J URNAL S AINSTEK STT P EKANBARU - V OL . 11 N O . 2 (2023)
Terbit online pada laman web jurnal :
https://ejournal.sttp-yds.ac.id/index.php/js/index

## SAINSTEK
|    ISSN (Print) 2337-6910    |    ISSN (Online) 2460-1039    |

## Perbandingan  Pengujian  Transformator  Arus  Melalui  Connecting  Link Marshalling Kiosk Dengan Pengujian Secara Langsung
Yolnasdi a , Chrismondari b , Rifqi Nur Rokhman c
a,b,c Program Studi Teknik Elektro, Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru, Jl. Dirgantara no. 4 Arengka Raya, Pekanbaru, Indonesia

## INFORMASI ARTIKEL

## ABSTRACT

## Sejarah Artikel :
Diterima Redaksi : 21 Desember 2023 Revisi Akhir : 25 Desember 2023 Diterbitkan Online : 29 Desember 2023
Kondisi  Transformator  Arus  dapat  diketahui  melalui  pengujian  yang dilakukan  pada  Transformator  Arus  tersebut.  Selama  ini,  Penguin Transformator Arus dilakukan secara langsung dengan membuka kotak panel  sekunder  Transformator  Arus.  Penguin  dengan  membuka  panel sekunder  seringkali  menyebabkan  terjadinya  gangguan  pasca pengujian.  Penguin  Transformator  Arus  yang  seharusnya  dapat meningkatkan performa dari tranftormator arus, justru berdampak pada terjadinya  gangguan,  efektifitas  pekerjaan  dan  keselamatan.  Penguin Transformator Arus melalui Connecting Link pada Marshalling Kiosk belum pernah dilakukan untuk mengetahui performa dari Transformator  Arus.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  membandingkan pengujian  Transformator  Arus  secara  langsung  dan  dengan  melalui connecting link marshalling kiosk dari segi hasil pengujian, efektifitas waktu  dan  keselamatan.  Didapatkan  perbandingan  hasil  uji  tahanan isolasi  dengan  deviasi  18.68%  dan  deviasi  pengujian  rasio  dibawah 0,106%.  Penguin  juga  hanya  dapat  dilakukan  pada  titik  ukur  yang tersedia pada Marshalling Kiosk. Penguin Transformator Arus melalui Connecting Link Marshalling Kiosk juga memiliki durasi pengujian 35 menit  lebih  cepat  untuk  pengujian  tahanan  isolasi  dan  45  menit  lebih cepat untuk pengujian rasio.
K ATA K UNCI
Transformator Arus,
Penguin Transformator Arus,
Marshalling Kiosk.

## K ORESPONDENSI
Telepon:  +628127690887
E-mail: yolnasdi9@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Transformator Arus memiliki fungsi sebagai pengukuran  dan  proteksi  pada  sistem  tenaga  listrik. Kondisi  Transformator  Arus  dapat  diketahui  melalui pengujian  yang  dilakukan  pada  Transformator  Arus tersebut.  Penguin  Transformator  Arus  harus  dilakukan sesuai  dengan  prosedur  agar  hasil  pengujian  yang didapatkan  menunjukkan  nilai  sebenarnya  dari  kondisi Transformator Arus. [ 2 ]
Pada tanggal 8 Februari 2022 telah terjadi gangguan pada Trafo Daya 1 Gardu Induk Namorambe. Berdasarkan hasil pemeriksaan,  ditemukan  kabel  sekunder  pada  rangkaian sekunder transformator arus terluka sehingga mengakibatkan  rangkaian  CT  Ref  150  kV  mengalami hubung  singkat.  Berdasarkan  data  pemeliharaan,satu  hari sebelum terjadi gangguan telah dilakukan pengujian pada Transformator  Arus.  Pada  dokumentasi  pemeliharaan,
rangkaian kabel sekunder transformator arus menunjukkan bahwa  kerusakan  kabel  disebabkan  saat  dilakukan pengencangan  yang  tidak  terdeteksi  pasca  dilakukan pemeliharaan  dan  dari  monitoring  pasca  pembebanan. Selain permasalahan yang timbul pada proses pengencangan  pada  kabel  sekunder,  sering  terjadi permasalahan lain seperti pemasangan kabel yang tertukar. Penguin  Transformator  Arus  juga  memaksa  petugas pemeliharaan  untuk  bekerja  dalam  ketinggian  sehingga berdampak  pada  segi  keamanan  dan  durasi  waktu  yang lama. Penguin Transformator Arus yang seharusnya dapat meningkatkan  performa  dari  tranftormator  arus,  justru berdampak pada terjadinya gangguan, efektifitas pekerjaan dan  keselamatan.  Penguin  Transformator  Arus  melalui Connecting  Link  pada  Marshalling  Kiosk  belum  pernah dilakukan untuk mengetahui performa dari Transformator Arus.  Penguin  Transformator  Arus  melalui  Connecting Link  pada  Marshalling  Kiosk  diharapkan  dapat  menjadi solusi atas permasalahan keandalan, efektifitas pemeliharaan  serta  keselamatan  untuk  mengetahui
