]. Nilai efisiensi sebuah motor listrik biasanya tidak secara jelas tertera pada plakat namanya. Namun, dapat dihitung  menggunakan data arus dan tegangan, serta nilai Cos 𝜑 an daya motor listrik yang tertera pada plakat namanya. Persamaan 3 dapat digunakan untuk menghitung daya masukan dari motor listrik induksi [24]:
𝑃1 =   √3   ×  𝑉  ×  𝐼  ×   cos 𝜑 (3)
Dalam persamaan tersebut, P1 merupakan daya masukan (Watt), V adalah tegangan kerja dari sistem, I adalah arus  yang disuplai, dan Cos 𝜑 faktor daya.  Daya  masukan dari motor listrik adalah P1, sehingga
RIZKI NOOR PRASETYONO et al.: JTECE. V OL . 05, N O . 02, PP.132-143, J ULY 2023
daya yang dikonversi menjadi daya keluaran adalah P2. Dengan demikian, kerugian daya pada motor listrik persamaan 4. dan untuk nilai ɳ Efisiensi motor listrik (%) motor listrik didapatkan persamaan 5 berikut:
Rugi − Rugi daya motor listrik = 𝑃1 − 𝑃2 (4) 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 (𝜂) = 𝑃2 𝑃1 × 100% (5)

## D. Pengasutan Motor Dengan Metode Direct On Line (DOL)
Untuk  motor  yang  dioperasikan  dengan  pengasutan  langsung  DOL  (Direct  On  Line),  suplai  listrik langsung dihubungkan ke motor melalui rangkaian [25]. Namun, karena arus pengasutan bisa mencapai 7- 8 kali arus normal, pengasutan langsung ini hanya cocok untuk motor kecil dengan daya kurang dari 5 kW. Pada Gambar 1 (a) dan (b) rangkaian pengasutan DOL mengindikasikan bahwa saat tombol start ditekan, arus  akan  mengalir  melalui  rangkaian  kendali  dan  kumparan  kontaktor  dari  fasa  ke  netral.  Kumparan kontaktor  akan  menutup  untuk  menghubungkan  suplai  3  fase  ke  motor.  Jika  tombol  start  dilepaskan, rangkaian kendali akan tetap aktif. Hal ini dikarenakan pada sebuah kontaktor terdapat kontak bantu untuk mengunci arus yaitu kontak bantu 13 &14.
(a)
(b)
Gambar 1 (a) Rangkaian Kontrol DOL dan (b) Rangkaian Daya

## E. Progammable Logic Controller (PLC)
PLC  adalah  alat  kontrol  menggunakan  mikroprosesor  yang  mudah  digunakan  dengan  berbagai  funsi kontrol  yang  kompleks[26].  Penggunaan  PLC  dipilih  karena  pengontrol  khusus  yang  dirancang  untuk otomatisasi dan kontrol industri. Jadi untuk proses on off pada motor listrik 3 phasa menggunakan PLC, dengan diagram ladder yang sederhana. Kemudian PLC mampu diprogram, dikendalikan, dan dioperasikan oleh individu dengan keterampilan komputer dasar.  Proses membuat tahapan berupa garis dan alat yang dilakukan  operator  dalam  diagram Ladder .  Hasil  diagram  dimasukkan  ke  komputer  dan  menggantikan kebutuhan kabel eksternal dalam mengendalikan proses rangkaian. Ketika PLC beroprasi memanfaatkan sistem saklar HIDUP ( ON ) dan MATI ( OFF ) dan variasi keluaran yang lain, dapat dilihat gambar 2.
Gambar 2. PLC Omron CP1E

## III. M ETODE P ENELITIAN
Metode  penelitian  merupakan  jenis  kuantitatif  dengan  melakukan  eksperimen  rangkaian  DOL  dengan menambahkan kapasitor bank untuk motor listrik tiga fase berbasis PLC. Penelitian melalui tahapan sesuai dengan  gambar  3  diatas  alur  penelitian  dijelaskan  mulai  dari  studi  literatur  digunakan  untuk  mecari
RIZKI NOOR PRASETYONO et al.: JTECE. V OL . 05, N O . 02, PP.132-143, J ULY 2023
informasi, data, dan pernyataan melalui penelusuran dokumen dari jurnal, artikel, prosiding maupun buku [27],  [28].  Dari  hasil  penelusuran  literature  maupun  dokumen  melalui  jurnal  jurnal,  artikel,  prosiding maupun  buku  dibutuhkan  kapasitor  bank  untuk  faktor  daya.  Kebutuhan  kapasitor  bank  sangat  penting dalam pemenuhan faktor daya [8], [16], [29]. Kemudian dikombinasikan dengan perkembangan teknologi berupa  otomatisasi  melalu  PLC.  Dilanjutkan  dengan  perancangan  alat  dimana  menentukan  skema rangkaian, alat dan bahan yang akan digunakan, pembuatan rangkaian dan uji coba. Tahapan pengambilan data  dilakukan  pengambilan  dua  data  utama  yaitu  faktor  daya  dan  efisiensi  dilanjutkan  analisis  data. Selanjutnya penarikan kesimpulan dan pembuatan laporan maupun luaran penelitian sesuai dengan skema hibah internal universitas peradaban.
Gambar 3. Alur Penelitian

