Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 51 – 59
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.39309

## REDUKSI HARMONIK DENGAN COMMON MODE PADA INVERTER 500 WATT
Muhirno 1 , Agus Setiawan 2 , Nurkahfi Irwansyah 3
1,2,3 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Pamulang 1,2,3 Jalan Raya Puspiptek, Buaran, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310, Indonesia
1 muhir2001@gmail.com
2 dosen00935@unpam.ac.id
3 dosen001318@unpam.ac.id INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK diajukan  : 24-05-2024 revisi : 31-05-2024 diterima  : 04-06-2024 dipublish  : 30-06-2024 Agar tidak terputus dengan sumber energi listrik maka diperlukan sistem backup. Salah  satunya  adalah  dengan  sistem charging disaat  PLN  menyala  dan  menyimpannya  diakumulator  untuk digunakan  pada  saat  pemadaman  oleh  PLN.  Namun  pada  saat c harging dilakukan  listrik  yang  disimpan  ke  akumulator  berupa arus DC sehingga perlu diubah kembali ke arus AC yaitu dengan inverter AC to DC. Sistem inverter menggunakan switching yang menimbulkan harmonisa. Gangguan harmonisa bisa
menyebabkan  kerusakan  gelombang  sinusidal  menjadi  tidak sinusidal  karena  frekuensi  tinggi  yang  merupakan  kelipatan  dari frekuensi  fundamental.  Solusi  untuk  mereduksi  harmonik  adalah dengan  pemasangan  filter EMI pada  output  inverter.  Penelitian ini  mengukur  berapa  nilai  efektifitas  pemasangan  filter menggunakan software LabView 2014  pada  inverter custom  low inverter  500  W  dengan  beban  induktif,  resistif,  kapasitif menggunakan software LabView  dan  instrument  NI  myDAQ. Hasil dari  penelitian  adalah diperlukan daya stanby /tanpa beban pada  filter EMI common  mode  sebesar  0,03  A  pada  tegangan 220VAC. Pada kondisi tanpa beban terjadi kenaikan pada THDv sebesar  0,03  dari  sebelum  filter  1,7%  menjadi  1,739%,  dan penurunan THDi 0,12 dari 1,311% menjadi 1,119%. Pada kondisi dengan  beban  induktif  terjadi  penurunan  pada  THDv  sebesar 0,104  dari  sebelum  filter  1,202%  menjadi  1,098%,  dan  THDi sebesar  0,099%  dari  sebelum  filter  1,325%  menjadi  1,226%. Pada kondisi dengan beban resistif terjadi penurunan pada THDv sebesar 0,12 dari sebelum filter sebesar 1,218% menjadi 1,09%, dan  THDi  sebesar  0,003  dari  sebelum  fiter  1,144%  menjadi 1,114%.  Pada  kondisi  dengan  beban  kapasitif  terjadi  kenaikan pada  THDv  sebesar  0,185  dari  sebelum  filter  sebesar  1,219% menjadi  1,404%  dan  mengalami  penurunan  pada  THDi  sebesar 0,035 dari sebelum filter sebesar 1,44% menjadi 1,109%.
Kata Kunci: Filter EMI; harmonisa; inverter; LabView; reduksi
Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 51 – 59
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.39309