performa  dari  Transformator  Arus.  Adapaun  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengujian Transformator  Arus  melalui  Connecting  Link  pada Marshalling  Kiosk  dapat  atau  tidak  dapat  digunakan sebagai gambaran kondisi Transformator Arus dan untuk mendapatkan pengujian Transformator Arus dengan durasi yang  lebih  singkat,  lebih  aman  dan  lebih  handal dibandingkan pengujian secara langsung

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Trafo Arus Trafo  Arus  ( Current  Transformator -  CT)  adalah peralatan yang digunakan untuk keperluan pengukuran dan proteksi dengan melakukan pengukuran besaran arus pada intalasi  tenaga  listrik  disisi  primer  (Tegangan  Ekstra Tinggi,  Tegangan  Tinggi  dan  Tegangan  Menengah) berskala  besar  dengan  melakukan  transformasi  dari besaran  arus  yang  besar  menjadi  besaran  arus  yang  kecil secara akurat dan teliti. [ 1 ]
Berikut prinsip kerja trafo arus:

## Gambar 2. 1 Rangkaian CT

## 2.2. Fungsi Trafo Arus
Fungsi dari trafo arus adalah:
• Untuk keperluan pengukuran sistem metering dan proteksi dengan mengubah besaran arus pada sistem tenaga listrik dari besaran primer menjadi besaran sekunder
• Pengamanan terhadap manusia atau operator yang melakukan pengukuran dengan mengisolasi rangkaian sekunder terhadap rangkaian primer.
• Standarisasi besaran sekunder, untuk arus nominal 1 Amp dan 5 Amp
Secara fungsi trafo arus dibedakan menjadi dua yaitu: 2.2.1. Trafo arus pengukuran
• Trafo  arus  pengukuran  untuk  metering  memiliki ketelitian  tinggi  dalam  rentang  kerja  (daerah pengenalnya) 5% - 120% arus nominal tergantung pada  kelas  dan  saturasi  yang  relatif  rendah dibandingkan trafo arus untuk proteksi.
• Penggunaan  trafo  arus  pengukuran  untuk  Watt- meter,  Amperemeter,  VARh-meter,  dan  cos  φ meter.
2.2.2. Trafo arus proteksi
• Trafo  arus  untuk  proteksi,  memiliki  ketelitian tinggi  pada  saat  terjadi  gangguan  dimana  arus yang  mengalir  berkali-kali  lipat  dari  arus pengenalnya dan tingkat kejenuhan cukup tinggi.
• Penggunaan  trafo  arus  proteksi  untuk  relai  arus lebih  (OCR  dan  GFR),  relai  diferensial,  relai beban lebih, relai jarak dan relai daya.
• Perbedaan mendasar antara trafo arus pengukuran dan  proteksi  adalah  titik  jenuhnya  seperti  pada kurva saturasi di bawah ini (Gambar 2.2).
Gambar 2. 2 Kurva Saturasi CT Pengukuran dan Proteksi
Konstruksi trafo arus untuk pengukuran mempunyai luas penampang inti yang lebih kecil (Gambar 2.3) karena dirancang supaya lebih cepat jenuh dibandingkan trafo arus proteksi.
Gambar 2. 3 Luas Penampang Inti Trafo Arus [1 ]
2.3. Shutdown  Testing/Measurement pada sisi  Sekunder Transformator Arus
Shutdown testing/measurement adalah pekerjaan pengujian  yang  dilakukan  pada  saat  peralatan  dalam kondisi  tidak  beroperasi  atau  padam.  Pekerjaan  ini dilakukan pada saat pemeliharaan rutin maupun pada saat investigasi gangguan. [ 5 ]
2.3.1. Tahanan Isolasi
Penguin  tahanan  isolasi  berfungsi  untuk  menentukan kualitas tahanan isolasi pada tranformator arus baik antara belitan  maupun  antara  belitan  dan  ground.  Penguin  ini dilakukan dengan memberikan tegangan DC kepada media isolasi  yang  akan  diukur  tahanannya  yaitu  sebesar  5  kV untuk sisi primer dan 500 V untuk sisi sekunder. Dengan mengukur  arus  bocor  yang  melalui  media  isolasi,  maka akan  didapatkan  nilai  tahanan  isolasi  dalam  satuan  mega ohm. Alat yang digunakan  untuk menguji tahanan  isolasi adalah  Mega  Ohm  meter,  seperti  dapat  dilihat  pada Gambar 2. 4.