## A. Perancangan Alat
1. Blok Diagram
Untuk blok diagram untuk pelaksanaan penelitian sesuai dengan gambar 4 (a) dalam instalasi rangkaian kontrol Direct On Line hanya membutuhkan sumber fasa 220 V untuk menjalankan PLC dan kontaktor di A1  dan  A2.  Rangkaian Direct  On  Line ini  bisa  menggunakan  cara  konvensional  maupun  dengan  PLC. Untuk proses pemrograman sesuai gambar 4 (b) PLC untuk pengontrolan tidak menggunakan kontak bantu Kontaktor, melainkan menggunakan pengunci di sistem PLC itu sendiri. Sedangkan untuk rangkaian daya ini  membutuhkan  sumber  AC  3  Phase  untuk  menggerakan  motor  listrik  3  phase.  Rangkaian  daya  ini merupakan hal yang penting dalam pengoperasian motor induksi 3 phasa. Sedangkan untuk kapasitor bank dipasang setelelah kontaktor utama yang menuju sumber motor listrik 3 phasa.
(a)
(b)
Gambar 4. (a) Blok Diagram & (b) Flowchart Pemrograman pada PLC

## 2. Skema Rangkaian
Skema  rangkaian  untuk  penambahan  kapasitor  bank  terhadap  perbaikan  daya  pada  rangkaian  DOL ( direct OnLine ) berbasis PLC di motor listrik 3 phasa sesuai gambar 5.
RIZKI NOOR PRASETYONO et al.: JTECE. V OL . 05, N O . 02, PP.132-143, J ULY 2023

## Gambar 5. Skematik Rangkaian

## 3. Penentuan Nilai Kapasitor Bank
Dari gambar diatas merupakan data nameplat pada motor induksi 3 phasa. Dari gambar diatas dicari daya semu dan daya reaktif nya

## 𝑆 = 𝑉  ×  𝐼  ×   √3 = 380  ×  1,17  ×  1,73 = 770,1 𝑉𝐴
Ditemukan nilai daya semu bernilai 770,1 VA, Selanjutnya mencari nilai daya reaktif:
𝐶𝑜𝑠 𝜑 = 𝑃 𝑆 = 373
770,1 = 0,48  𝑚𝑎𝑘𝑎, 𝜑 =   𝐶𝑜𝑠 −1 0,48 = 61,31°
𝑄 = 𝑆  ×  𝑆𝑖𝑛 𝜑 = 770,1  ×  𝑆𝑖𝑛 61,31° = 770,1  ×  0,88 = 677,69 𝑉𝐴𝑅
Dibutuhkan Cos 𝜑 = 0,98 maka, 𝜑 =   𝐶𝑜𝑠 −1 0,98 = 11,48 ° , kemudian mencari arus dari persamaan daya.
𝐼 = 𝑃 𝑉  ×   √3 ×  𝐶𝑜𝑠 𝜑 = 373 380  ×  1,73  ×  0,98 = 0,58 𝐴
𝑄 𝑘 = 𝑆 𝑥 𝑇𝑎𝑛 11.48° = 770,1 𝑥 𝑇𝑎𝑛 11.48° = 154,02 𝑉𝐴𝑅
𝑄 𝐶𝐴𝑃 = 𝑄  −   𝑄 𝑘 = 677,69 − 154,02 = 523,67 𝑉𝐴𝑅
Menentukan Nilai Kapasitor
𝑄 𝐶𝐴𝑃 = 523,67 3 = 174,56 𝑉𝐴𝑅
Sehingga penentuan nilai kapasitansi kapasitor bank sebagai berikut
𝐶 = 𝑄 𝐶𝐴𝑃 −2 × 𝜋 × 𝐹  ×   𝑉 2 = 174,56 −2  ×  3,14  ×  50  ×    380 2 = 174,56 45.341.600 ×  1.000.00 =  3,85 𝜇𝐹
Jadi kapasitor yang dbutuhkan yaitu sebesar 3, 85 µF dan dibulatkan menjadi 4 µF

## B. Teknik Pengumpulan Data dan Variabel Penelitian
Proses  pengumpulan  data  yaitu  data  primer  dari  ekperimen  rangkaian  DOL  dengan  menambahkan kapasitor bank untuk motor listrik tiga fase berbasis PLC. Data kuantitatif yang diambil adalah data faktor daya  dan  data  perhitungan  efisiensi  melalui  pengukuran  berulang.Variabel  terikat  ( Y )  sesuai  dengan pengumpulan data yaitu faktor daya dari daya reaktif yang terjadi pada rangkaian. Variabel bebas ( X ) yang diambil dalam menganalisis regresi yaitu penambahan kapasitor bank. Pengambilan data disesuaikan antara penggunaan kapasitor bank dengan yang tidak untuk melihat kondisi faktor dayanya.

