JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) Vol. 12 No. 3, pISSN: 2303-0577 eISSN: 2830-7062              http://dx.doi.org/10.23960/jitet.v12i3.4895

## KAJIAN  KANDUNGAN  GARAM  DAN  TEMPERATUR TERHADAP TEGANGAN TEMBUS MINYAK ISOLASI
Purwiyanto 1* , Supriyono 2 , Galih mustiko Aji 3 , Muhammad Nur Hilal 4
1,2,3 Jurusan Teknik Elektronika, Politeknik Negeri Cilacap, Jalan Dr. Soetomo 1 Cilacap Indonesia, Telp. 0282 533329, Faks. 0282537992
4 Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Cilacap, Jalan Dr. Soetomo 1 Cilacap Indonesia, Telp. 0282 533329, Faks. 0282537992
Received: 12 Juli 2024 Accepted: 31 Juli 2024 Published: 7 Agustus 2024
Keywords:
Tegangan Tembus; Isolasi cair; Temperatur; Garam
Corespondent Email: purwi_power@pnc.ac.id
Abstrak. Untuk menghindari terjadinya aliran, lompatan atau percikan listrik antar  penghantar  listrik yang  bertegangan  digunakan  isolasi.  Minyak  isolasi merupakan salah satu bahan isolasi yang digunakan pada transformator yang berfungsi  untuk  mengisolasi  sekaligus  mendinginkan  peralatan  listrik.  Sifat minyak isolasi transformator berubah ketika mengandung polutan yang masuk ke dalam minyak, yang menyebabkan kegagalan yang makin cepat, selain itu perubahan temperatur juga akan berpengaruh pada kekuatan minyak isolasi. Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  persentase  sumbangan  pengaruh temperatur  dan  kandungan  garam  terhadap  tegangan  tembus  sebesar  36,4% dengan  kenaikan  temperatur  1 0 C  akan  disertai  kenaikan  tembus  tegangan sebesar  0,044  kalinya  dan  setiap  kenaikan  kandungan  garam  diiringi penurunan tegangan tembus sebesar 0,292 kalinya.
Abstract. To  avoid  the  occurrence  of  currents,  jumps  or  electric  sparks between electrical conductors, then isolation is used. Insulating oil is one of the insulating materials used in transformers that function to isolate and cool electrical  equipment.  The  properties  of  transformer  insulating  oil  change when it contains pollutants that enter the oil, in which causes faster failure. Besides the change of temperature will also affect the strength of the insulating oil.  The  results  showed  that  the  percentage  contribution  of  the  effect  of temperature  and  salt  content  on  the  breakdown  voltage  was  36.4%  with  a temperature increase of 1 0 C followed by an increase in the breakdown voltage of 0.044 times and each increase in the salt content was followed by a decrease in the breakdown voltage of 0.292 times.

## 1. PENDAHULUAN
Salah  satu  unsur  yang  terpenting  dalam ketenagalistrikan  adalah  isolator,  khususnya untuk  isolator  tegangan  tinggi,  hal  ini  karena isolator berfungsi untuk menghindari terjadinya percikan  atau  loncatan  bunga  -bunga  listrik antara  dua  konduktor  yang  bertegangan  [1]. Seperti kebanyakan isolasi, isolator pada listrik yang  bertegangan  tinggi,  juga  dikelompokkan menurut jenis unsur penyusun bahannya, seperti jenis    kertas,  nylon,  Plexiglas,  bentuk  gas misalnya  SF6,  CO2,  N2  dan  bentuk  cair misalnya  oli  trafo,  oli  silicon. Sebagai  bahan dielektrikel  cair,  minyak  isolasi  mampu mengembalikan pengosongan sebagian muatan
pada  minyak  isolasinya.  Pengosongan  muatan ini  disebabkan  oleh  ketidak  sempurnaan minyak  isolasi  yang  berupa  partikel-partikel seperti  pengotor  di  antara  kedua  penghantar. Hal ini menyebabkan beberapa insulasi terlepas dan menjembatani ruang antara dua konduktor secara tidak lengkap [2].