## ABSTRACT
In order not to be disconnected from the electrical energy source, a backup system is needed. One way is to use a charging system when PLN is on and storing it in an accumulator for use during a PLN  blackout.  However,  when  charging,  the  electricity  stored  in the  accumulator  is  in  the  form  of  DC  current,  so  it  needs  to  be converted back to AC current, namely with an AC to DC inverter. The  inverter  system  uses  switching  which  creates  harmonics. Disturbances  in  the  electric  power  system  caused  by  wave  and current  distortion  are  called  harmonics.  Harmonics  can  cause sinusoidal  waves  to  become  less  sinusoidal,  caused  by  high frequency  waves  which  are  multiples  of  the  fundamental frequency.  To  reduce  harmonics,  install  an  EMI  filter  at  the inverter  output.  This  research  measures  the  effectiveness  of installing a filter using Labview 2014 software on a 500 W custom low  inverter  with  inductive,  resistive  and  capacitive  loads  using Labview  software  and  the  NI  myDAQ  instrument.  The  results  of the research are that the standby/no-load power required for the common  mode  EMI  filter  is  0.03  A ’s at a voltage  of  220VAC. In no-load  conditions  there  was  an  increase  in  THDv  of  0.03  from before the filter 1.7% to 1.739%, and a decrease in THDi of 0.12 from 1.311% to 1.119%. In conditions with inductive loads, there was a decrease in THDv by 0.104 from before the filter 1.202% to 1.098%,  and  THDi  by  0.099%  from  before  the  filter  1.325%  to 1.226%. In conditions with resistive loads, there was a decrease in  THDv  of  0.12  from  before  the  filter  of  1.218%  to  1.09%,  and THDi  of  0.003  from  before  the  filter  of  1.144%  to  1.114%.  In conditions with capacitive load, there was an increase in THDv of 0.185 from before the filter of 1.219% to 1.404% and a decrease in THDi of 0.035 from before the filter of 1.44% to 1.109%.
Keywords: EMI filter; harmonics; inverter; LabView; reduction

## PENDAHULUAN
Pada proses konversi dari DC ke AC pada inverter menggunakan sistem switching pada mosfet maka akan menyebabkan  timbulnya  harmonisa  yang dapat  menyebabkan  panas  berlebih  di trafo step  up (Suartika,  2016).  Timbulnya harmonisa  yang  akan  berimbas  ke  alat elektronik  yang  peka  terhadap  perubahan gelombang,  misalnya  televisi,  komputer, alat kontroller. Timbulnya gejala gelombang  yang  berfrekuensi  tinggi  atau biasa  disebut  harmonisa.  Untuk  meredam agar  tidak  keluar  ke  instalasi  atau  dari instalasi  agar  tidak  masuk  ke  sistem inverter  maka  perlu  diberi  rangkaian  filter EMI ( Elektromagnetic Interference)
(Blooming,  &  Carnovale,  2006;  Burlaka,
Gulakov,  Podnebennaya,  &  Kudinova, 2020).  Salah  satu  akibat  gangguan permasalahan electromagnetic compability (EMC) adalah terjadinya gangguan secara internal  maupun  eksternal  yang  dapat merusak  komponen  elektromagnetik  lain, bahkan ledakan pada peralatan (Ahmad et al., 2019).

## TEORI
Gangguan pada sistem tenaga listrik yang  diakibatkan  oleh  distorsi  gelombang dan  arus  disebut  harmonisa.  Harmonisa bisa  menyebabkan  kerusakan  gelombang sinusidal  menjadi tidak  sinusidal  lagi  yang disebabkan  oleh  gelombang  frekuensi tinggi  yang  merupakan  kelipatan  dari frekuensi fundamental (Aini & Mar’i, 2021)
Gelombang  ideal  ditambah  gelombang
Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 51 – 59
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.39309
Harmonik menjadi gelombang Real. Idealnya bentuk gelombang tegangan dan arus  yang  tidak  mengandung  harmonisa adalah gelombang yang hanya mempunyai  satu  frekuensi  dasar  saja. (frekuensi  0  Hz  untuk  tegangan  dan  arus DC,  dan  frekuensi  50/60  Hz  untuk tegangan dan arus AC)
Gambar  1 . Gelombang fundamental dengan gelombang harmoniknya

## Jenis-jenis harmonisa
Harmonisa  berdasarkan  urutan  atau orde  dibedakan  menjadi  harmonisa  ganjil yaitu  harmonisa  ke  1,  3,  5,  7  dan seterusnya,  dan  harmonisa  genap  yaitu harmonisa 2, 4, 6, 8 dan seterusnya.