## C. Teknik Analisis Data

## 1. Analisis Ralat Data Penelitian
Analisis  ralat  untuk  meminimalisir  data  yang  diambil  memiliki  ketelitian/  kecermatan  dibawah  90%. Biasanya data dilakukan dengan cara diambil secara berulang dan sesuai dengan interval waktu yang sudah ditentukan. Data yang terbaik bisa diambil dari rerata hasil ukur 𝑥̅ dengan persamaan 6.
RIZKI NOOR PRASETYONO et al.: JTECE. V OL . 05, N O . 02, PP.132-143, J ULY 2023
𝑥̅ = ∑ 𝑥 𝑛 𝑖 𝑛 (6)
Deviasi  standar  didefinisikan  sebagai  akar  rerata  kuadrat  deviasinya  ( ∆𝑥 )  sesuai  rumus  7  dan  Deviasi standar relatifnya ditulis rumus 8:
∆𝑥 = √ ∑ (𝛿𝑥 1 )² 𝑛 𝑖 𝑛 − 1 = √ ∑ (𝑥 𝑖 − 𝑥̅)² 𝑛 𝑖 𝑛 − 1 (7)
∆𝑥 𝑟 ̅̅̅̅̅ = ∆𝑥 𝑥̅ 𝑎𝑡𝑎𝑢 ∆𝑥 𝑟 ̅̅̅̅̅ = ∆𝑥 𝑥̅ × 100% (8)
Selanjutnya nilai pengukuran ( x ) dapat ditulis rumus 9:
𝑥 = 𝑥̅ ± ∆𝑥 (9)
Nilai pengukuran seringkali dinyatakan dengan  keseksamaan atau ketelitian, atau kecermatan, sebesar 1 − ∆𝑥 𝑟 ̅̅̅̅̅ atau 100% − ∆𝑥 𝑟 ̅̅̅̅̅% .

## 2. Analisis Pengaruh
Analisis dilakukan melalui uji prasyarat terlebih dahulu yaitu dengan Uji normalitas untuk melihat data faktor daya apakah bernilai normal atau tidak melalui uji shapiro wilk dengan data kurang dari 50 data. Uji menggunakan SPSS 25 dengan hipotesis apabila nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 dari derajat kebebasanya disimpulkan data normal (simetris) begitupun sebaliknya. Kemudian Uji homogenitas untuk melihat data faktor daya memiliki varian yang sama /tidak melalui uji Levene statistic. Melalui aplikasi SPSS 25 jika hasil nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 dari derajat kebebasanya artinya data homogen begitupun sebaliknya.
Analisis  regresi  dilakukan  untuk  megetahui  pengaruh  penambahan  kapasitor  bank  terhadap  perbaikan daya pada rangkaian DOL ( direct OnLine ) berbasis PLC di motor listrik 3 phasa. Dimana variabel bebasnya ( X )  adalah  penambahan  kapasitor  bank  dan  variebel  terikatnya  ( Y )  adalah  faktor  daya  maka  paradigma penelitianya. Analisis  Regresi  Linier  sedeerhana  menggunakan  aplikasi  SPSS  25  dengan  pengambilan keputusan sebagai berikut :
 Jika sig. dari tabel anova < 0,05 artinya ada pengaruh penambahan kapasitor bank terhadap perbaikan daya pada rangkaian DOL ( direct OnLine ) berbasis PLC di motor listrik 3 phasa.
 Jika  sig.dari  tabel  anova  >  0,05  artinya  tidak  ada  pengaruh  penambahan  kapasitor  bank  terhadap perbaikan daya pada rangkaian DOL ( direct OnLine ) berbasis PLC di motor listrik 3 phasa.

