## Panen Air Hujan di Kampus Universitas Diponegoro
Faisal Nurrohman
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Jl.Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 50275 E-mail: faisalnurr22@gmail.com
Satria Waskita Eka Paksi Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Jl.Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 50275 E-mail: satria.waskita.e.p@gmail.com

## Sri Sangkawati Sachro
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Jl.Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 50275 E-mail: srisangkawati@gmail.com

## Sugiyanto
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Jl.Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 50275 E-mail: sugi.pandakl@gmail.com

## Abstract
The design of rainwater harvesting is planned for  alternative water source in Universitas Diponegoro area and hopefully it can reduce the use of groundwater as the main source water to fill the demand of water in Universitas  Diponegoro  Tembalang  area.  The  use  of  groundwater  to  fill  the  water  demand  in  Universitas Diponegoro Campus for years 2014/2015 of 2.23 lt/dt it more than the optimum discharge are allowable to take the water wells is equal to 0.2-1 lt/dt. Based on that the planning of the rainwater harvesting building is made of with a volume of 245 m 3 with a dimensions of 7m x 7m x 5m and dimensions of infiltration wells with a  diameter  of  1.5  and  depth  of  3m.  Planning  of  the  rain  water  harvesting  in  the  Universitas  Diponegoro Tembalang area the cost of Rp 275,465,000,- with the process of work for 29 days.
Keywords: Rainwater harversting, Cistern, Infiltration well.

## Abstrak
Perencanaan  panen  air  hujan  direncanakan  sebagai  sumber  air  alternatif  pada  kawasan  Universitas Diponegoro  sehingga  diharapkan  adanya  pengurangan  penggunaan  air  tanah  sebagai  sumber  utama pemenuhan  kebutuhan  air  pada  wilayah  Universitas  Diponegoro  Tembalang.  Penggunaan  air  tanah  untuk memenuhi kebutuhan air pada wilayah Kampus Universitas Diponegoro untuk tahun 2014/2015 sebesar 2,23 lt/dt melebihi debit optimum pengambilan air sumur yang diijinkan yaitu sebesar 0,2-1 lt/dt. Berdasarkan hal tersebut dibuat perencanaan bangunan air hujan dengan volume 245 m 3 dengan dimensi 7m x 7m x 5m dan dimensi sumur resapan dengan diameter 1,5 m dan kedalaman 3 m. Perencanaan bangunan panen air hujan pada kawasan Universitas Diponegoro Tembalang memakan biaya sebesar Rp 275.465.000,- dengan proses pekerjaan selama 29 hari.
Kata-kata Kunci : Panen air hujan, Cistern, Sumur resapan.

## Pendahuluan
Pembangunan  Kampus  Universitas  Diponegoro  di Tembalang membawa dampak yang besar terhadap perubahan tata guna lahan. Pada awalnya, kawasan sekitar  Kampus  Universitas  Diponegoro  di Tembalang  sebagian  besar  merupakan  daerah resapan air. Namun, seiring dengan perkembangan Kampus  Universitas  Diponegoro  dan  semakin meningkatnya kebutuhan akomodasi untuk mahasiswa,  menjadikan  kawasan  sekitar  kampus mengalami  perubahan  tata  guna  lahan  menjadi kawasan terbangun berupa permukiman.
Luas lahan terbuka Kampus Universitas Diponegoro Tembalang sebelum adanya
pembangunan  yaitu  sebesar  1.352.054  m 2 .  Dalam masterplan pembangunan  Kampus  Universitas Diponegoro Tembalang dijelaskan bahwa luas total pembangunan  gedung  kampus  beserta  bangunan penunjang  seperti  lapangan  basket,  lahan  parkir dan  jalan  aspal  sebesar  877.742  m 2 dan  sisanya sebesar  202.000  m 2 direncanakan  untuk  lahan terbuka.  Pada  tahun  2013  gedung  kampus  yang telah  dibangun  seluas  668.347  m 2 sehingga  dapat diketahui  persentase  perubahan  lahan  menjadi lahan  terbangun  sebesar  43%  dari  lahan  terbuka keseluruhan. Hal tersebut menunjukkan berkurangnya lahan hijau pada wilayah dibangunnya  Kampus  Universitas  Diponegoro Tembalang.
Hal  tersebut  mengakibatkan  berkurangnya  lahan resapan  air  yang  berakibat  pada  meningkatnya volume  aliran  limpasan  air  permukaan  sehingga infiltrasi  berkurang.  Keadaan  tersebut  dapat mengurangi  jumlah  air  tanah  yang  merupakan sumber air tawar sebagai sumber air bersih. Selain itu,  pertambahan  jumlah  populasi  yang  didukung dengan  tindakan  konsumtif  yang  berlebihan  serta kurang  kepedulian  terhadap  lingkungan  juga menyebabkan berkurangnya air bersih.
Dengan  latar  belakang  tersebut,  perlu  dilakukan pengkajian  tentang  sistem  panen  air  hujan  dan perencanaan panen air hujan di Kampus Universitas  Diponegoro  sebagai  sumber  air alternatif dan sebagai kegiatan konservasi.
Tujuan  studi  ini  adalah  untuk  menganalisis potensi  dan  merencanakan  penggunaan  air  hujan sebagai  sumber  air  alternatif  untuk  mengurangi penggunaan  air  tanah  dalam  usaha  kegiatan konservasi  di  wilayah  Kampus  Universitas Diponegoro.