Sifat  minyak  isolasi  transformator  berubah ketika  mengandung  polutan  yang  masuk kedalam minyak, yang menyebabkan kegagalan yang makin cepat. Ada empat macam teori yang menjelaskan  tentang  teori  kegagalan  isolasi cair, teori tersebut yaitu [3]:
• Yang pertama tentang ketidak berhasilan elektron, ketidakberhasilan ini

## JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062 Purwiyanto  dkk
merupakan  pengembangan  dari  teori penguraian  gas,  elektron  awal  ini  yang memulai proses kerusakan.
• Yang kedua tentang Kegagalan kavitasi Kegagalan kavitasi adalah bentuk kerusakan  cairan  yang  disebabkan  oleh adanya gelembung gas.
• Yang ke tiga tentang kegagalan bola cair Apabila bahan isolasi mengandung jenis cairan  yang  berbeda  dari  bola  cair,  dan terjadi    ketidakstabilan  bola  cair  dalam medan  listrik  maka  akan  menyebabkan kegagalan  dari  minyak  isolasi.  Tetesan cairan  berbentuk  bola  dalam  minyak yang  mengambang  dan  memanjang disebabkan  oleh  medan  listrik  yang membuat tidak stabil dari isolasi minyak. Saluran  patahan  memanjang  dari  bagian dipping  yang  menyatu  dan  tak  terputus, akan  mengakibatkan kegagalan total.
• Yang ke empat tentang Kerusakan Butir Padat Kerusakan isolasi pada minyak transformator  jenis  ini  disebabkan  oleh adanya  kemunculnya  butiran  padat (partikel) pada isolasi cairan

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Minyak trafo yang digunakan sebagai media  isolasi  dan  pendingin  harus memenuhi  persyaratan  sebagai  berikut  :
[4]
• Minyak  isolasi  mempunyai  kekuatan isolasi  yang  tinggi,  terhadap  tegangan tembus
• Minyak  isolasi  dapat  berfungsi  sebagai media pendinginan dari trafo
• Minyak isolasi memiliki berat jenis yang kecil  kecil,  sehingga  polutan-polutan pada  isolasi  minyak  tidak  mudah menyebar  dan  dapat mengendap  dengan cepat
• Minyak  isolasi  memiliki  viskositas  atau kekentalan  yang  rendah  sehingga  akan mudah  disirkulasi  dan  dapat  sebagai media  pendinginan  transformator  yang baik
• Minyak  isolasi  memiliki  titik  nyala  api yang besar, sehingga akan sulit menguap dan  tidak  membahayakan  atau  merusak komponen lain pada transformator
• Minyak  isolasi  memiliki  Sifat  kimia (keasaman) yang stabil
Pada  transformator  tegangan,  lilitan  yang ada baik lilitan sekunder ataupun lilitan primer menggunakan minyak isolasi, sekaligus sebagai pendingin, terutama pada transformator tenaga dengan kapasitas besar [5]. Kekuatan tegangan tembus  dari  minyak  isolasi  tergantung  dari unsur molekul minyak isolasi itu sendiri, yaitu tergantung dari unsur molekul-molekul penyusunnya  atau  unsur  atom  dari  molekul- molekul  penyusunnya.  penyebab  berubahnya sifat molekul  cairan  yang  akan mempengaruhi kekuatan  tegangan  tembus  tergantung  juga terhadap  besarnya  tegangan  kerja  yang diterapkan, suhu serta kandungan gas yang ada di  dalam  cairan  isolasi.  Kegagalan  dalam minyak isolasi akan mudah terjadi jika tegangan kerja yang diterapkan pada minyak isolasi cair tersebut semakin tinggi [6].