## IV. H ASIL DAN P EMBAHASAN
Pengambilan  data  dilakukan  dilaboratorium  Teknik  Elektro  Universitas  Peradaban  mengacu  skema rangkaian kemudian diaplikasikan sesuai dengan gambar 6 berikut.
(a)
(b)
Gambar 6. (a) Rangkaian tanpa kapasitor bank (b) Rangkaian menggunakan kapaasitor bank
Sesuai  gambar  6  (a)  dan  (b)  dilakukan  perangkaian  motor  induksi  3  phase,  dilakukan  pengukuran berulang  pada  fasa  R,  S  dan  T  untuk  mengetahui  daya  semu.  Arus  pada  tiap  fasa  diukur  dengan menggunakan instrument tang amper seperti pada gambar 7 berikut.
RIZKI NOOR PRASETYONO et al.: JTECE. V OL . 05, N O . 02, PP.132-143, J ULY 2023
Gambar 7. Hasil Pengukuran
Sesuai dengan tujuan penelitian untuk memperbaiki faktor daya ketika motor induksi berjalan data yang diamati dan diambil hanya arus yang ketika motor berjalan saja ( running current ) tidak mengamati arus awal ( starting current ). Proses pengambilan data arus pada tiap fasa spesifikasi tegangan sumber 380 V dan daya aktif yang tertera 373 Watt. Kemudian data name plate motor induksi 3 phase yaitu Daya Motor = 0,37 KW = 373 Watt, Arus = 1,02 A, Cos Phi = 0,48, & Tegangan = 380 V maka sesuai persamaan 2 perhitungan daya reaktif sebagai berikut.
∆𝑄 = 𝑃 × (𝑡𝑎𝑛 𝜑 𝑎𝑤𝑎𝑙 − 𝑡𝑎𝑛 𝜑 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) ∆𝑄 = 373 × 𝑇𝑎𝑛(61.31° − 11.48°) = 373 × 𝑇𝑎𝑛 49.83° = 441.85 𝑉𝐴𝑅
Hasil pengukuran gambar 7 dilakukan pencatatan dan perhitungan ralat baik sebelum dipasang kapasitor bank tabel 1 dan sesudah digunakan kapsitor bank tabel 2 berikut.
Tabel 1. Hasil Penelitian sebelum Menggunakan Kapasitor Bank
Data Nilai Arus Daya Semu ( VA ) (𝒙 𝒊 − 𝒙 ̅) 𝟐 Cos
Phi (𝒙 𝒊 − 𝒙 ̅) 𝟐 Efisiensi
% R (A) (𝑹 𝒊 − 𝒙 ̅) 𝟐 S (A) (𝑺 𝒊 − 𝒙 ̅) 𝟐 T (A) (𝑻 𝒊 − 𝒙 ̅) 𝟐 1 0,76  0,0000160  0,82 0,000149 0,78  0,0000040  538,89 64,385 0,692  0,0000861 69,22 2 0,76  0,0000160  0,85 0,000296 0,79  0,0000640  558,23 128,052 0,668  0,0002161 66,82 3 0,76  0,0000160  0,83 0,000004 0,79  0,0000640  548,19 1,628 0,680  0,0000061 68,04 4 0,76  0,0000160  0,82 0,000160 0,79  0,0000640  538,59 69,289 0,693  0,0000934 69,25 5 0,76  0,0000160  0,85 0,000326 0,78  0,0000040  558,79 141,039 0,668  0,0002362 66,75 6 0,75  0,0000360  0,87 0,001482 0,78  0,0000040  572,22 640,394 0,652  0,0009633 65,18 7 0,75  0,0000360  0,84 0,000068 0,78  0,0000040  552,32 29,225 0,675  0,0000570 67,53 8 0,75  0,0000360  0,89 0,002884 0,78  0,0000040  582,22  1246,514  0,641  0,0017836 64,07 9 0,76  0,0000160  0,85 0,000326 0,79  0,0000640  558,79 141,039 0,668  0,0002362 66,75 10 0,75  0,0000360  0,84 0,000065 0,78  0,0000040  552,22 28,154 0,675  0,0000552 67,55 11 0,76  0,0000160  0,85 0,000326 0,78  0,0000040  558,79 141,039 0,668  0,0002362 66,75 12 0,76  0,0000160  0,81 0,000602 0,78  0,0000040  530,79 259,983 0,703  0,0003937 70,27 13 0,75  0,0000360  0,79 0,001411 0,78  0,0000040  522,22 609,794 0,714  0,0009844 71,43 14 0,75  0,0000360  0,84 0,000065 0,78  0,0000040  552,22 28,154 0,675  0,0000552 67,55 15 0,75  0,0000360  0,81 0,000500 0,78  0,0000040  532,22 215,914 0,701  0,0003224 70,08 16 0,75  0,0000360  0,84 0,000065 0,78  0,0000040  552,22 28,154 0,675  0,0000552 67,55 17 0,76  0,0000160  0,78 0,003019 0,78  0,0000040  510,79  1304,943  0,730  0,0022428 73,02 18 0,76  0,0000160  0,76 0,004880 0,78  0,0000040  500,99  2109,014  0,745  0,0037998 74,45 19 0,76  0,0000160  0,85 0,000326 0,78  0,0000040  558,79 141,039 0,668  0,0002362 66,75 20 0,76  0,0000160  0,85 0,000326 0,78  0,0000040  558,79 141,039 0,668  0,0002362 66,75 𝑥̅ 0,76  0,0004800  0,83  0,0172819  0,78  0,0000040  546,91  7468,791  0,683  0,0122952 68,29 Δ x 0,0050262 0,0301591 0,0041039 19,827 0,0050262 % ∆𝑥 𝑟 ̅̅̅̅̅ 0,6648475 3,6251779 0,5247971 3,625 0,7360327 Ketelitian 99,3351525 96,3748221 99,4752029 96,375 99,2639673
