## Pengujian Intensitas Cahaya pada Ruang Laboratorium Komputer Fakultas Sains Dan Teknik (FST) Undana Menggunakan Calculux V.5.0
Nursalim, Sri Kurniati, dan Aloysius L. Kabelen
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknik,  Universitas Nusa Cendana, Kupang Jl. Adisucipto, Penfui-Kupang, Nusa Tenggara Timur
Email: nursalim_99@ymail.com , sri_kurniatia@yahoo.com , dan aloysius_kabelen@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  besar  intensitas  pencahayaan  (E rata-rata )  berdasarkan  acuan Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  pada  laboratorium  Komputer  Fakultas  Sains  dan  Teknik  (FST) yaitu,  sebesar  500  Lux  dengan  cara  pengukuran  secara  langsung,  analisa  data  dan  simulasi menggunakan Software  Calculux .  Berdasarkan  hasil  pengukuran,  dan  analisa  perhitungan  didapat besar  nilai  E rata-rata laboratorium  komputer  sebesar  304.398  lux,  sehingga  dapat  diketahui  bahwa ruangan  laboratorium  ini  belum  mencapai  standar  yang  direkomendasikan  SNI  untuk  laboratorium. Untuk  itu  perlu  dilakukan  simulasi  untuk  mencapai  pemenuhan  standar  sesuai  SNI  dengan menggunakan Calculux v5.0 . Setelah melakukan simulasi untuk mendapatkan penenuhan standar SNI maka,  didapatkan  hasil  bahwa  jumlah  lampu  pada  ruang  laboratorium  komputer  sebanyak  8  buah (304.398  lux)  harus  ditambah  menjadi  10  buah  dengan  jenis  lampu  yang  sama,  sehingga  bisa mencapai standar yang ditetapkan, yakni sebesar 500 lux.

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  large  intensity  lighting  (E average )  based  benchmark  Indonesian National  Standard  (SNI)  at  the  Computer  Laboratory  of  the  Faculty  of  Science  and  Engineering (FST) is 500 Lux  by of direct measurement, data analysis and simulation using software Calculux. Based on the results of the measurement, calculation and analysis of large value obtained E average of 304.398 lux, so it can  be seen that the laboratory  has not reached the recommended ISO standards for laboratories. It is necessary for the simulation to achieve compliance in accordance with the ISO using  Calculux  v5.0.  After  performing  simulations  to  obtain  the  fulfillment  of  the  ISO  standard, showed that the amount of light on a computer lab is 8 units (304 398 lux) should be increased to 10 pieces with the same kind of light, so that it can reach the standards set, which is equal to 500 lux.
Keyword :  Intensity Lighting, Calculux v5.0, Laboratory

## 1. Latar Belakang
Laboratorium  Komputer  Fakultas  Sains  dan  Teknik  (FST) UNDANA  merupakan  tempat  yang  digunakan  oleh mahasiswa  untuk  melakukan  praktek  yang  berhubungan dengan  mata  kuliah  komputer.  Untuk  itu  kualitas pencahayaan  mempunyai  peranan  penting  guna  menunjang aktivitas  tersebut.  Kualitas  pencahayaan  di  suatu  ruangan sangat  mempengaruhi  kenyamanan  untuk  beraktivitas.  Jika keadaan  ruang  laboratorium  terlalu  terang  maka  akan berdampak  pada  kesialauan  mata  dalam  melihat  benda kerja,  dan  jika  pencahayaan  yang  tidak  merata  membuat ruangan terlihat suram.
Tingkat  pencahayaan  minimum  yang  direkomendasikan untuk  fungsi  ruangan  Lembaga  Pendidikan  adalah  sebesar 500  lux  untuk  skala  Laboratorium  ( SNI  03-6575-2001 ).
Dengan demikian,  untuk  mencapai  standar tersebut maka perlu  diperhatikan  beberapa  kriteria  sebagai  berikut:  kuat pencahayaan  dan  hubungan  tingkat  pencahayaan  dengan reflektansi (koefisien depresi dan reflektansi.
Oleh  karena  itu,  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  dan  mengetahui  apakah  tingkat  intensitas cahaya  pada  ruangan  laboratorium    teknik  elektro    sudah memenuhi    standar  SNI  yang  berlaku.  Berdasarkan  hasil penelitian  ini  akan  dibuat  suatu  rekomendasi  untuk memperbaiki  sistem  pencahayaan  pada  ruang  laboratorium demi  kenyamanan  pada  saat  aktivitas  laboratorium berlangsung.

## 2. Metode Penelitian
Metode  yang  di  lakukan  pada  penelitian  ini  yaitu  dengan melakukan pengukuran dan simulasi.

## 2.1 Pengukuran
Pengukuran  intensitas  cahaya  dilakukan  pada  ruangan laboratorium yang berukuran 7m x 3,5m x 3,3m.  Gambar 1 memperlihatkan dimensi ruang Laboratorium Komputer.