Kehandalan dari minyak isolasi menyatakan bahwa suatu minyak isolasi yang bekerja sesuai standarnya  dalam  selang  waktu  dan  kondisi tertentu. Analisa _ bentuk kegagalan merupakan suatu analisa bagian dari sistem atau peralatan yang  dapat  gagal,  bentuk _ kegagalan  yang mungkin,  efek  masing-masing,  ataupun  dari ketidakberhasilan sebuah sistim. [7]
Minyak  isolasi  dari  bahan  mineral  temperatur tinggi  ( high  temperature  mineral  oils )  harus digunakan  pada  daerah  yang  rawan  kebakaran seperti  area  pemukiman  yang  padat,  instalasi minyak bumi, instalasi kimia. hal ini digunakan untuk  menghindari  kemungkinan  kebakaran yang. Kekuatan tegangan tembus akan kuat jika kadar  air  dalam  minyak  transformator  rendah, begitu  sebaliknya  jika  kandungan  air  dalam minyak  cukup  tinggi  maka  kekuatan  dari minyak  isolasi  menjadi  kecil  [8].  Dalam penelitian ini,  peneliti  akan  dikaji  pengaruh kandungan garam terhadap kekuatan isolasi cair minyak  Shell Diala  B.  Peralatan  uji  yang digunakan untuk  menguji dan  mencari karakteristik  dan  kekuatan  isolasi  cair  berupa elektroda jarum-jarum

## 3. METODE PENELITIAN
Alat  dan  bahan  yang  digunakan  pada penelitian  ini  merupakan  perlatan  yang  berada di  Laboratorium  Teknik  Listrik  Politeknik Negeri  Cilacap,  peralatan  tersebut  antara  lain meliputi :
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062 Purwiyanto  dkk
• Alat Pembangkit Tegangan Panel  kontrol  dan  trafo  ukur merupakan bagian  utama  dari  alat  pembangkit tegangan. Tegangan yang mampu dibangkitkan pada trafo penaik tegangan ini sebesar 80 kv.
Gambar 1. Kit pembangkit tegangan Sumber: Laboratorium Teknik Listrik PNC
(2021)
Transformator  pada  laboratorium  teknik listrik  digunakan  untuk  menaikkan tegangan,  yaitu  dari  tegangan  rendah PLN  satu  fasa  sebesar  220  V  untuk dinaikkan  menjadi  tegangan  tinggi dengan  kemampuan  membangkitkan sampai 80 kv.
• Peralatan pengujian Peralatan ini terdiri dari sebuah kotak yang berisikan jenis elektroda yang akan digunakan sebagai tempat pengujian minyak trafo.
Gambar 2. Elektroda uji Sumber: Laboratorium Teknik Listrik PNC (2021)
Bahan yang di gunakan untuk membuat kotak pengujian terbuat dari acrylic, hal ini dipilih karena bahan acrylic mempunyai daya tahan panas tinggi dan warnanya putih bening sehingga memudahkan dalam pengamatan.
• Elektroda uji
Pada penelitian ini menggunakan tembaga jarum-jarum untuk alat uji.

## Jalan Penelitian
Proses  pengambilan  data  dilakukan  di laboratorium  teknik  listrik  Politeknik  Negeri Cilacap.  Untuk  mengetahui  tingkat  kekuatan tegangan  tembus  dilakukan  pengambilan  data kuantitatif yang  berbentuk  angka-angka  dari hasil pengujian bahan minyak Shell Dial B jika diterapkan pada penambahan kandungan garam dan peningkatan temperatur. Untuk mendapatkan kegagalan (breakdown) sempurna,  tegangan  dinaikkan  terus  hingga terjadi  suatu  tegangan  tembus  yang  mencapai elektroda [9].
Proses  pengujian  dan  pengambilan  data tegangan  tembus  minyak  isolasi  ini  mengacu pada standar IEC 60156, yaitu :
1. Persiapan Sampling.
Persiapan
sampling dilakukan secepatnya  sebelum  mengisi  kotak  uji, pastikan  minyak  isolasi  tidak  ada gumpalan-gumpalan  cairan  dan  tidak menimbulkan  gelembung  udara  pada cairan  dengan  cara  sampel  dikocok perlahan  beberapa  kali.  Hindari    udara dari suhu ruang yang tidak diperlukan.