## Sumber-sumber harmonisa
Harmonisa  dikelompokkan  menjadi dua bagian yaitu:
a.  Beban linier
Beban  yang  memberikan  keluaran linier,  yaitu  arus  yang  mengalir sebanding  dengan  impedansi  dan perubahan tegangan.
b.  Beban non linier
Beban yang bentuk keluarannya tidak sebanding  dengan  tegangan  dalam setengah  siklus  sehingga  bentuk keluarannya tidak sama dengan gelombang masukannya,
Dampak  dari  adanya  harmonisa  yang berlebih  dapat  menimbulkan  diantaranya, panas  berlebih  yang  dapat  merusak isolasi, menurunkan faktor daya, menurunkan  daya  mampu  (kapasitas) pada trafo step up pada inverter.

## Parameter harmonisa
Total  Harmonic  Distortion  (THD)
adalah  perbandingan  antara  nilai  RMS dari seluruh komponen harmonisa terhadap nilai RMS dari fundamental. THD biasanya dinyatakan dalam bentuk presentase  (%THD).  Nilai  THD  ini  akan digunakan  untuk  mengukur  besarnya penyimpangan  dari  bentuk  gelombang periodik yang mengandung harmonisa dari gelombang  sinusoidal  murninya.  Untuk gelombang  sinusoidal  sempurna  nilai THD-nya  adalah  0%,  sedangkan  untuk menghitung  THD  dari  arus  dan  tegangan yang  mengalami  distorsi  adalah  dengan menggunakan  persamaan  (Ahmad  et  al., 2019) THD untuk gelombang arus,
𝑻𝑯𝑫𝒊 = √∑ 𝑰𝒏 ∞ 𝒏=𝟐 𝟐 𝑰𝟏 𝑿𝟏𝟎𝟎% (1)
Dengan  THDi  adalah  Total  Harmonic Distortion  arus  (%),  In  adalah  nilai  arus harmonisa  (A),  I1  adalah  nilai  arus fundamental  (A)  dan  n  adalah  komponen harmonisa  maksimum  yang  diamati.  THD untuk gelombang tegangan,
𝑻𝑯𝑫𝒗 = √∑ 𝑽𝒏 ∞ 𝒏=𝟐 𝟐 𝑽𝟏 𝑿𝟏𝟎𝟎% (2)
Di mana THDv merupakan Total Harmonic Distortion  tegangan  (%),  Vn  adalah  nilai tegangan  harmonisa  (V),  V1  adalah  nilai tegangan  fundamental  (V)  dan  n  adalah komponen  harmonisa  maksimum  yang diamati.    Sedangkan  untuk  pengujian dilakukan  10  kali  sehingga  diambil  nilai rata-ratanya dengan persamaan
X ̅ = n1+n2+⋯…n10 n (3)
Dengan 𝑋 ̅    adalah  rata  –  rata  hitung  dari banyak data 𝑛 .

## Standar Harmonisa Arus dan Tegangan
Pada  Tabel  1  diberikan  batasan  distorsi yang diperbolehkan oleh standar IEEE.
Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 51 – 59
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.39309
Tabel  1. Total Harmonic Distortion IEEE Standard
19-1992
Batasan Distorsi Harmonisa Arus
Vn ≤ 66 Kv
I ac /I L Distorsi Harmonisa Arus Maksimum
dalam persen I L
Total Harmonic
Distortion (THD) Orde Harmonisa Individu “h” Harmonisa Ganjil H < 11 11 ≤ h
≤ 17 11 ≤ h ≤ 23 11 ≤ h
≤ 25 3 ≤ h < 20 4,0 % 2,0 % 1,5 % 0,6 % 0,3 % 5,0 % 20 – 50 7,0 % 3,5 % 2,5 % 1,0 % 0, 5% 8,0 % 50 – 100 10,0 % 4,5 % 4,0 % 1,5 % 0,7 % 12,0 % 100 - 1000 12,0 % 5,5 % 5,0 % 2,0 % 1,0 % 15,0 % >1000 1,0 % 7,0 % 6,0 % 2,5 % 1,4 % 20,0 % 66 Kv < Vn < 150 Kv I ac /I L Orde Harmonisa Individu “h” Harmonisa Ganjil
THD H < 11
11 ≤ h ≤ 17 11 ≤ h ≤ 23 11 ≤ h ≤ 25 3 ≤ h < 20 2,0 % 1,0 % 0,7 % 0,3 % 0,1 % 2,5 %