RIZKI NOOR PRASETYONO et al.: JTECE. V OL . 05, N O . 02, PP.132-143, J ULY 2023
Dari hasil pada tabel 1 didapatkan nilai ketelitian dan kecermatan pengukuran untuk arus pada R, S,dan T yaitu 99,335 %, 96,374%, dan 99,475% artinya nilai ketelitian dalam pengambila data dikatakan baik karena diatas 90%. Kemudian pada nilai rata-rata cos phi (φ) sebelum menggunakan kapasitor bank 0,683 artinya masih dibawah standar PLN yaitu 0,9 untuk nilai cos phi. Kemudian untuk hasil pengukuran sesudah menggunakan kapasitor bank sesuai dengan tabel 2 berikut.
Tabel 2. Hasil Penelitian setelah Menggunakan Kapasitor Bank Data Nilai Arus Daya Semu ( VA) (𝒙 𝒊 − 𝒙 ̅) 𝟐 Cos Phi (𝒙 𝒊 − 𝒙 ̅) 𝟐 Efisiensi
% R (A) (𝑹 𝒊 − 𝒙 ̅) 𝟐 S (A) (𝑺 𝒊 − 𝒙 ̅) 𝟐 T (A) (𝑻 𝒊 − 𝒙 ̅) 𝟐 1 0,23 0,0000010  0,62  0,0000063 0,20 0,0000123 407,59 2,709 0,915  0,0000119 91,51 2 0,23 0,0000010  0,61  0,0000976 0,20 0,0000123 402,74 42,198 0,926  0,0002094 92,62 3 0,23 0,0000010  0,64  0,0003062 0,20 0,0000123 420,74  132,342  0,887  0,0006327 88,65 4 0,23 0,0000010  0,63  0,0000561 0,20 0,0000123 414,16 24,246 0,901  0,0001225 90,06 5 0,23 0,0000010  0,61  0,0002622 0,20 0,0000123 398,59  113,337  0,936  0,0005814 93,58 6 0,23 0,0000010  0,62  0,0000005 0,20 0,0000123 408,79 0,199 0,912  0,0000006 91,24 7 0,23 0,0000010  0,62  0,0000063 0,20 0,0000123 407,59 2,709 0,915  0,0000119 91,51 8 0,23 0,0000010  0,62  0,0000499 0,20 0,0000123 404,59 21,585 0,922  0,0001048 92,19 9 0,23 0,0000010  0,61  0,0000596 0,20 0,0000123 404,16 25,766 0,923  0,0001258 92,29 10 0,23 0,0000010  0,62  0,0000283 0,21 0,0000422 405,74 12,222 0,919  0,0000581 91,93 11 0,23 0,0000010  0,61  0,0000596 0,21 0,0000422 404,16 25,766 0,923  0,0001258 92,29 12 0,23 0,0000010  0,62  0,0000020 0,20 0,0000123 410,16 0,854 0,909  0,0000052 90,94 13 0,23 0,0000010  0,63  0,0000561 0,20 0,0000123 414,16 24,246 0,901  0,0001225 90,06 14 0,23 0,0000010  0,61  0,0001974 0,21 0,0000422 400,00 85,304 0,933  0,0004332 93,25 15 0,23 0,0000010  0,63  0,0000561 0,20 0,0000123 414,16 24,246 0,901  0,0001225 90,06 16 0,23 0,0000010  0,61  0,0000596 0,20 0,0000123 404,16 25,766 0,923  0,0001258 92,29 17 0,23 0,0000010  0,64  0,0003062 0,21 0,0000422 420,74  132,342  0,887  0,0006327 88,65 18 0,23 0,0000010  0,64  0,0003062 0,21 0,0000422 420,74  132,342  0,887  0,0006327 88,65 19 0,22 0,0000810  0,62  0,0000063 0,21 0,0000422 407,59 2,709 0,915  0,0000119 91,51 20 0,22 0,0000810  0,63  0,0000561 0,21 0,0000422 414,16 24,246 0,901  0,0001225 90,06 𝑥̅ 0,23 0,0001800  0,62  0,0019787 0,20 0,0004550 409,24  855,133  0,912  0,0041937 91,17 Δ x 0,0030779 0,0102049 0,0048936 6,709 0,0050262 % ∆𝑥 𝑟 ̅̅̅̅̅ 1,3440764 1,6393298 2,4047198 1,639 0,5513135 Ketelitian 98,6559236 98,3606702 97,5952802 98,361 99,4486865
Berdasarkan  tabel  2  menunjukan  hasil  pengambilan  data  motor  listrik  3  fasa  setelah  menggunakan kapasitor  bank  berbasis  PLC,  hasil  analisis  ketelitian  unntuk  nilai  arus  listrik  pada  fasa  R,  S,  &  T  yaitu 98,655 %, 98,360%, dan 97,595 %. Dari nilai ketelitian pada tiap fase arus listrik R,S,&T diatas 90% yang artinya data pengukuran sudah sesuai standar dan memenuhi untuk kriteria analisis data. Kemudian setelah penambahan kapasitor bank nilai rata-rata cos phi menjadi 0,912 sesuai dengan standar kriteria cos phi dari PLN yaitu 0,9. Kemudian menganalisis pengaruh dari penggunaan kapasitor bank pada motor listrik 3 fasa berbasis PLC melalui prasyarat berikut.