2. Pengisian Kotak Uji. Kotak pengujian dibuat sebersih mungkin,  dinding-dindingnya,  elektroda dan  bagian  lainnya  sebelum  melakukan pengujian. Kemudian tuangkan perlahan minyak uji, hindari pembentukan gelembung-gelembung  udara  pada  saat menuangkan minyak uji. 3. Pemberian Tegangan. Pada kotak uji yang sudah diberi minyak isolasi,  selanjutnya,  pada  elektroda  beri tegangan dengan cara menaikkan tegangan  dari  0  V  sampai  sekitar  2,0 kV/dt secara linear hingga memunculkan tegangan tembus pada minyak yang diuji. Pengambilan data dilakukan pada minyak  yang  diuji  sebanyak  enam  kali pengambilan  data,  dengan  waktu  jeda sekurang-kurangnya  2  menit  dari  setiap pengambilan data.
4. Laporan, dilakukan dengan memasukkan data hasil pengujian kedalam tabel. Data pengujian berupa hasil dari nilai rata-rata pengambilan data yang sama sebanyak 6 kali.

## JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062 Purwiyanto  dkk
Tegangan tembus pada minyak uji diperoleh dengan  cara  menaikkan  tegangan  pembangkit secara  perlahan-  lahan,  suara  percikan  atau ledakan  akan  terdengar  Ketika  isolasi  sudah mengalami  kegagalan  ( breakdown  voltage ), tumbukan dan tekanan impulsif yang menyebabkan    terjadinya  suara  pada  saat minyak  isolasi  mengalami  kegagalan[10]. Dalam  pengujian  metode  studi  literatur,  studi pustaka  dan  konsultasi  digunakan  pada  proses pengambilan  data,  proses  menganalisis    serta saat  penyusunan  laporan  penelitian.  Langkah- langkah  untuk  pengujian  minyak  isolasi dilakukan sebagai berikut :
1. Siapkan  alat-alat  dan  kebutuhan  bahan yang digunakan untuk melakukan pengujian kekuatan isolasi minyak Trafo. Bahan  dan  peralatan  tersebut  meliputi: minyak  Shell  Diala  B,  kotak  uji, elektroda
2. Setelah  bahan  dan  peralatan  penelitian disiapkan selanjutnya bersihkan kotak uji dari  kotora-kotoran  yang  mungkin  ada pada  kotak  uji.  Kocok  perlahan-lahan minyak Shell Diala B untuk memastikan adanya homogenisasi kontaminan minyak Shell Diala B tanpa menimbulkan  gelembung  udara  pada minyak Shell Diala B.
3. Pada pengujian pertama pasang elektroda pada  kotak  uji  dengan  jarak  sela elektroda 5 mm.
4. Kemudian  tuang  minyak  Shell  Diala  B kedalam kotak uji yang sudah di pasang elektroda  secara  perlahan  dan  hindari terjadinya gelembung-gelembung udara.
5. Langkah  selanjutnya  kotak  uji  yang sudah  terpasang  elektroda  dan  minyak Shell  Diala  B  dirangkai  dengan  kit pembangkit tegangan tinggi untuk dilakukan  pengujian  dengan  temperatur awal yaitu temperatur ruang.
6. Setelah  seluruh  peralatan  terangkai, kemudian lakukan pengujian dengan cara menghidupkan  trafo  uji  dari  panel kontrol  dengan  menghidupkan  saklar power  yang  sekaligus  berfungsi  sebagai penghubung  dan  pemutus  dari  regulator tegangan ke trafo uji tersebut.
7. Nilai tegangan akan diukur dan ditampilkan  pada  panel  kontrol  penaik tegangan  dan  nilai  tegangan  tembusnya ditampilkan pada displai secara digital.