## METODOLOGI
Dalam  penelitian  ini  metode  yang digunakan  adalah  perancangan  obyek penelitian  berupa  sebuah  sistem  inverter DC to AC dengan bagian keluaran inverter dipasang filter EMI common mode (Haghdar,  2020;  Kim  et  al.,  2020;  Kim  et al., 2018). Metode ini meliputi perancangan hardware sistem  konversi energi  DC to AC.  Pendalaman  materi untuk  menjelaskan  keluaran  inventer terhadap  total  harmonik  distorsi  (THD) terhadap  beban  induktif,  beban  resistif, beban  kapasitif  sebelum  dan  sesudah dipasang filter EMI (Dermawan & Rahman, 2018; Juhana & Rozak, 2022).
Penelitian  dimulai  dengan  tahap perencanaan meliputi perumusan masalah dan  perencanaan  judul,  kemudian  tahap persiapan  meliputi  studi  literatur  dan persiapan  alat  dan  bahan,  lalu  ke  tahap perancangan  sistem  yaitu  perancangan skema  inverter,  perancangan  filter  EMI dan pembuatan skema alat ukur menggunakan software LabView  2014 (Nur  Rifdah,  2022).  Kemudian  dilanjutkan ke  tahap  pengujian  untuk  mendapatkan hasil  dan  menganalisanya  lalu  ke  tahap terakhir membuat laporan.
Dalam  pearncangan  sistem  yang digunakan antara lain:
1.  Akumulator  (aki)  sebagai  sumber listrik DC.
2.  Inverter  low  frekuensi  500  W  untuk mengkonversi  arus  DC  menjadi  arus AC.
3.  Filter  EMI  jenis  pasif  common  mode, dimana filter ini hanya akan mereduksi nilai  harmonisa  pada  satu  orde  atau frekuensi kerjanya (Nur Rifdah, 2021). Filter pasif yang bertujuan
memperbaiki bentuk tegangan
sehingga  total  distorsi  harmonisa dapat  direduksi  sebaik  mungkin  (Irza, Susanto & Kurniawan, 2015).
4.  Motor listrik sebagai beban induktif.
5.  Solder  30  W  dan  lampu  pijar  50  W sebagai beban resistif.
6.  Kapasitor sebagai beban kapasitif.
7.  Sensor  arus  sebagai  sensor  arus pada output inverter.
8.  Sensor  tegangan    trafo  step-down sebagai  sensor  tegangan  di  output inverter.
9.  Laptop  sebagai  alat  untuk  membuka aplikasi Labview dan mengoperasikan NI myDAQ.
10. NI myDAQ yang  berbasis  aplikasi LabView  yang  untuk  mengakses perangkat  lunak  untuk  membaca  dan menjalankan eksperimen dan simulasi.
11. LabView untuk melihat langsung hasil rekayasa  secara  terintegrasi  dari pemrosesan sinyal sensor-sensor yang dipasang.