Gambar 2. 4 Mega Ohm Meter
Standar: VDE Batasan yang digunakan: 1MOhm per 1 kV (phasa-phasa)  [ 3 ]
Tabel 2. 1 Evaluasi dan Rekomendasi Penguin Tahanan
Isolasi No Hasil Uji Keterangan Rekomendasi 1 > 1MOhm/1kV Good 2 < 1MOhm/1kV Poor Lakukan Penguin lebih lanjut 2.3.2. Ratio
Pengukuran ratio memiliki tujuan untuk membandingkan  nilai  ratio  hasil  pengukuran dengan nilai pada nameplate peralatan.
Gambar 2. 6 Pengujin Ratio CT dengan Metode Tegangan
Tegangan  yang  sesuai  diterapkan  ke  sisi  sekunder, dibawah  tegangan  saturasi  ( knee  voltage )  dan  tegangan diukur  pada  sisi  primer  diukur  dengan  menggunakan voltmeter  skala  rendah  dengan  impedansi  tinggi  (20000 Ω/V  atau  lebih).  Rasio  belitan  mendekati  sama  dengan rasio  tegangan  dengan  membandingkan  tegangan  sisi primer dengan tegangan sisi sekunder
Gambar 2. 7 Penguin Ratio CT dengan Metode Arus
Penguin  ini  menggunakan  alat  uji  injeksi  arus  (high current  test  injection),  yang  dilakukan  dengan  mengatur catu daya pada alat uji sesuai dengan nilai yang diinginkan serta  mencatat  arus  pada  sisi  sekunder  kedua  CT.  Rasio dari CT adalah sama dengan rasio dari CT referensi yang dikalikan  rasio  antara  arus  sisi  sekunder  CT  referensi dengan  arus  sisi  sekunder  CT  yang  diuji,  seperti persamaan:  [ 1 ]
𝑁 𝑇 =   𝑁 𝑅 𝐼 𝑅 𝐼 𝑇 NT : Rasio CT yang diuji NR : Rasio CT referensi IR : Arus CT referensi IT : Arus CT yang diuji (arus nominal)
2.4. Gardu Induk
Suatu sistem peralatan listrik hubung-bagi tegangan tinggi yang memiliki fungsi untuk menyalurkan dan mengontrol daya  listrik  menggunakan  peralatan  seperti  busbar,
transformator tenaga, transformator arus (CT), transformator  tegangan  (PT),  pemutus  tenaga  (PMT), pemisah  (PMS),  Arrester  (LA)  dan  peralatan  pendukung lainnya termasuk penyulang 20 kV      [ 8 ]
2.5. Marshalling Kiosk
Marshalling  Kiosk  merupakan  panel  terminal kabel  kontrol  yang  mempunyai  fungsi  sebagai  terminal penghubung  kabel  kontrol  peralatan  gardu  induk  150  kV dari serandang ke gedung kontrol.
Gambar 2. 8 Marshalling Kiosk Adapun fungsi dari marshalling kiosk adalah sebagai berikut:
• Mempermudah titik lokasi gangguan.
• Mengatur kabel-kabel agar tidak berantakan.
• Tempat berkumpulnya rangkaian kabel sebelum masuk ke ruang kontrol.
Marshalling  Kiosk  menjadi  terminal  dari  kabel kontrol,  kabel  proteksi,  kabel  instrument  dan  peralatan SCADA. Umumnya, panel Marshalling Kiosk terbuat dari baja  galvanis  yang  di  cat  sehingga  tahan  karat  dn melindungi dari cuaca serta binatang. [ 1 ]  [ 5 ]

## 3.METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Persiapan Penguin
Penguin  transformator  arus  dilakukan  di  Gardu Induk Bangkinang bay Penghantar 150 kV bay Spare pada 16 Juli 2023. Gardu Induk Bangkinang 150 kV bay Spare merupakan  gardu  induk  yang  disiapkan  untuk  perluasan jaringan di subsistem Riau, sehingga bay yang digunakan dalam  kondisi  tidak  beroperasi.  Kondisi  peralatan  yang tidak  beroperasi  membuat  pelaksanaan  pengujian  di  bay Spare lebih aman dilakukan dan tidak  menggangu sistem kelistrikan Riau
3.2.  Penguin  Tahanan  Isolasi  Transformator  Arus Langsung
Penguin tahanan isolasi dilakukan untuk mengetahui  kualitas  tahanan  isolasi  yang  ada  pada transformator arus baik antar belitan maupun antara belitan dengan ground. Penguin ini dilakukan dengan cara Media Isolasi  yang  akan  diukur  tahanan  isolasinya  diberikan tegangan  DC  sebesar  5  kV  untuk  sisi  primer  dan  500  V untuk  sisi  sekunder.  Nilai  tahanan  isolasi  dalam  satuan mega  ohm  akan  didapatkan  dengan  cara  mengukur  arus bocor yang melewati media isolasi.