Tabel 3. Uji Normalitas
Variabel Statistik df Signifikansi Y 0,929 20 0,61 X 0,930 20 0,222
RIZKI NOOR PRASETYONO et al.: JTECE. V OL . 05, N O . 02, PP.132-143, J ULY 2023
Pada  tabel  3  uji Shapiro-wilk hasil  analisis  signifikansinya  diatas  0,05  dari  nilai  derajat  kebebasanya setiap variabelnya. Hal ini menunjukan bahwa nilai variabel Y = 0,61 dan X = 0,222 memiliki data normal.
Tabel 4. Uji Homogenitas Levene Statistic Signifikansi Based on trimmed Mean 2,815 0,100
Berdasarkan hasil tabel 4  menunjukan  nilai signifikansi diatas 0,05 yang  menujukan  nilai  signifikansi 0,100 dari  uji Levene  Statistic kedua  variabel  memiliki  data  yang  homogen  atau  sama.  Disimpulkan  uji normalitas dan homogenitas memenuhi dilakukan uji statistik parameteris menggunakan regresi linier.
Tabel 5. Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,685 a 0,469 0,440 0,01901
Hasil analisis data pertama dari regresi linier yaitu tabel 5 mengenai persentase pengaruh dari variabel bebas dan terikatnya dilihat dari nilai R Square . Berdasarkan tabel 5 menunjukan nilai R Square sebesar 0,469 jika dipersentasekan menjadi 46,9% , yang artinya variabel kapasitor bank mempengaruhi perbaikan faktor daya pada rangkaian DOL pada mesin listrik 3 fase berbasis PLC sebesar 46,9%. Kemudian untuk 53,1% dari kelebihanya dipengaruhi oleh variabel lain dalam penentuan faktor daya.
Tabel 6 Anova a Model Sum of Squares  df Mean Square F Sig. 1 Regression 0,006 1 0,006 15,919 0,001 b Residual 0,007 18 0,000 Total 0,012 19
Berdasarkan tabel 6 menujukan nilai signifikansi 0,001 jika dikonsultasikan dengan derajat kebebasanya 0,05  disimpulkan  0,001<0,05,  artinya  kapasitor  bank  berpengaruh  pada perbaikan  faktor  daya  pada rangkaian DOL pada mesin listrik 3 fase berbasis PLC.
Tabel 7. Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 1,761 0,270 6,518 0,000 X -1,182 0,290 -0,685 -3,990 0,001
Tabel 7 digunakan memperoleh persamaan regresi linier sederhana dari nilai B pada model constant dan variabel X sebagai berikut :
𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 = 1,761 + (−1,182)𝑋 (10)
Persamaan  10  persamaan  regresi  linier  bahwa  penggunaan  kapasitor  bank  sebagai  variabel  bebas mempengaruhi  perbaikan  faktor  daya.  Arah  negatif  menujukan  pengurangan  daya  semu  sebagai  akibat penggunaan kapasitor bank. Dapat dilihat dalam tabel 1 dan 2 rata-rata daya semu sebelum bernilai 546,91 VA  dan  sesudah  menggunakan  kapasitor  bank  409,24  VA  nilainya  mengalami  penurunan.  Tabel  7 juga menunjukan signifikansi uji t pada kolom X nilainya 0,001 yang artinya dibawah 0,05 artinya ada pengaruh perbaikan faktor daya dari penambahan kapasitor bank. Nilai cos φ<1 yang menunjukkan besar daya aktif lebih  kecil  dengan  daya  semu,  jika  cos  φ  mendekati  angka  1  dapat  dikatakan  penggunaan  listrik  lebih efisien. Bisa dilihat dalam tabel 1 untuk nilai rata-rata efisiensi sebelum penggunaan kapasitor bank 68,29% dan sesudah penggunaan kapasitor bank efisiensinya menjadi 91,17% artinya mengalami peningkatan.
RIZKI NOOR PRASETYONO et al.: JTECE. V OL . 05, N O . 02, PP.132-143, J ULY 2023