## Metode Perencanaan
Langkah–langkah  perencanaan  panen  air  hujan disajikan dalam bagan alir pada Gambar 1.
Gambar 1. Bagan alir perencanaan panen air hujan
Studi literatur Pengumpulan data Analisis jumlah air sumur yang
dimanfaatkan Analisis hidrologi Perhitungan kebutuhan air Analisis kondisi infiltrasi dan kondisi pengambilan air sumur terhadap kebutuhan Analisis bangunan panen air hujan Perhitungan debit andalan metode FJ Mock Perhitungan hujan rencana
Perencanaan dan desain bangunan panen air hujan Selesai Persiapan
Data hujan  yang digunakan dalam studi ini adalah data  hujan  harian  selama  10  tahun  pada  Sta. Gunung  Pati,  Sta.  Ungaran,  dan  Sta.  Pucang Gading.

## Perhitungan pengambilan air sumur
Air  sumur  yang  dimanfaatkan  untuk  memenuhi kebutuhan  pada  Kampus  Universitas  Diponegoro dihitung dengan persamaan (1).
................................   (1)
dimana :
Vd  = volume  besarnya  air  yang  sudah  diambil dalam setahun (m³) Qp  = kapasitas pompa ( m³/jam)
t = lama waktu pengisian (jam)

## Analisis hidrologi
Analisis  hidrologi  diawali  dengan  perhitungan kebutuhan air pada Kampus
Universitas Diponegoro  yang  terdiri  dari  kebutuhan  air  untuk kampus, kebutuhan fasilitas kampus dan kebutuhan air untuk taman. Perhitungan kebutuhan air sesuai dengan standar perencanaan Ditjen Cipta Karya 1996.
Curah  hujan  areal  dihitung  dengan  menggunakan metode  Polygon  Thiessen.  Besarnya  aliran permukaan  dan  infiltrasi  dihitung  menggunakan analisis water  balance dengan  metode  FJ  Mock berdasarkan  curah  hujan  bulanan,  jumlah  hari hujan  dan  karakteristik  daerah  pengaliran.  Dalam perencanaan  panen  air  hujan  dibutuhkan  curah hujan  rencana  yang  dihitung  menggunakan  curah hujan  andalan  80%.  Data  hujan  diurutkan  dari terkecil hingga terbesar dengan persamaan (2).
....................................................   (2)
dimana:
n = jumlah data curah hujan
Peta lay  out Kampus  Universitas  Diponegoro digunakan  untuk  mengetahui  jenis  atap  gedung untuk  mengetahui  koefisien  limpasan  (k)  dan  luas daerah tangkapan yang berupa atap. Nilai koefisien (k),  curah  hujan  (R)  dan  luas  daerah  tangkapan yang sudah diketahui digunakan untuk menghitung volume  air  hujan  tertampung,  dengan  persamaan (3).
V. ..............................................   (3) dimana:
V  = volume air tertampung (m 3 ) R  = curah hujan (m) A  = luas daerah tangkapan (m 3 ) K  = koefisien limpasan air
Dari  jumlah  volume  air  hujan  yang  dapat ditampung kemudian dilakukan perhitungan volume cistern / tampungan yang akan digunakan. Perhitungan  volume cistern menggunakan  metode simulasi  panen  air  hujan  dan  metode double  mass curve sehingga  mendapatkan  volume  tampungan efektif.  Ketika  tampungan  telah  terisi  penuh terdapat  limpasan  air  sisa  yang  kemudian  dapat diresapkan melalui sumur resapan yang direncanakan  sesuai SNI  03-2453-2002 dengan Persamaan 4, Persamaan 5 dan Persamaan 6. ( ) .........................   (4 ) (    ) .......  .(5) ....................... (6) dimana :
D  = diameter sumur (m)
H  = kedalaman sumur (m) Te = waktu hujan (jam) A  = luas penampang sumur (m 2 ) K  = koefisien permeabelitas