Peralatan  yang  digunakan  dalam  pengujian Tahanan  Isolasi  adalah  Insulation  Tester  dengan  merk Kyoritsu  model  3125.  Alat  uji  tahanan  isolasi  ini  dapat meng-injeksi tegangan dari 500V hingga 5 kV. Peralatan uji  ini  telah  dilakukan  kalibrasi  setiap  tahunnya  dimana
terakhir  dilakukan  kalibrasi  pada  9  Juni  2021  oleh  PLN Pusertif (Pusat Sertifikasi).
Gambar 3. 1 Alat Ukur Tahanan Isolasi Kyoritsu Model 3125
Penguin  tahanan  isolasi  langsung  pada  sisi sekunder  CT  dilakukan  di  sisi  Primer  dan  Sekunder. Penguin sisi primer digunakan tegangan injeksi sebesar 5 kV  dan  pada  sisi  sekunder  digunakan  tegangan  injeksi sebesar 500V. Hasil pengujian menggunakan satuan Mega Ohm.
Gambar 3. 2 Rangkaian Penguin Tahanan Isolasi
Titik  ukur  pengujian  tahanan  isolasi  adalah  sisi primer-ground,  primer  -sekunder  dan  sekunder-ground dengan membuka kotak sekunder transformator Arus. Saat pemasangan  probe  pada  titik  primer  dan  titik  sekunder transformator  arus,  pelaksana  pengujian  menggunakan tangga dan full body harness karena titik pengujian berada pada ketinggian diatas 2 meter.
Tabel 3. 1 Hasil Penguin Tahanan Isolasi secara
Langsung Penguin Tahanan Isolasi Standar: >150MOhm/150kV 1 Primer - Ground 340 GΩ 2 Primer - Sekunder 1 240 GΩ 3 Primer - Sekunder 2 260 GΩ 4 Primer - Sekunder 3 270 GΩ 5 Primer - Sekunder 4 280 GΩ 6 Ground - Sekunder 1 560 MΩ 7 Ground - Sekunder 2 660 MΩ 8 Ground - Sekunder 3 438 MΩ 9 Ground - Sekunder 4 312 MΩ 10  Sekunder 1–Sekunde 2 998 MΩ 11  Sekunder 1-Sekunder 3 900 MΩ 12  Sekunder 1-Sekunder 4 850 M Ω 13  Sekunder 2-Sekunder 1 980 MΩ 14  Sekunder 2-Sekunder 3 890 MΩ 15  Sekunder 2-Sekunder 4 895 MΩ 16  Sekunder 3-Sekunder 1 835 MΩ 17  Sekunder 3-Sekunder 2 880 MΩ
Penguin Tahanan Isolasi Standar: >150MOhm/150kV 18  Sekunder 3-Sekunder 4 698 MΩ 19  Sekunder 4-Sekunder 1 711 MΩ 20  Sekunder 4-Sekunder 2 777 MΩ 21  Sekunder 4-Sekunder 3 628 MΩ Dari  hasil  pengujian  tahanan  isolasi  dengan
Insulation  Tester  secara  langsung,  menunjukkan  kondisi tahanan  isolasi  Transformator  Arus  masih  dalam  kondisi baik karena berada diatas standar VDE.
3.3. Penguin Rasio  Transformator Arus Langsung Pengukuran ratio digunakan untuk
membandingkan nilai rasio hasil pengukuran dengan nilai yang  ada  pada  nameplate.  Alat  yang  digunakan  untuk melakukan pengujian ini adalah alat uji injeksi arus (high current  test  injection),  pengujian  dilakukan  dengan mengatur catu daya  yang ada pada alat uji  sesuai  dengan nilai  yang  diharapkan  serta  mencatat  arus  yang  ada  pada sisi sekunder di kedua CT.
Peralatan  yang  digunakan  untuk  pengujian  ratio adalah  Megger  MRCT  (Megger  Relay  /  CT  Test  Set) dengan  merk  Megger.  Megger  MRCT  adalah  alat  uji Transformator  Arus  yang  dapat  digunakan  untuk melakukan  pengujian  demagnetisasi,  rasio,  saturasi, resistansi belitan, polaritas, deviasi phasa, dan uji insulasi pada  transformator  arus.  Megger  MRCT  secara  otomatis menghitung kesalahan rasio, kurva saturasi dan knee point . Penguin  dikontrol  menggunakan software PowerDB Megger yang diinstal melalui laptop.

## Gambar 3. 3 Alat Uji Megger MRCT
Penguin  rasio  transformator  arus  dilakukan dengan  membuka  terlebih  dahulu  kotak  sekunder transformator  arus.  Rangkaian  pengujian  rasio  dilakukan sesuai    pada  gambar  3.4.  Adapun  urutan  pengujiannya dimulai dari Core 1, Core 2, Core 3 dan Core 4.