## Perancangan sistem
Pada  Gambar  2  diberikan  diagram blok  perancangan  sistem.  Perancangan terdiri  atas  akumulator  (AKI)  sebagai sumber  energi  listrik.  AKI  terhubung dengan  MCB  DC  2 pole sebagai  proteksi dan pembatas arus DC yang melewatinya. Selanjutnya  diteruskan  ke  inverter  DC to
Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 51 – 59
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.39309
AC  sebagai  pengkonversi  tegangan  DC menjadi  tegangan  AC  yang  terukur  oleh Watt meter DC untuk mengetahui besaran arus  dan  tegangan  DC  yang  masuk  ke inverter.  Selanjutnya  keluaran  inverter yang sudah berupa arus  AC akan menuju MCB  1  phasa  yang  berfungsi  sebagai proteksi  dan  pembatas  arus  AC  yang melewatinya.
Gambar 2. Perancangan sistem
Untuk melihat besaran arus, tegangan,  daya  dipasang  Watt  meter setelahnya.  Berikutnya  filter  EMI  yang berfungsi  sebagai  filter  keluaran  agar sinyal  menjadi  bersih  dan  bebas  distorsi. Dilanjutkan menuju sakelar yang berfungsi untuk  mematikan  dan  menghidupkan aliran  listik  menuju  stop  kontak  yang fungsinya  untuk  menghubungkan  sumber listrik  ke  beban  induktif.    Rancangan sistem diilustrasikan pada Gambar 3.

## Gambar 3 . Hasil rancangan sistem

## Perancangan  alat  ukur  menggunakan software LabView
Diagram  blok  adalah  gambaran  dari sistem  yang  dirancang,  diberikan  pada Gambar 4.
Gambar 4. Diagram blok LabView
Cara  kerja  blok  diagram  pada  Gambar  4 adalah:
1.  Inverter DC to AC dihidupkan dengan memasang  sumber  listrik  dari  baterai, lalu  MCB  DC  di-ON-kan,  lalu  sakelar inverter  di-ON-kan,  kemudian  MCB AC di-ON-kan.
2.  Power  listrik  dari  keluaran  inverter sebesar  220  VAC  dihubungkan  ke beban.
3.  Pemasangan sensor arus:
a.  Fasa pada output inverter sebelum filter  dipasang  CT  sensor  arus dengan memasukkan kabel konduktor  ke  dalam  cincin  CT sensor.
b.  Output  kabel  pada  CT  sensor dihubungkan  ke  NI-USB  6008  ke Analog  Input  (AI)  pada  pin  0+  dan 0
4.  Pemasangan sensor tegangan:
a.  Fasa  output  inverter  sebelum  filter EMI dihubungkan secara paralel ke input trafo pin 3 V.
b.  Netral  keluaran  inverter  sebelum filter  EMI  dihubungkan  secara paralel ke input trafo pin 0.
c.  Output  trafo  sensor  pin  3  V dihubungkan ke 1+, pin 0 dihubungkan  ke  1-  pada  NI-USB
6008 pada analog input (AI). 5.  USB pada NI-USB 6008 dihubungkan ke USB laptop.
6.  Setelah selesai penyambungan,
inverter  dihidupkan  lalu  program  di- run dan  kemudian  akan  keluar  hasil
Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 51 – 59
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.39309
harmonisa, RMS voltage , RMS curren t  pada  masing – masing  beban yang  terpasang  sensor  pada  front panel  LabView  seperti  pada  Gambar 5.
Gambar 5. Front panel LabView

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian  pertama  dilakukan  tanpa beban listrik yang bertujuan untuk mengetahui  apakah  rancangan  sistem sudah  sesuai  dengan  rencana  yaitu inverter  sudah  berfungsi  dengan  baik sebagai  pengkonversi  masukan  sumber energi listrik DC menjadi keluaran sumber energi  AC.  Karaktersitik  dari  listrik  AC memiliki  bentuk  sinyal  sinusidal,  frekuensi sudah  50Hz,  tegangan  220  V –  240  V. Tegangan  dari  akumulator  (AKI)  berada pada  level  aman  sebesar  12,50  VDC, dengan Deep Off Discharging (DOD) 50% yaitu  sebesar  12,2  V  sesuai  dari  data sheet jenis baterai VRLA. Ilustrasi pengujian ini diberikan pada Gambar 6.
Gambar 6. Pengujian tanpa beban