8. Setelah breakdown lalu tegangan diturunkan  dan  dinormalkan  kembali dengan  memutar  balik  tombol  penurun tegangan  pada  panel  kontrol,  kemudian catat hasil tegangan breakdown-nya . 9. Mengembalikan  ke  pengaturan  awal dengan meng-off-kan saklar power
10. Menunggu  beberapa  menit  dilanjutkan mengulangi  pengujian,  kembali  dimulai dari  langkah  6,  begitu  seterusnya sebanyak 6 kali pengujian. Karena untuk satu  hasil  data  diambil  dari  rata-rata  6 kali pengujian.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Ada dua kategori utama variabel penelitian, variabel  tersebut  berupa  variabel  terikat ( dependen )  serta  variabel _ bebas  ( independen ). Yang  dimaksud  variabel  bebas  yaitu  variabel yang menyebabkan perubahan atau munculnya kejadian pada variabel dependen [11]. Identifikasi parameter-parameter variabel perlu dilakukan  karena  merupakan  tahapan  dalam penentuan  variabel,  baik  itu  untuk  variabel terikat  dan  variabel  bebas  [12].  Variabel  yang akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu temperatur  dan  kandungan  garam,  dimana kandungan  garam  merupakan  variabel  bebas ( variabel  independen )  terhadap  tegangan tembus  minyak  yang  merupakan  variabel ( variable dependen ). Pengolahan data digunakan  statistik  program  SPSS.24  dan EXCEL.  Hasil  dari  pengolahan  data  berupa analisis Multiple Regresi yang meliputi [13] :
• Analisa korelasi ganda (R) Analisa  korelasi  ganda  berguna  untuk mengetahui  secara  serentak  koefisien korelasi  antara  kedua  variabel,  yaitu variabel _ bebas dan variabel terikat.
• Analisa determinasi (R2)
Analisa  ini  berguna  untuk  mengetahui koefisien  persentase  adanya  pengaruh dari  kedua  variabel  yang  dihasilkan dengan  menggunakan  analisis  regresi linear determinan.
• Uji koefisien regresi secara serentak (Uji F)
Uji  koefisien  regresi  secara  serentak dilakukan  untuk  mengetahui  apakah kedua  variabel  secara  bersama-sama berpengaruh  secara  signifikan  terhadap independen  (X)  variabel  dependen  (Y).

## JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062 Purwiyanto  dkk
Untuk  memprediksi  variabel  dependen atau dengan uji ini juga dapat ditentukan hasilnya,  berpengaruh  signifikan  atau tidak signifikasi. Jika berpengaruh secara signifikan artinya hubungan yang terjadi dapat  berlaku  untuk  populasi  dapat digeneralisasikan.  Dengan  melihat  hasil tingkat signifikansi serta dengan membandingkan F hitung dengan F tabel dapat, maka dapat dilakukan pengujian F tes (ANOVA).
Tahap-tahap  untuk  melakukan  uji  F dengan melihat tingkat signifikasi yaitu:
- Membuat Hipotesis H0  :  Menunjukkan  bahwa  tidak  ada pengaruh signifikan secara serempak. H1  :    Menunjukkan  bahwa    terdapat pengaruh signifikan secara serempak. - Menentukan Tingkat Signifikansi
Ukuran standar yang sering digunakan  dalam  penelitian  untuk mendapatkan tingkat signifikansi dengan  menggunakan  a  =  5% (signifikansi 5% atau 0,05).
H0      :      Tidak  diterima  apabila Probabilitas (sig) < α 0,05
H1      :      Dapat  diterima  apabila Probabilitas (sig) > α 0,05
- Membuat Kesimpulan.
• Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) Uji Koefisien Regresi variabel
independen (X)  secara  parsial  dapat mempengaruhi  secara  signifikan  atau tidak  berpengaruh  terhadap  variabel terikat (Y) digunakan dengan menggunakan  Uji  Koefisien  regresi parsial.