Penguin  rasio  transformator  arus  dilakukan dengan  membuka  terlebih  dahulu  kotak  kotak  sekunder transformator arus. Pemasangan probe pada titik pengujian dilakukan  oleh  penguji  dengan  bantuan  tangga  dan  full body  harness.  Kontrol  terhadap  pengujian  menggunakan Megger MRCT dilakukan melalui aplikasi PowerDB.
Gambar 3. 5 Pelaksanaan Penguin Rasio
Tabel 3. 2 Hasil Penguin Core 1 dengan Power DB secara langsung Tabel 3. 3 Hasil Penguin Core 2 dengan Power DB secara langsung
Tabel 3. 4 Hasil Penguin Core 3 dengan Power DB secara langsung
Tabel 3. 5 Hasil Penguin Core 4 dengan Power DB secara langsung
Dari hasil diatas  menunjukkan bahwa  nilai rasio Transformator arus dalam kondisi baik. Hal ini dibuktikan dengan persentase eror dibawah 5%.
3.4. Penguin  Transformator  Arus  melalui  Marshalling Kiosk
Penguin Transformator Arus melalui Marshalling Kiosk  dilakukan  dengan  cara  yang  sama  tanpa menggunakan  peralatan  tambahan,  hanya  titik  pengujian sisi  sekunder  yang  dipindah  ke  Connecting  Link Marshalling Kiosk.
Penguin Transformator Arus melalui Marshalling Kiosk  dilakukan  dengan  membuka  terlebih  dahulu Marshalling Kiosk. Selanjutnya, perlu dipastikan titik-titik core  sekunder  transformator  arus  agar  tidak  salah  dalam menentukan titik pengujian. Pada gambar 3.13 merupakan penentuan  titik  dari  setiap  core  sekunder  transformator arus.  Setelah  dipastikan  titik  sekundernya,  dilakukan pelepasan  rangkaian  dengan  ruang  control  dengan  cara mengubah posisi connecting link pada kondisi lepas.
Gambar 3. 6 Titik Core Sekunder pada Marshalling Kiosk Kabel yang digunakan untuk menghubungkan connecting link dengan core sekunder transformator arus menggunakan  kabel  NYCY  4x6  mm  dengan  panjang  10 meter. Berdasarkan PUIL 2000, Kuat Hantar Arus kabel ini di Udara adalah 44 Ampere.
Tabel 3. 6 Hasil Penguin Tahanan Isolasi melalui MK
Penguin Tahanan Isolasi Standar: >150MOhm/150kV 1 Primer - Ground - 2 Primer - Sekunder 1 - 3 Primer  -  Sekunder 2 - 4 Primer  -  Sekunder 3 - 5 Primer  -  Sekunder 4 - 6 Ground - Sekunder 1 466 MΩ 7 Ground - Sekunder 2 598 MΩ 8 Ground - Sekunder 3 353 MΩ 9 Ground - Sekunder 4 293 MΩ 10 Sekunder 1-Sekunder 2 850 MΩ 11 Sekunder 1-Sekunder 3 770 MΩ 12 Sekunder 1-Sekunder 4 727 MΩ 13 Sekunder 2-Sekunder 1 820 MΩ 14 Sekunder 2-Sekunder 3
1S1 ph R
1S3 ph R 2S1 ph R
2S3 ph R 3S1 ph R 3S3 ph R 3S1 ph R 2S3 ph R
Penguin Tahanan Isolasi Standar: >150MOhm/150kV 15 Sekunder 2-Sekunder 4 589 MΩ 16 Sekunder 3-Sekunder 1 651 MΩ 17 Sekunder 3-Sekunder 2 679 MΩ 18 Sekunder 3-Sekunder 4 522 MΩ 19 Sekunder 4-Sekunder 1 504 MΩ 20 Sekunder 4-Sekunder 2 604 MΩ 21 Sekunder 4-Sekunder 3 460 MΩ
Dari  hasil  pengujian  tahanan  isolasi  dengan Insulation  Tester,  menunjukkan  kondisi  tahanan  isolasi Transformator  Arus  masih  dalam  kondisi  baik  karena berada diatas standar VDE. Pada titik pengujian untuk sisi primer-sekunder tidak dapat dilakukan karena kemampuan isolasi  kabel  penghubung  dari  sekunder  Transformator Arus  ke  Marshalling  Kiosk  berada  dibawah  standar tegangan pengujian yaitu sebesar 5 kV.
Berikut  hasil  pengujian  menggunakan  Megger MRCT pada aplikasi PowerDB transformator arus setelah dilakukan  penyesuaian  titik  pengujian  pada  Marshalling Kiosk.