## Hasil dan Pembahasan

## Kebutuhan air
Kebutuhan air pada Kampus Universitas Diponegoro  terdiri  dari  kebutuhan  air  untuk kampus,  kebutuhan  air  fasilitas  kampus  dan kebutuhan air taman. Kebutuhan air untuk kampus dihitung  berdasarkan  jumlah  populasi  kampus. Kebutuhan air fasilitas kampus dihitung berdasarkan  jumlah  air  yang  digunakan  pada fasilitas  seperti  masjid,  mushola,  kantin  dan laboratorium.  Kebutuhan  air  taman  dihitung berdasarkan  luas  area  taman.  Dari  analisis kebutuhan air pada Kampus Universitas Diponegoro  dengan  prediksi  10  tahun  didapatkan hasil seperti disajikan pada tabel berikut:
Tabel 1. Kebutuhan harian rata – rata, maksimal harian dan jam puncak total
No  Tahun Rata–rata (ltr/dtk) Maks. harian (ltr/detik) Jam puncak (ltr/detik) 1 2014 5,920 6,808 9,955 2 2019 6,216 7,148 10,472 3 2024 6,331 7,280 10,673

## Volume pengambilan air sumur
Kebutuhan air di Universitas Diponegoro dipenuhi dari air tanah dengan pembuatan sumur bor dengan kedalaman  yang  berkisar  antara  65  –  110  meter. Air  dari  sumur  diambil  dengan  menggunakan pompa  yang  memiliki  spesifikasi  yang  berbeda yang disesuaikan dengan besarnya jumlah air yang dibutuhkan.

## Tabel 2. Volume pengambilan air sumur
No Lokasi Spesifikasi Pompa Waktu penggunaan Debit pemompaan Volume pengambilan dalam setahun (m 3 ) 1 Teknik Sipil Grundfos 3 phase 1,5 jam 150 lt/menit 4860 2 Rektorat Grundfos SP 3 phase 2 jam 8 m³/jam 5760 4 MIPA Grundfos type CH2-50 1,5 jam 2500 l/jam 1350 5 FKM Grundfos SA-SPM2 1,5 jam 150 lt/menit 4860 6 Elektro Grundfos MR 250 A-Jet 1,5 jam 45 l/menit 1458 7 Gd. Bersama Aqua jet SP 505 1,5 jam 100 l/menit 3240 8 Soedarto Grundfos 3 phase 1,5 jam 150 lt/menit 4860 9 Arsitek, PWK  Shimizu jet pump jet 100 2 jam 50 lt/min 2160 10  Industri Shimizu PS 128815 1,5 jam 18 lt/min 583,2 11  Hukum Grundfos 3 phase 1,5 jam 150 lt/menit 4860 12  FIB Grundfos 3 phase 1,5 jam 150 lt/menit 4860 13  FISIP Grundfos 3 phase 1,5 jam 150 lt/menit 4860 14  Peternakan Shimizu jet pump jet 100 2 jam 50 lt/min 2160 15  Mesin Grundfos 3 phase 1,5 jam 150 lt/menit 4860 16  Kelautan Aqua jet SP 505 1,5 jam 100 l/menit 3240 17  Kedokteran Grundfos 3 phase 1,5 jam 150 lt/menit 4860 18  D3 Teknik Grundfos SP 3 phase 2 jam 8 m³/jam 5760 19  FEB Grundfos 3 phase 1,5 jam 150 lt/menit 4860 Total 69451
Pompa  digunakan  dengan  durasi  pemakaian kurang lebih berkisar antara 1,5 jam hingga 2 jam. Spesifikasi pompa dan besarnya debit pemompaan yang  diambil  dalam  setahun  dapat  dilihat  pada Tabel 2.
Pada  Tabel  2  dapat  diketahui  bahwa  besarnya jumlah  pengambilan  air  sumur  dalam  setahun adalah sebesar 69541 m³ atau sebesar 2,23 lt/dt.