## Gambar 1.  Dimensi Laboratorium Komputer
Berdasarkan  Gambar  1,    pengukuran  dapat  dilakukan dengan  mengikuti  acuan  standar  SNI  sehingga  diperoleh titik  ukur  keseluruhan  pada  ruangan  Laboratorium Komputer  sebanyak 24 (Gambar 2).

## Gambar 2. Titik Pengukuran Laboratorium
Kemudian  Tabel  1  memperlihatkan  hasil  pengukuran  per titik .
Tabel 1. Hasil Pengukuran per Titik pada Ruang Lab.
Metalurgi Titik Pengukuran No. Lux No. Lux No. Lux 1. 365,66 13. 298,66 25. 304,33 2. 387,33 14. 364,66 26. 298,33 3. 306,33 15. 316 27. 322,33 4. 314,33 16. 350,55 28. 316,33 5. 388 17. 343,33 29. 290,33 6. 381,66 18. 260,33 30. 282,33 7. 344,33 19. 279,66 31. 230,33 8. 396,66 20. 369,33 32. 299,66 9. 327,33 21. 397 33. 226,33 10. 329,66 22. 333 34. 212 11. 373,66 24. 354,33 35. 235 12. 298,33 25. 307,66 36. 236

## 2.2 Simulasi
Software  simulasi  pada  penelitian  ini  menggunakan calculux  v5.0 . Software  calculux merupakan  salah  satu software yang  dibuat  oleh  perusahaan  lampu  Philips Lightning.  Selain  itu Software  Calculux dapat  digunakan untuk  mendesain  bentuk  dan  kuat  pencahayaan  suatu ruangan,  baik  itu  dalam  ruangan  ( indoor )  ataupun  di  luar ruangan  ( outdoor )  maupun  penerangan  pada  jalan  raya ( road lightning ) ( Manual Calculux Indoor) [1] .

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Hasil Penelitian

## 3.1.1 Kuat Pencahayaan
Intensitas  penerangan  adalah  Lux  (1  Lux  =  1  lumen  per m 2 ), dimana iluminasi rata-rata dalam lux dapat dinyatakan dengan rumus dibawah ini:
) 1 ....( .......... .......... .......... .......... lux A E φ =
3.1.2 Hubungan Tingkat Pencahayaan dengan Reflektansi a. Koefisien Depresi
Faktor depresi lumen lampu atau Lamp lumen Depreciation (LLD)  adalah  penurunan  kualitas  kuat  cahaya  yang dipancarkan  oleh  lampu.  Persentase  grafik  penurunan kualitas  rata-rata  kuat  cahaya  pada  jenis  lampu  TL  dapat dilihat pada Gambar 3.

## Gambar 3. Penurunan Kualitas Cahaya Lampu TL [2]
Menurunnya kualitas tingkat pencahayaan akibat pengotoran  tempat  kerja,  dapat  digolongkan  berdasarkan tingkat penurunan kulitas cahaya sebagai berikut:
- Ruangan yang sangat bersih ( Very clean ) sebesar 0-12%
- Ruangan yang bersih ( Clean ) sebesar 13-24%.
- Ruangan yang sedang ( Medium ) sebesar 25-36%.
- Ruangan yang kotor ( Dirty ) sebesar 37-48%.
- Ruangan yang sangat kotor ( Very dirty ) sebesar 49-60%
b. Reflektansi
Reflektansi  adalah  perbandingan  rasio  cahaya  yang dipantulkan  oleh  suatu  permukaan  terhadap  cahaya  yang mengenainya  atau  cahaya  yang  datang  pada  bidang.  Nilai tipikal reflektansi dinding yang dibutuhkan untuk mencapai luminasi  dinding  yang  optimum  adalah  antara  0,5  dan  0,8 untuk  tingkat  pencahayaan  rata-rata  500  lux  [3].  Adapun untuk  suatu  nilai  reflektansi  yang  berada  pada  suatu ruangan  maka  dapat  dihitung  dengan  rumus  sebagai berikut:
% 100 . tan . × = Pantul Sinar g Da
Sinar Total ρ ..............   (2)
Sedangkan tingkat pencahayaan minimum yang direkomendasikan  oleh  SNI  untuk  laboratorium  sebesar 500 lux dapat dilihat dalam Tabel 2.
Tabel 2. Tingkat Pencahayaan Rekomendasi SNI [4]
No. Fungsi Ruangan Tingkat Pencaha yaan (Lux) Kelom pok Rende- rasi Warna Keterangan 1. Ruang Kelas 250 1 atau 2 2. Perpustakaan 300 1 atau 2 3. Laboratorium 500 1 4. Ruang Gambar 750 1 Gunakan pencahayaan yang setempat pada meja belajar 5. Kantin 200 1
3.1.3 Analisa Intensitas Pencahayaan
Hasil  pengukuran  rata-rata  pada  Laboratorium  Komputer adalah:
E rata-rata Laboratorium Komputer
1  2  3  4  5  6  ⋯  36 24
295  304.66  311.66  295.33  290.66 …  261
24
.   !"