## Proses Pengambilan data
Pada  bagian  ini  akan  disampaikan  dan dibahas  mengenai  data-data  hasil  pengujian yang  sudah  dilakukan  di  laboratorium  teknik listrik  Politeknik  Negeri  Cilacap.  Untuk
memproteksi kerusakan pada transformator uji akibat tegangan lebih yang dibangkitkan, maka pada peralatan uji perlu ditambahkan spare gap [14]. Data observasi dalam penelitian tegangan tembus  ini  didapatkan  dari  kekuatan  tegangan tembus dielektrik minyak isolasi Shell Diala B yang  masih  baru,  yang  diambil  tegangan tembusnya  melalui  hasil  pengujian.  Data-data ini  berupa  data  kuantitatif yaitu  data  yang berbentuk  angka.  Observasi  ini  dilakukan langsung  di  laboratorium  dengan  materi penelitian;  tegangan  tembus  dielektrik  minyak isolasi Shell Diala B menggunakan konfigurasi elektroda jarum-jarum dengan jarak sela 5 mm dengan  variabel  kandungan  garam  dan perubahan temperatur.
Tabel 1. Tegangan Tembus Terhadap Kandungan Garam No. Temperatur Tegangan Tembus (KV) 1 gram 1.5 gram 2 gram 1 28 0 28.4 24.6 22.7 2 30 0 27.7 24.1 20.5 3 35 0 26.6 23.4 20.0 4 40 0 24.8 22.2 19.6 5 45 0 24.3 21.8 19.2 6 50 0 24.9 21.1 19.1 Sumber: Hasil olah data (2021)
Pada Tabel  1 ditampilkan  hasil  pengujian tegangan tembus dielektrik minyak isolasi Shell Diala B dengan menggunakan variasi perubahan  kandungan  garam  dan  perubahan temperatur.  Berdasarkan  hasil  pengujian  nilai tegangan  tembus  isolasi  udara  berbanding terbalik dengan nilai temperatur, semakin tinggi temperatur  maka  nilai  tegangan  tembus  akan menurun. Hal ini dikarenakan molekul-molekul udara akan bersirkulasi dengan kecepatan tinggi jika  temperatur  semakin  tinggi,    sehingga terjadi benturan antar molekul dengan kecepatan yang tinggi dan semakin keras yang akan  menyebabkan  elektron  terlepas  dari molekul netralnya dan menjadi elektron bebas. Tegangan  tembus  terjadi  karena  adanya banyaknya  elektron  bebas  di  udara  yang mengakibatkan  terjadinya  tembus  listrik  antar penghantar pada udara tersebut [15].
Gambar 3. Grafik tegangan tembus Sumber: Hasil olah data (2021)
15 20 25 30 28°30°35°40°45°50° Teg ang an Tem bus (KV) Temperatur Garam 1 gr Garam 1,5 gr
Garam 2 gr

## JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062 Purwiyanto  dkk
Gambar  3 di  atas  memperlihatkan  grafik tegangan  tembus  minyak  Shell  Diala  B  pada elektroda jarum-jarum dengan variabel temperatur dan kandungan garam. Berdasarkan dari  olah  data Multiple  Regression tegangan tembus  minyak isolasi  Shell  Diala  B menunjukkan variabel yang dimasukkan sebagai  variabel  bebas  yaitu  Temperatur  dan kandungan garam. Hasil regresi ini menunjukkan bahwa nila koefisien determinasi R 2 ( R Square )  sebanyak  0,364  atau  (36,4%), dari  hasil  ini  disimpulkan  bahwa  terjadi pengaruh  tegangan  tembus  sebesar  36,4% dengan adanya kenaikan kandungan garam dan kenaikan temperatur pada minyak isolasi. Hasil regresi  ini  juga  menampilkan  tabel  analisis varian ( ANOVA ), dari hasil regresi disimpulkan bahwa    variabel  temperatur  dan  kandungan garam secara bersamaan mempengaruhi tegangan  tembus  pada  minyak Shell  Diala  B karena  dari  nilai  signifikansi  ( sig )  dalam  tabel Anova  sebesar  0,044  sehingga  probabilitas 0,000 < α 0,05.