Tabel 3. 7 Hasil Penguin Core 1 dengan Power DB  melalui
MK Tabel 3. 8 Hasil Penguin Core 2 dengan Power DB melalui MK Tabel 3. 9 Hasil Penguin Core 3 dengan Power DB melalui MK
Tabel 3. 10 Hasil Penguin Core 4 dengan Power DB melalui MK
Dari  hasil  diatas  menunjukkan  bahwa  nilai  rasio Transformator arus dalam kondisi baik. Hal ini dibuktikan dengan persentase eror dibawah 5%. Hasil pengujian juga hanya  pada  rasio  1600:1  dan  2000:1,  untuk  800:1  dan 1000:1 tidak dapat dilakukan pengujian karena kabel tidak terhubung ke Marshalling Kiosk.
3.5. Standar Hasil Uji Tahanan Isolasi dan Rasio
Batas  nilai  yang  digunakan  untuk  pengujian tahanan  isolasi  adalah  1  MOhm  per  1  kV  (phasa-phasa) sesuai dengan standar VDE. Artinya, untuk tegangan 150 kV  memiliki  batas  minimal  tahanan  isolasi  sebesar  150 MOhm  untuk  nilai  Tahanan  Isolasi  yang  masih  dalam kondisi baik.
Tabel 3. 11 Evaluasi dan Rekomendasi untuk Penguin
Tahanan Isolasi No Hasil Penguin Keterangan Rekomendasi Tindak Lanjut 1 > 1MOhm/ 1kV Baik 2 < 1MOhm/ 1kV Buruk Perlu  di  Lakukan Penguin Lanjutan

## 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Analisa Hasil Pengujian Tahanan Isolasi
Hasil  pengujian  tahanan  isolasi  transformator  arus secara langsung dan melalui Connecting Link Mashalling Kiosk sebagai berikut :
Tabel 4. 1 Perbandingan Hasil Penguin Tahanan Isolasi
Berdasarkan  hasil  uji  pada  Tabel  4.1, dilakukan  perhitungan  persen  deviasi  untuk  mengetahui persentase  perbedaan  nilai  dari  kedua  metode  pengujian. Dari hasil tersebut didapatkan rata-rata perbedaan sebesar 18.68%.  Kondisi  yang  didapatkan  dari  kedua  metode pengujian  sama-sama  menunjukkan  kondisi  Tahanan Isolasi Transformator Arus yang baik. Dari hasil pengujian juga menunjukkan bahwa pengujian tahanan isolasi secara langsung  lebih  tinggi  daripada  tahanan  isolasi  melalui marshalling kiosk, hal ini dapat disebabkan karena tahanan isolasi  yang  terukur  saat  pengujian  melalui  marshalling
kiosk  adalah  antara  kabel  yang  digunakan  pada marshalling  kiosk  dimana  kemampuan  isolasinya  lebih rendah dibandingkan kabel isolasi pada transformator arus. Pada pengujian tahanan isolasi melalui Marshalling Kiosk, sisi  primer-sekunder  tidak  dapat  dilakukan  pengujian karena  kemampuan  isolasi  kabel  penghubung  dari sekunder Transformator Arus ke Marshalling Kiosk berada dibawah  standar  tegangan  pengujian  yaitu  sebesar  5  kV. Apabila  tetap  dilakukan,  pengujian  tahanan  isolasi  dapat merusak kabel isolasi.
4.2. Analisa Hasil Pengujin Rasio Analisa  hasil  pengujian  rasio  dilakukan  dengan membandingkan  nilai  pengujian  pada  rasio  1600:1  dan 2000:1  pada  masing-masing  core.  Hal  ini  disebabkan hanya rasio tersebut yang terhubung ke Marshalling Kiosk. Berikut  nilai  perbandingan  rasio  ikut  dari  kedua  metode pengujian rasio dengan alat uji Megger MRCT:
Tabel 4. 2 Perbandingan Hasil Uji Rasio
Berdasarkan  perbandingan  pada  table  4.2, didapatkan  persentase  deviasi  dari  rasio  ukur  dibawah 0,106%.  Hal  ini  menunjukkan  perbedaan  hasil  pengujian rasio  secara  langsung  dengan  melalui  Marshalling  Kiosk sangat kecil. Kondisi yang didapatkan dari kedua metode pengujian  sama-sama  menunjukkan  kondisi  Rasio Transformator Arus yang baik. Pada pengujian transfomator  arus  melalui  marshalling  kiosk,  hanya dilakukan pengujian pada rasio 1600:1 dan 2000:1, untuk rasio 800:1 dan 1000:1 tidak dapat dilakukan karena rasio tersebut tidak terhubung ke Marshalling Kiosk.
Dari  pengujian  rasio  dengan  Megger  MRCT, didapatkan nilai resistansi antara sisi sekunder Transformator  Arus  sampai  dengan  connecting  link  pada marshalling kiosk.