## a. Nilai kuat Pencahayaan Minimum(E min )
Hasil pengukuran secara langsung pada ruang laboratorium FST,  didapatkan  kuat  pencahayaan  yang  merata  dengan nilai  252.6  lux.  Untuk  itu,  maka    pada  pencahayaan  yang merata,  kuat  penerangan  di  titik-titik  pengukuran  harus minimal 80% dari nilai rata-rata E rata-rata total ruang. Dengan demikian,  maka  hasil  perhitungan  yang    didapat  untuk ruang laboratorium komputer adalah:
E min = #$ %$$ &'('&'(' &)'*+ ,-./)(0& =  0.8 x 304.398
= 243.518 lux

## b. Angka Reflektansi
Untuk  mengetahui  angka  reflektansi  dapat  digunakan rumus :
1 total = 234543454 67843 9485:; 234543454 67843 ;48<6:8< 100%
Selanjutnya  perhitungan  nilai  angka  reflektansi    pada bidang Laboratorium komputer dapat dilihat pada Tabel 3.

## Tabel 3. Reflektansi Total pada Bidang
Lab. Komputer (Bidang Pengukuran) P Total Dinding Depan 0,58 Dinding Belakang 0,60 Dinding Kiri 0,61 Dinding Kanan 0,59 Plafon 0,67 Lantai 0,40
Berdasarkan  Tabel  3  terlihat  bahwa  nilai  reflektansi ruangan  ini  sudah  memenuhi  standar  rekomendasi  SNI yaitu,  0,5 sampai 0,8.

## 3.2 Simulasi
Untuk  melakukan  simulasi  menggunakan calculux ,  maka diperlukan data dimensi ruang seperti pada Gambar 4.
Gambar 4. Dimensi Ruangan Komputer
Pada software  calculux dimensi  ruangan  di input pada dialog room Software  Calculux berdasarkan  pengukuran yang telah dilakukan pada ruangan laboratorium computer, yakni  dengan  panjang  7  m,  lebar  3,5  m,  tinggi  3,3  m  dan tinggi working plane 0,8 m. Nilai reflektansi  yang diinput didapat  dari  rata-rata  pengukuran  pada  Laboratorium Komputer,  yaitu  untuk  plafon  sebesar  0,67,  reflektansi dinding  sebesar  0,59  dan  reflektansi  lantai  sebesar  0,40 dengan nilai estimasi refrensi sebesar 500 lux.

## 3.2.1 Hasil Simulasi Calculux
Hasil  simulasi  ruang  laboratorium  komputer  dengan menggunakan calculux dapat dilihat pada Gambar 5.
a. Letak Lampu b. Iso Contour

## Gambar 5. Hasil Simulasi Ruang   Laboratorium
Komputer
Gambar  5.a  memperlihatkan  tata  letak  dan  jumlah  luminer lampu  yang  dihasilkan  oleh  simulasi calculux .  Jumlah luminer  lampu  yang  dihasilkan  adalah  sebanyak  5  buah luminer  yang  terdiri  dari  2  buah  lampu  untuk  masing- masing  luminer.  Gambar  5.b  memperlihatkan  gambar  ISO Counter ,  dimana  terlihat  besaran  nilai  rata-rata  sekitar working  Plane atau  bidang  kerja  yang  berada  pada  bagian samping dinding (ditandai dengan warna hijau) mempunyai nilai  maximum  sekitar  525  lux.  Dengan  demikian  dapat dikatakan bahwa pada area working plane sudah memenuhi standar SNI yaitu, sebesar 500 lux.
4. Kesimpulan
1. Berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan didapat bahwa  kuat  pencahayaan  rata-rata  (E rata-rata )  di Laboratorium  Komputer  FST  belum  memenuhi standard  yang  direkomendasikan  SNI,  yaitu  sebesar (500  lux).  Hasil  pengukuran  nilai  kuat  pencahayaan laboratorium  tersebut  hanya  sebesar  304.398  lux dengan  jumlah  lampu  pada  laboratorium  sebanyak  8 buah.
2. Nilai  reflektansi  ruangan  sudah  memenuhi  standar rekomendasi SNI, yaitu 0,5 sampai 0,8.
3. Dari  hasil  simulasi  diketahui  bahwa  untuk  mencapai standar  SNI,  maka  lampu  pada  ruang  laboratorium komputer harus ditambah, dari   8 buah (  304.398 lux ) menjadi 10 buah (525 lux) lampu.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Anonim. Manual Calculux Indoor .
[2]  Farid  Khusnul  Mujib,  dan  Andi  Rahmadiansah.  2012. Desain  Pencahayaan  Lapangan  Bulu  Tangkis  Indoor ITS .  Jurnal  Teknik  Pomits  Vol.  1,  No.  1.  http://www. digilib.its.ac.id. diakses 5 maret 2013.
[3]  Anonim. SNI  03-6575-2001  Tata  Cara  Perancangan Sistem Pencahayaan Buatan Pada Bangunan Gedung.
[4]  Anonim. SNI-16  7062  2004  Pengukuran  Intensitas Penerangan ditempat Kerja.