## V. K ESIMPULAN
Kesimpulan  penelitian  penggunaan  kapasitor  bank  berpengaruh  pada  perbaikan  faktor  daya  yang ditunjukan  dari  signifikasni  0,001  <  0,05  pada  rangkaian  DOL  di  motor  listrik  3  fasa  berbasis  PLC. Diperkuat  dengan  nilai  rata-rata  cos  phi  sesudah  penggunaan  kapasitor  bank  memiliki  nilai  0,912  yang artinya sudah sesuai standar PLN yaitu nilai 0,9. Cos phi merupakan nilai efektif pada suatu beban listrik, jika cos phi menurun maka mengakibatkan beban kerja dan terjadinya konleting atau kerusakan yang terjadi pada  sistem  beban  listrik.  Nilai  cos  phi  <1  yang  menunjukkan  besar  daya  aktif  lebih  kecil  dengan  daya semu, jika cos phi mendekati angka 1 dapat dikatakan penggunaan listrik lebih efisien. Dapat dilihat dari nilai rata-rata efisiensi sebelum dan sesudah yaitu 68,29% menjadi 91,17% artinya mengalami peningkatan.

## A CKNOWLEDGMENT
Terima  kasih  ditujukan  kepada  Rektor  dan  Lembaga  Penelitian  &  Pengabdian  Masyarakat  (LPPM) Universitas  Peradaban  yang  sudah  mensuport  atau  mendukung  dalam  pembuatan  penelitian  ini  melalui Dana  Hibah  Penelitian  Internal  Skema  Dosen  Pemula  Universitas  Peradaban.  Semoga  bisa  memberikan tambahan khasanah ilmu berkaitan dalam bidang Teknik Elektro dan bagi Universitas Peradaban.