4.3. Analisa Efektifitas Waktu Pengujin
Dalam  melakukan  analisa  waktu  penyelesaian pengujian  Transformator  Arus  baik  secara  langsung  dan pengujian  melalui  Marshalling  Kiosk,  Didapatkan  data timeline Waktu sebagai berikut:
Tabel 4. 3 Linimasa Penguin Transformator Arus
No  Waktu Kegiatan Keterangan 1 10:40  – 11:00 Persiapan  Peralatan dan Alat uji 2 11:00  – 11:30 Pelepasan  Klem  dan Setting Software Kabel Port Uji ke Laptop Tidak Cocok 3 11:30  – 12:55 Istirahat dan Penggantian  Kabel Uji 4 12:55  – 13:05 Pelepasan Kotak Sekunder Trafo Arus
No  Waktu Kegiatan Keterangan 5 13:05  – 14:40 Penguin Rasio secara Langsung 6 14:40  – 14:50 Pemasangan dan Penutupan  Sekunder Trafo Arus 7 14:50  – 15:50 Penguin Rasio melalui MK 8 15:50  – 16:20 Istirahat 9 16:20  – 16:30 Persiapan Penguin Tahanan Isolasi 10 16:30  – 17:15 Penguin Tahanan Isolasi secara Langsung 11 17:15  – 17:25 Penguin Tahanan Isolasi melalui MK 12 17:25  – 17:45 Selesai Berdasarkan linimasa waktu pengujian
transformator  arus,  didapatkan  perbedaan  waktu  sebesar 45  menit  lebih  cepat  untuk  pengujian  rasio  melalui Marshalling  Kiosk.  Sedangkan  untuk  pengujian  tahanan isolasi  membutuhkan  waktu  35  menit  lebih  cepat  ketika dilakukan  pengujian  melalui  Marshalling  Kiosk. Penguin melalui  Marshalling  Kiosk  dapat  dilakukan  lebih  cepat daripada secara langsung, hal ini disebabkan oleh:
1. Titik  pengujian  melalui  Marshalling  Kiosk  lebih sedikit daripada pengujian secara langsung.
2. Kemudahan  proses  pengujian  karena  tidak  bekerja diketinggian (diatas 2 meter).
4.4. Analisa Keselamatan Pengujin
Dilakukan  identifikasi  bahaya  dan  resiko  pada pelaksanaan  pengujian  transformator  arus.  Berikut  hasil identifikasi  bahaya  dan  pengendalian  resiko  terhadap pelaksanaan  pengujian  Transformator  Arus  melalui Marshalling Kiosk.
Tabel 4. 4 Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko

## Penguin Transformator Arus melalui MK
No Potensi Bahaya Akibat Pengendalian Resiko 1 Terkena Induksi Tegangan  dari Alat Uji Kematian Menggunakan  APD, Bekerja sesuai Instruksi Kerja, Pengawasan 2 Kesalahan  titik pengujian  pada MK Peralatan Rusak, Hasil Tidak sesuai Bekerja sesuai Instruksi Kerja, Pemeriksaan Wiring Berdasarkan identifikasi bahaya dan pengendalian  resiko  pada  table  4.4,  maka  dapat disimpulkan  hal  yang  membedakan  antara  pengujian Transformator  Arus  melalui  Marshalling  Kiosk  dengan secara  langsung  adalah  tidak  adanya  resiko  terjatuh dikarenakan  tidak  bekerja  pada  ketinggian  diatas  dua meter. Namun, pada pengujian  melalui  marshalling kiosk memerlukan  ketelitian  lebih  karena  memastikan  titik
pengujian  pada  Marshalling  Kiosk  harus  sesuai  dengan core yang ada pada sisi sekunder transformator arus. Oleh karena  itu,  perlu  dilakukan  pemeriksaan  titik  uji  pada marshalling kiosk sebelum dilakukan pengujian.