## Pengujian menggunakan beban induktif
Pengujian sesudah filter EMI dilakukan bertujuan untuk mengetahui nilai THD  keluaran  inverter  setelah  dipasang
filter  EMI  dengan  beban  induktif  berupa pompa  merk  panasonic  125  W.  Ilustrasi pengujian ini diberikan pada Gambar 7.
Gambar 7. Pengujian dengan beban induktif
Adapun pengujian menggunakan LabView dapat dilihat pada Gambar 8.
Gambar 8. Hasil pengujian menggunakan LabView
Pada  Gambar  8  gelombang  sinus terlihat halus dengan tegangan 218,78VAC dan THDv sebesar 1,07% dan THDi  sebesar  1,20%  dan  masih  di  bawah batas  maksimal  THD  yaitu  5%.  Pengujian dan pengambilan data dilakukan sebanyak 10  (sepuluh)  kali  dengan  interval  1  menit, hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Pengujian Beban Induktif
MENIT KE- THDv (%) THDi (%) RMS VOLTAGE (V) RMS CURRENT (A) 1 1,03 1,17 219,29 0,86 2 1,02 1,21 220,54 0,86 3 1,07 1,20 218,78 0,86 4 1,05 1,24 218,19 0,86 5 1,04 1,26 218,16 0,86 6 1,50 1,19 220,96 0,86 7 1,07 1,28 219,42 0,86 8 1,02 1,28 220,16 0,86 9 1,15 1,19 218,97 0,86 10 1,03 1,24 218,62 0,86 n = 10 X̅ = 1,09 X̅ = 1,23 X̅ = 219,31 X̅ = 0,86
Pada Grafik 2 terlihat THD tegangan naik  signifikan  pada  menit  ke-  6  dengan nilai  1,5%  namun  masih  dibatas  aman tidak  melebihi  standar  yaitu  5%,  dan  THD arus  cenderung  naik  turun  antara  0,01 –
Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 51 – 59
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.39309
0,09  dan  nilai  tertingginya  masih  pada batas  aman  yaitu  1,28%  pada  menit  ke  7 dan  8.  Adapun  nilai  rata-rata  dari pengambilan  data  dengan  beban  induktif setelah filter EMI adalah:
THDv:    X̅ = n1+n2+⋯…n10 n
= 10,98 10 = 1,098 %
THDi:     X̅ = n1+n2+⋯…n10 n = 12,26 10 = 1,226 %

## Pengujian dengan beban resistif
Gambar 9. Pengujian dengan beban resistif
Pengujian  dengan  beban  resistif pada  Gambar  9,  dilakukan  dengan pemasangan  sensor  dipasang  sesudah filter  EMI,  sensor  arus  dipasang  pada kabel phasa  (L) dan sensor arus dipasang paralel  pada  kabel  L  dan  Neutral  (N)  dan output  kedua  sensor  masuk  ke  Analog Input (AI) pada NI myDAQ .
Gambar 10. Pengujian pada LabView
Pada Gambar 10 gelombang sinus terlihat halus,  tegangan  218,63VAC  dan  Arus
0,38  A.  Pengujian  dilakukan  sebanyak  10 (sepuluh) kali dengan interval 1 menit.
Tabel  3  Pengujian dengan beban resistif
MENIT KE- THDv (%) THDi (%) RMS VOLTAGE (V) RMS CURRENT (A) 1 1,07 1,07 218,63 0,38 2 1,16 1,08 219,74 0,38 3 1,19 1,19 220,57 0,38 4 1,09 1,11 219,09 0,38 5 1,03 1,12 219,83 0,38 6 1,07 1,09 219,20 0,38 7 1,09 1,13 219,23 0,38 8 1,07 1,16 220,02 0,38 9 1,05 1,10 220,83 0,38 10 1,08 1,09 219,36 0,38 n = 10 X̅ = 1,09 X̅ = 1,11 X̅ = 219,65 X̅ = 0,38 Pada Tabel 3 THD tegangan tertinggi  pada  menit  ketiga  dengan  nilai 1,19%  dan  terendah  pada  menit  kelima dengan  nilai  1,03%,  sedangkan  THD  arus tertinggi  pada  menit  ketiga  dengan  nilai 1,9%  dan  terendah  pada  menit  kelima dengan  nilai  1,03%  dan  keduanya  masih direntang  aman  yaitu  kurang  dari  5%. Adapun nilai rata-ratanya adalah:
THDv: X̅ = n1+n2+⋯…n10 n = 10,98 10 = 1,09 %
THDi: X̅ = n1+n2+⋯…n10 n = 11,14 10
= 1,114 %