Dengan  menggunakan  Multiple  Regression juga  ditunjukkan  tabel  Coeficients,  tegangan tembus  minyak  Shell  Dial  B  pada  perubahan kandungan  garam  dan  temperatur,    tabel  ini dapat digunakan untuk melakukan uji koefisien regresi  secara  parsial  (Uji  t)  yang  berfungsi untuk mengetahui apakah dalam model regresi pengaruh temperatur  juga  kadar  garam  secara parsial  berpengaruh  signifikan    terhadap tegangan  tembus.  Jika  dilihat  dari  tabel Coefesiensi  harga  t  untuk  temperatur  sebesar 1,143 dengan probabilitas ( sig ) = 0,271 di atas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa temperatur tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap tegangan  tembus  minyak  Shell  Diala  B. Sedangkan  harga  t  untuk  kandungan  garam sebesar -2,695 dengan probabilitas ( sig ) = 0,017 di bawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kandungan garam berpengaruh secara signifikan  terhadap  tegangan  tembus  pada minyak Shell Diala B.
Berdasarkan tabel hasil Multiple Regression  dapat  dibuat  model  persamaan sebagai  berikut:
Ln Y = 3,318 + 0,044X 1 - 0,292X 2 Dimana X 1 = variabel temperatur X 2 = variabel Kandungan garam
Pada  faktor  determinasi  0,364  yang menunjukkan kontribusi temperatur dan kandungan garam terhadap terjadinya tegangan tembus  minyak  jarak  pada  elektroda  bidang- bidang  sebesar  36,4%  dengan  standar  error sebesar  0,179.  Pada  saat  kondisi  murni  atau tidak  ada  pengaruh temperatur  dan  kandungan garam, maka besarnya tegangan tembus sebesar 3,318  KV  dengan  setiap  kenaikan  temperatur 1 0 C  akan  diiringi  dengan  kenaikan  tegangan tembus sebesar 0,044 kalinya dan setiap terjadi kenaikan  kandungan  garam  akan  diiringi dengan  menurunnya  tegangan  tembus  sebesar 0,292 kalinya.

## 5. KESIMPULAN
Dari  kajian  tentang Kandungan  Garam  dan Temperatur  Terhadap  Tegangan  Tembus  Minyak Isolasi yang  sudah  dilakukan  dapat  diambil kesimpulan bahwa:
• Terjadi  p ersentase  sumbangan  pengaruh temperatur dan kandungan garam terhadap tegangan tembus sebesar 36,4%. Besarnya  tegangan  tembus  yang terjadi  sebesar  3,318  KV p ada  saat kondisi  murni  atau  belum  ada  pengaruh temperatur dan kandungan garam.
• Setiap  kenaikan  temperatur  1 0 C  akan terjadi kenaikan besaran tegangan tembus sebesar 0,044 kalinya
• Setiap  kenaikan  kandungan  garam  akan terjadi  penurunan  tegangan  tembus sebesar 0,292 kalinya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Politeknik Negeri Cilacap yang _ telah memberikan dukungan pendanaan dan fasilitas laboratorium guna kelancaran penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  E.  Nuraini,  Suyatmo  dan  Darsono,  “Kajian Bahan Isolaot Untuk Tegangan Tinggi Minyak MBE Lateks,” dalam Prosiding _ Pertemuan dan Presentasi  Ilmiah  Teknologi  Akselerator  dan Aplikasinya ,  vol.  15,  pp.  100-103,  Oktober, 2013