## R EFERENCES
[1] Y. Esye and S. Lesmana, “Analisa Perbaikan Faktor Daya Sistem Kelistrikan,” Sains & Teknologi , vol. 11, no. 1, 2021.
[2] F. Sari and A. Darwanto, “Analisis Sistem Eksitasi Pada Generator Pararel Terhadap Daya Reaktif,” J Teknol , vol. 14, no. 1, 2021, doi: 10.34151/jurtek.v14i1.3276.
[3] R. Andreansyah, “Perencanaan Dan Pembuatan Rangkaian Daya Starting Motor 3 Fasa ,380 Volt ,50 Hz, 3 Hp  Dengan  Metoda  Bintang  (Y)  –  Segitiga  (∆),” CYCLOTRON ,  vol.  2,  no.  1,  2019,  doi: 10.30651/cl.v2i1.2510.
[4] S. Riyanto and A. Sapriadi, “Analisis Pengasutan Motor Induksi Tiga Fasa 15 HP Menggunakan Metode Dol (Direct  On  Line)  Pada  PDAM  Juwata  Laut  Tarakan,” Elektrika  Borneo ,  vol.  4,  no.  2,  2018,  doi: 10.35334/jeb.v4i2.1291.
[5] Electrical4U, “3 Phase Induction Motor Definition And Working Principle,” https://www.electrical4u.com/ , 2020.
[6] Q. Sun, W. Zhang, and Q. Wang, “Fundamental design and analysis of a novel bipolar transverse-flux motor with stator permanent-magnet excitation,” Chinese Journal of Electrical Engineering , vol. 4, no. 1, 2018, doi: 10.23919/CJEE.2018.8327372.
[7] I. S. Widharma, I. Sajayasa, I. Sunaya, and I. Budiada, “Analisis Konsumsi Energi Listrik Dua Motor Induksi Tiga Fasa Antara Terhubung Langsung Dengan Terhubung Tukar Fasa,” Jurnal Ilmiah Vastuwidya , vol. 4, no. 1, 2021, doi: 10.47532/jiv.v4i1.247.
[8] A.  Rofii  and  R.  Ferdinand,  “Analisa  Penggunaan  Kapasitor  Bank  Dalam  Upaya  Perbaikan  Faktor  Daya,” Jurnal Kajian Teknik Elektro , vol. 3, no. 1, 2018.
[9] D. A. Basudewa, “Analisa Penggunaan Kapasitor Bank terhadap Faktor Daya Pada Gedung IDB Laboratory UNESA,” Jurnal Teknik Elektro , vol. 09, no. 03, 2020.
[10] V. Kazakbaev, V. Prakht, V. Dmitrievskii, and D. Golovanov, “Feasibility study of pump units with various direct-on-line electric motors considering cable and transformer losses,” Applied Sciences (Switzerland) , vol. 10, no. 22, 2020, doi: 10.3390/app10228120.
[11] M.  Y.  Rofandy,  A.  Hasibuan,  and  R.  Rosdiana,  “Analysis  of  The  Effect  of  Bank  Capacitor  Placement  as Voltage  Drop  Increase  in  Distribution  Network,” Andalasian  International  Journal  of  Applied  Science, Engineering and Technology , vol. 2, no. 1, 2022, doi: 10.25077/aijaset.v2i1.32.
[12] A. Dani and M. Hasanuddin, “Perbaikan Faktor Daya Menggunakan Kapasitor Sebagai Kompensator Daya Reaktif (Studi Kasus STT Sinar Husni),” STMIK Royal – AMIK Royal , vol. 1, no. 1, 2018.
[13] D.  F.  de  Souza,  F.  A.  M.  Salotti,  I.  L.  Sauer,  H.  Tatizawa,  A.  T.  de  Almeida,  and  A.  G.  Kanashiro,  “A Performance Evaluation of Three‐Phase Induction Electric Motors between 1945 and 2020,” Energies (Basel) , vol. 15, no. 6, 2022, doi: 10.3390/en15062002.
[14] G. Musyahar, “Kualitas Listrik Dan Perbaikan Faktor Daya Pada Beban Listrik Rumah Tangga Menggunakan Kapasitor,” Jurnal Cahaya Bagaskara , vol. 2, no. 1, pp. 1–5, 2017.
[15] A.  U.  Ulya,  “analisis  dan  simulasi  pengaruh  pemasangan  capasitor  bank  untuk  perbaikan  faktor  daya menggunakan simulink pada sistem tenaga listrik di pt. Bogowonto primalaras,” MEDIA ELEKTRIKA , vol. 12, no. 1, 2019, doi: 10.26714/me.12.1.2019.1-11.
[16] A. Yani, “Pemasangan Kapasitor Bank untuk Perbaikan Faktor Daya,” Journal of Electrical Technology , vol. 2, no. 3, pp. 31–35, 2017.
RIZKI NOOR PRASETYONO et al.: JTECE. V OL . 05, N O . 02, PP.132-143, J ULY 2023
[17] M. Ali, F. Rashid, and S. Rasheed, “Power factor improvement for a three-phase system using reactive power compensation,” Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science , vol. 24, no. 2, pp. 715– 727, Nov. 2021, doi: 10.11591/ijeecs.v24.i2.pp715-727.
[18] I.  Roza,  “Analisis  Penurunan  Cos  phi  dengan  menentukan  Kapasitas  Kapasitior  Bank  Pada  Pembangkit Tenaga  Listrik  Pabrik  Kelapa  Sawit  (PKS),” JOURNAL  OF  ELECTRICAL  AND  SYSTEM  CONTROL ENGINEERING , vol. 2, no. 1, 2018, doi: 10.31289/jesce.v2i1.1917.
[19] D. I. Panfilov, A. E. El Gebaly, M. G. Astashev, and A. N. Rozhkov, “Performance analysis of thyristors switched  capacitors  used  for  reactive  power  compensation  of  induction  motor,” Advances  in  Science, Technology and Engineering Systems , vol. 4, no. 4, 2019, doi: 10.25046/aj040408.
[20] S. M. Siagian, G. W. Jaya, and I. Nurhidayati, “Analisis Jumlah Muatan Listrik Serta Energi Pada Kapasitor Berdasarkan Konstanta Dielektrik Suatu Material,” ORBITA: Jurnal Kajian, Inovasi dan Aplikasi Pendidikan Fisika , vol. 7, no. 1, 2021, doi: 10.31764/orbita.v7i1.4420.
[21] M. Adinegoro and M. Adhitya, “Mechanical design of 3 phase induction electric motor,” in AIP Conference Proceedings , 2020. doi: 10.1063/5.0003755.
[22] U. Tsani, A. Saepudin, and P. Sukamto, “A Design for Three Phase Electronic Controller for Electric Motor Cycle Equivalent to 100-125 Cc Engine Power with Regenerative Braking System,” in Journal of Physics: Conference Series , 2021. doi: 10.1088/1742-6596/1764/1/012184.
[23] N. Cholis and R. N. Prasetyono, “Analysis Of The Effect Of Magnetic Location And Addition Of Berrier Flux On  Back  Emf  Value  On  Pmsg  12s8p  Using  FEM  Method,” Journal  of  Electronic  and  Electrical  Power Application (JEEPA) , vol. 2, no. 1, pp. 65–71, 2022, doi: https://doi.org/10.58436/jeepa.v2i1.1040.
[24] B.  Baharudin,  S.  Jie,  and  M.  Mustamin,  “Analisis  Pengaruh  Pembebanan  Terhadap  Karakteristik  (Unjuk Kerja)  Motor  Induksi  Tiga  Fasa,” Jurnal  Fokus  Elektroda :  Energi  Listrik,  Telekomunikasi,  Komputer, Elektronika dan Kendali) , vol. 2, no. 3, 2017, doi: 10.33772/jfe.v2i3.7901.
[25] P.  R.  Viego,  V.  Sousa,  J.  R.  Gómez,  and  E.  C.  Quispe,  “Direct-on-line-start  permanent-magnet-assisted synchronous  reluctance  motors  with  ferrite  magnets  for  driving  constant  loads,” International  Journal  of Electrical and Computer Engineering , vol. 10, no. 1, 2020, doi: 10.11591/ijece.v10i1.pp651-659.
[26] R.  A.  Rangkuti,  A.  Atmam,  and  E.  Zondra,  “Studi  Pengaturan  Kecepatan  Motor  Induksi  Tiga  Phasa Menggunakan  Variable  Speed  Drive  (VSD)  Berbasis  Programmable  Logic  Controller  (PLC),” JURNAL
TEKNIK , vol. 14, no. 1, 2020, doi: 10.31849/teknik.v14i1.2295.
[27] S.  Awwaabiin,  “Studi  Literatur:  Pengertian,  Ciri-Ciri,  dan  Teknik  Pengumpulan  Datanya,” Https://Penerbitdeepublish.Com/Studi-Literatur . 2021.
[28] I.  Liasari,  “Studi  Literatur :  Pencegahan  Penyebaran  Sars-Cov-2  Pada  Praktik  Kedokteran  Gigi,” Media Kesehatan Gigi: Politeknik Kesehatan Makassar , vol. 19, 2020, doi: 10.32382/mkg.v19i1.1598.
[29] Y. Esye and S. Lesmana, “Analisa Perbaikan Faktor Daya Sistem Kelistrikan,” Sains & Teknologi , vol. 11, no. 1, 2021.