## Pengujian dengan beban kapasitif
Pengujian
selanjutnya adalah dengan beban kapasitif sesudah filter EMI berupa kapasitor merk Michicon 400/450VAC, 5µF, ±10%, 50/60Hz. Proses pengujian dan pemasangan seperti pada Gambar 11.
Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 51 – 59
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.39309
Gambar 11. Pengujian dengan beban kapasitif
Pengujian  dengan  beban  kapasitif sesudah  filter  EMI  pada  Gambar  11  di atas  dapat  dilihat  pada  Watt  meter tegangan  220VAC  dan  Arus  0,32  A, pemasangan  sensor  arus  dipasang  pada kabel  L  dan  sensor  tegangan  pada  L  dan N  disambung  secara  paralel,  output sensor dihubungkan ke NI myDAQ 6008.
Gambar 12. Pengujian pada LabView
Pada  Gambar  12  gelombang  sinus terlihat  halus,  tegangan  220,01VAC,  arus 0,32  A.  Pengujian  dilakukan  sebanyak  10 (sepuluh) kali dengan intervel 1 menit,

## Tabel 4. Pengujian dengan Beban Kapasitif
MENIT KE- THDv (%) THDi (%) RMS VOLTAGE (V) RMS CURRENT (A) 1 1,41 1,09 220,01 0,32 2 1,48 1,11 220,69 0,32 3 1,36 1,09 221,63 0,32 4 1,35 1,12 220,12 0,32 5 1,53 1,07 219,98 0,32 6 1,49 1,05 220,05 0,32 7 1,25 1,13 220,98 0,32 8 1,32 1,09 219,51 0,32 9 1,38 1,18 219,46 0,32 10 1,47 1,16 219,12 0,32 n = 10 X̅ = 1,4 X̅ = 1,11 X̅ = 220,16 X̅ = 0,32
Pada  Tabel  4  didapatkan  nilai  THD tegangan  tertinggi  pada  menit  kelima dengan  nilai  1,53%  dan  terendah  pada menit ketujuh dengan nilai 1,25%, sedangkan  THD  arus tertinggi  pada menit kesembilan  dengan  nilai  1,18%  dan terendah  pada  menit  keenam  dengan  niai 1,05%  dan  keduanya  masih  direntang
aman yaitu kurang dari 5%.
Adapun nilai rata-ratanya adalah:
THDv: X̅ = n1+n2+⋯…n10
n
= 14,04 10 = 1,404 %
THDi: X̅ = n1+n2+⋯…n10 n
= 11,09 10
= 1,109 %