[2] I.  N.  O.  Winanta,  A.A.N.  Amrita  dan  W.  G. Ariastina,  “Studi  Tegangan  Tembus  Minyak Transformator,” Jurnal Spektrum , vol. 6, no. 3, September 2019
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062 Purwiyanto  dkk
[3] H.T.  Kurrahman  dan  S.  Abduh,  “Studi
Tegangan  Tembus  Minyak  Kemiri  Sunan Sebagai Alternatif Pengganti Minyak Transformatot Daya,” JETri , vol. 13, no. 2, pp. 11-18, Februari 2016
[4] I.G.K.  Abasana  dan  I.W.  Teresna,  “Treatment Oli  Trafo  Terhadap  Peningkatan  Tegangan Tembus  Pada  Trafo  Distribusi  KA  756  di  By Pass Ngurah Rai,” Buletin Fisika , vol. 14, no. 2, pp 36-46, Agustus, 2013
[5] C.  Widyastuti  dan  R.  A.  Wisnuaji,  “Analisis
Tegangan Tembus Minyak Minyak
Transformator  di  PT.  PLN  (Persero)  Bogor,”
Elektron  Jurnal  Ilmiah ,  vol.  11,  no.  2,  pp.  75- 78, Desemberber, 2019
[6] Suprianto  dan  Firdaus,  “Analisis  Pengaruh
Pembebanan  Terhadap  Kekuatan  Dielektrik Minyak _ Isolasi  Transformator  6,6  kV/380  di PT.  Intibenua  Perkasatama  Dumai,” J. FTEKNIK , vol. 4, no. 2, 2017
[7] H.  Gusmedi,  L  Hakim dan  R.  Ramadan, “Evaluasi Keandalan Jaringan Distribusi 20 KV
Penyulang  Stroberi  2  PT.  PLN  (Persero)  ULP Kota Metro Dengan Metode Faiure Mode And Effect  Analysis,” Jurnal.  JITET , vol.  12, no.  1, 2024
[8] C. Widyastuti, O. Handayani dan T. Darmana,
“Pengaruh  Kadar  Air  Terhadap  Tegangan Tembus  Minyak  Transformator  Distribusi,”
Jurnal.  Energi  dan  Kelistrikan ,  vol.  10,  no.  2, September, 2018
[9] A.  I.  Pratiwi,  K.  Nurkamiden  dan  F.  E.  Putra, “Pengaruh  Penambahan  Fenol  Terhadap Tegangan  Tembus  Minyak  Transformator,”
Jurnal.  Teknologi  terpadu ,  vol.  7,  no.  2, Oktober, 2020
[10] L. M. K. Amali, M. Alim dan A. Gunawan, “Uji
Kelayakan Minyak Jarak Sebagai Bahan Isolasi
Cair  Pada  Transformator,” Jurnal.  Media Elektrik , vol. 19, no. 3, Agustus, 2022
[11] Y.  Kusnadi,  dan  Mutoharoh,  “Pengaruh Keterimaan Aplikasi Pendaftaran Online
Terhadap  Jumlah  Pendaftar  di  Sekolah  Dasar Negeri Jakarta,” Jurnal Paradigma , vol. 13, no.
2, September, 2016
[12] T. N. Padilah dan R. I. Adam, “Analisa Regresi Linier Begrganda Dalam Estimasi Produktifitas Tanaman  Padi  Di  Kabupaten  Karawang,”
Jurnal.  FIBONACCI ,  vol.  5,  no.  2,  Desember, 2019
[13] Y.  Aryani  dan  D.  Gustian,  “Sistem  Penjualan
Barang  Dengan  Metode  Regresi  Linear Berganda Dalam
Prediksi
Pendapatan
Perusahaan,” Jurnal. JURSISTEKNI , vol. 2, no.
2, pp. 39-51, September, 2020
[14] Aulia, A. Manab, E. P. Waldi, M. Kodrat dan G. Widia,  “Pengaruh  Penuan  Elektrik  Terhadap Karakteristik  Tegangan  Tembus  dan  PDIV
Minyak Nano Nynas,” Jurnal. Nasional Teknik Elektro , vol. 7, no. 1, Maret, 2018
[15] I.  M.  D  Harinata,  J.  Ilham  dan  T.  S.  Yusuf, “Karakteristik  Tegangan  Tembus  Isolasi  Cair dan  Isolasi  Udara  Pada  Beberapa  Perubahan Suhu dan Diameter Elektroda,” Jurnal. Teknik , vol. 17, no. 1, Juni, 2019