4.5. Analisa Penguin Transformator Arus melalui Connecting Link Marshalling Kiosk
Berdasarkan  analisa  yang  sudah  dipaparkan sebelumnya,  pengujian  transformator  arus  melalui connecting  link  marshalling  kiosk  tidak  dapat  digunakan sebagai pemeliharaan rutin pada transformator arus. Hal ini disebabkan tidak semua titik pengujian dapat diuji melalui marshalling  kiosk.  Namun,  pengujian  transformator  arus melalui  marshalling  kiosk  dapat  digunakan  sebagai asesmen  atau  apabila  membutuhkan  waktu  yang  cepat untuk  mendapatkan  hasil  pengujian  seperti  saat  terjadi gangguan. Penguin transformator arus melalui connecting link  marshalling  kiosk  perlu  dilakukan  pemeriksaan  titik uji  pada  marshalling  kiosk  sebelum  dilakukan  pengujian. Apabila  pemeriksaan  titik  uji  tidak  dilakukan,  maka berpotensi  terjadi  kesalahan  titik  uji  pada  transformator arus.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan mengenai  Perbandingan  Pengujin  Transformator  Arus melalui Connecting  Link Marshalling  Kiosk  ini,  dapat diambil  kesimpulan sebagai berikut:
1. Perbandingan  hasil  pengujian  Tahanan  Isolasi didapatkan  bahwa  Penguin  Transformator  Arus melalui Connecting Link Marshalling Kiosk menunjukkan  nilai  kondisi  yang  sama  dengan perbedaan  nilai  deviasi  sebesar  rata-rata  18.68% dengan Penguin Transformator Arus secara langsung dengan  nilai  pengujian  melalui  Marshalling  Kiosk lebih kecil dikarenakan tahanan isolasi yang terukur saat  pengujian  melalui  marshalling  kiosk  adalah antara kabel yang digunakan pada marshalling kiosk dimana kemampuan isolasinya lebih rendah dibandingkan kabel isolasi pada transformator arus.
2. Perbandingan  hasil  pengujian  Rasio  didapatkan bahwa Penguin Transformator Arus melalui Connecting  Link Marshalling  Kiosk  menunjukkan nilai kondisi yang sama dengan perbedaan persentase deviasi  dari  rasio  ukur  dibawah  0,106%  deviasi sebesar rata-rata 18.68% dengan Penguin Transformator Arus secara langsung.
3 Penguin  Transformator  Arus  melalui Connecting Link Marshalling  Kiosk  tidak  dapat  dilakukan  pada semua  titik  pengujian  seperti  pengujian  secara langsung  karena  tidak  semua  titik  pengujian terhubung  ke  Marshalling  Kiosk  serta  kemampuan isolasi  kabel  pada  Marshalling  Kiosk  di  bawah standar tegangan pengujian sebesar 5 kV.
4 Memiliki  durasi  pengujian  yang  lebih  singkat daripada  pengujian  Transformator  Arus  secara langsung  dengan  selisih  durasi  pengujian  Tahanan Isolasi 35  menit  lebih cepat dan pengujian Rasio 45 menit lebih cepat.
5 Pengujian transformator arus melalui connecting link marshalling kiosk perlu dilakukan pemeriksaan  titik
uji  pada  marshalling  kiosk  sebelum  dilakukan pengujian.

## 5.2. Saran
Setelah  dilakukan  pembahasan  mengenai  pengujian transformator  arus  melalui  connecting  link  marshalling kiosk  dengan  pengujian  transformator  arus  secara langsung, penulis memberikan beberapa saran yaitu:
1. Peningkatan  kompetensi  pelaksana  dan  ketelitian dalam pelaksanaan perlu dilakukan untuk mengurangi  jumlah  gangguan  akibat  kesalahan yang  dilakukan  saat  pengujian  transformator  arus saat  membuka  kotak  panel  sekunder  transformator arus.
2. Penambahan  waktu  pelaksanaan  saat  pengujian transformator  arus  diperlukan  agar  pelaksanaan pengujian transformator arus tidak terburu-buru dan mendapatkan hasil yang benar.
3. Penambahan saluran penghantar agar saat dilakukan pengujian  pemeliharaan,  tidak  terjadi  pemadaman konsumen serta kualitas pemeliharaan menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] SK-DIR  0520-2.K/DIR/2014  (2014). Buku Pedoman Pemeliharaan Transformator Tegangan . PT PLN (Persero). Jakarta Selatan.
[2] IEEE  Std  C57.104-2008. Guide  for  the Interpretation  of  Gases  Generated  in  Oil- Immersed Transformers.
[3] IEC  60422  (2013). Mineral  Insulating  Oils  in
Electrical Equipment-Supervision and
Maintenance Guidance.
[4] Hardityo,  Rahmat  (2008). Deteksi  dan  Analisis
Indikasi  Kegagalan  Transformator  dengan Metode Analisi Gas Terlarut . Jakarta: Departemen  Teknik  Elektro  Fakultas  Teknik Universitas Indonesia.
[5]
CIGRE  WG  A2.18  (2003 ).  Guide  for  Life Management Techniques For Power Transformers.
[6] Badan Standarisasi Nasional (2000). Persyaratan Umum  Instalasi  Listrik  2000  (PUIL  2000) . Jakarta: BSN
[7] Undang  –  Undang  No.  1  Tahun  1970.  Tentang Keselamatan  Kerja  dan  Pasal  –  Pasal  yang Mengatur Tentang Alat Pelindung Diri.
[8] SPLN T5.005:2014 (2014).
Pedoman
Pembangunan  Gardu  Induk  Minimalis. PT  PLN (Persero). Jakarta Selatan.