## KESIMPULAN
Dari  penelitian  pemasangan  filter  EMI pada output 220VAC pada inverter 500 W ini  ada  beberapa  kesimpulan,  bahwa  filter EMI  membutuhkan  daya  walau  tanpa beban  sebesar  0,03  A  pada  tegangan 220VAC,  pada  kondisi  dengan  beban induktif  terjadi  penurunan  pada  THDv sebesar  0,104  dari  sebelum  filter  1,202% menjadi  1,098%,  dan  THDi  sebesar 0,099% dari sebelum filter 1,325% menjadi  1,226%,  pada  kondisi  dengan beban  resistif  terjadi  penurunan  pada THDv  sebesar  0,12  dari  sebelum  filter sebesar 1,218% menjadi 1,09%, dan THDi sebesar  0,003  dari  sebelum  fiter  1,144% menjadi  1,114%,  pada  kondisi  dengan beban  kapasitif  terjadi  kenaikan  pada THDv  sebesar  0,185  dari  sebelum  filter sebesar  1,219%  menjadi  1,404%  dan mengalami penurunan pada THDi sebesar 0,035  dari  sebelum  filter  sebesar  1,44%
menjadi 1,109%.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  F.,  Yanuar  Hariyawan,  M.,  &
Novita Posma, S. (2019). Perancangan Dan Implementasi
Passive  EMI  Filter  Pada  Switching
Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 51 – 59
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.39309
Mode  Power  Supply  (SMPS).  Jurnal Elektro Dan Mesin Terapan, 5(1), 29 –
37. https://doi.org/10.35143/elementer.v5i 1.2519
Aini,  Z.,  &  Mar’i,  A.  (2021).  Desain  Singel Tuned  Filter  Terhadap  Harmonisa Pada  Transformator  Distribusi  (Issue
4).
Blooming,  T.  M.,  &  Carnovale,  D.  J. (2006).  Application  of  IEEE  std  519- 1992. Ieee, 1 –9.
Burlaka,  V.,  Gulakov,  S.,  Podnebennaya, S.,  &  Kudinova,  E.  (2020).  Low-Cost Online  Uninterruptible  Power  Supply with  Input  Power  Factor  Correction and  Wide  Input  Voltage  Range. https://doi.org/10.1109/ESS50319.20 20.9160034 Dermawan,  E.,  &  Rahman,  R.  L.  (2018). Analisis Pengaruh Distorsi Harmonisa terhadap  Deviasi  Pengukuran  Energi Listrik  pada  kWh  Meter.  Jurnal Elektrum, 15(2), 7 –16.
Haghdar,  K.  (2020).  Optimal  DC  Source Influence  on  Selective  Harmonic
Elimination  in  Multilevel  Inverters Using Teaching –Learning-Based
Optimization.  IEEE  Transactions  on Industrial Electronics, 67, 942 –949. Irza,  M.  F.,  Susanto,  E.,  &  Kurniawan,  E. (2015).  Implementasi  EMI  filter  untuk meningkatkan efisiensi dan mereduksi harmonisa pada
penyearah terkendali satu fasa penuh. eProceedings of Engineering , 2 (2).
Juhana,  &  Rozak,  O.  A.  (2022).  Reduksi Harmonik  pada  Inverter  Fasa  Tiga dengan  Filter  Pasif.  EPIC  Journal  of Electrical  Power  Instrumentation  and Control, 5(1), 89.
Kim,  M.,  Lanclos,  R.,  &  Balog,  R.  S.
(2020).  A  PWM  Method  for  Single-
Phase Current-Sourced High Frequency  AC  Link  Inverter.  2020 IEEE  Texas  Power  and  Energy Conference (TPEC), 1 –6.
https://doi.org/10.1109/TPEC48276.2 020.9042559
Kim,  S.,  Kwon,  M.,  &  Choi,  S.  (2018).
Operation  and  Control  Strategy  of  a
New  Hybrid  ESS-UPS  System.  IEEE Transactions  on  Power  Electronics, 33(6), 4746 –4755. https://doi.org/10.1109/TPEL.2017.27 33019
Nur  Rifdah,  D.  (2022).  Rancang  Bangun Alat  Ukur  Harmonisa  Pada  Sistem Tegangan  220VAC  Menggunakan
Perangkat  Lunak  LabView  (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Nasional Malang). Suartika, I. M. (2016). Analisa Penanggulangan Thd ( Total
Harmonic  Distortion  )  Dengan  Filter Pasif Pada Sistem Tenaga Listrik. 1 – 35.