## Perencanaan bangunan panen air hujan
Infiltrasi  bulanan  dari  2001  hingga  2011  yang disajikan pada Gambar 2.
Dalam  grafik  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  nilai infiltrasi  cenderung  menurun.  Nilai  air  terinfiltrasi pada  bulan  Januari  tahun  2006  sebesar  219,568 mm,  selanjutnya  untuk  bulan  Januari  tahun berikutnya  nilai  infiltrasi  cenderung  turun  sampai
pada bulan Januari tahun 2011 sebesar 87,223 mm. Pada  bulan  Maret  tahun  2008  nilai  infiltrasi sebesar  157,202  mm  dan  pada  tahun  berikutnya untuk  bulan    yang  sama  nilai  infiltrasi  cenderung turun  yaitu  sebesar 31,205 mm untuk bulan Maret tahun 2011.
Dari perhitungan jumlah air sumur yang dimanfaatkan  dapat  diketahui  bahwa  besarnya jumlah  pengambilan  air  sumur  dalam  setahun adalah  sebesar  69.541  m³  atau  sebesar  2,23  lt/dtk. Jumlah  tersebut  lebih  besar  dari  debit  optimum pengambilan  sumur  pada  wilayah  tembalang  yaitu 1,0 lt/dtk (ESDM 2010).
Perencanaan  bangunan  panen  air  hujan  pada Kampus  Universitas  Diponegoro  dibagi  kedalam 18  zona.  Letak  bangunan  panen  air  hujan direncanakan pada tiap zona dan dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Plotting bangunan panen air hujan Kampus Universitas Diponegoro
Tabel 3. Volume air hujan yang dapat ditampung pada kampus Universitas Diponegoro
Zona Gedung Luas gedung (m 2 )
Besar curah hujan perbulan yang bisa ditampung (m 3 ) Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug Sep  Oct  Nov  Dec 1  Teknik Sipil 4209 600 679 638 480  206  97 1 0 0  117  401  429 Gd. Pertamina 610 75 85 80 60 26 12 0 0 0 15 50 54 2  Arsitek, Industri, PWK 5098 727 822 772 581  249  118  1 0 0  142  486  519 3  FISIP 1520 217 245 230 173 74 35 0 0 0 42  145  155 4  Hukum 6876 849 961 903 679  291  138  1 0 0  166  568  607 5  Ilmu Budaya 1500 185 210 197 148 64 30 0 0 0 36  124  132 6  Widya Puraya 5355 763 863 811 610  262  124  1 0 0  149  510  546 7  Rektorat 5100 727 822 773 581  249  118  1 0 0  142  486  520 8  Feb 5790 825 933 877 660  283  134  1 0 0  161  552  590 9  MIPA, FKM 10365  1477  1671  1570  1181  507  240  2 0 0  288  987  1056 10  Kedokteran 8718 1077  1218  1145  861  369  175  1 0 0  210  720  770 11  Psikologi 4644 662 749 703 529  227  107  1 0 0  129  442  473 12  Kelautan, Perikanan 4483 639 723 679 511  219  104  1 0 0  125  427  457 13  Mesin 2065 294 333 313 235  101  48 0 0 0 57  197  210 14  Elektro 1769 252 285 268 202 87 41 0 0 0 49  169  180 15  Kimia, Soedarto 5740 818 925 870 654  281  133  1 0 0  159  547  585 16  Peternakan, Pertanian 5515 786 889 835 629  270  127  1 0 0  153  525  562 17  D3 Teknik 9335 1331  1505  1889  1064  457  216  1 0 0  259  889  951 18  Dekanat Teknik, gd. Bersama 3687 526 594 559 420  180  85 1 0 0  102  351  376
12832 14511 14111 10261 4402 2080  13 0 0  2501 8576 9173
Selanjutnya  perencanaan  panen  air  hujan  dimulai dengan  perhitungan  volume  air  hujan  yang  dapat ditampung.  Volume  air  hujan  yang  dapat ditampung  pada  Kampus  Universitas  Diponegoro di Zona 14 sebesar 1533 m 3 /tahun dan untuk zona perencanaan lain disajikan pada Tabel 3.
Sistem panen air hujan direncanakan pada zona 14 dengan volume tampungan yang digunakan adalah sebesar  240  m 3 .  Tampungan  tersebut  dapat memenuhi kebutuhan air selama 8 bulan atau 75% bulan  dalam  setahun.  Untuk  strruktur  tampungan digunakan  beton  bertulang  dan  direncanakan didalam tanah.
Perencanaan  sumur  resapan  didesain  sesuai volume  limpasan  maksimum  harian  yang  didapat dari  simulasi  panen  air  hujan.  Besarnya  volume maksimum  limpasan  harian  yaitu  sebesar  40,05 m 3 .  Dengan  waktu  pengaliran  rencana  24  jam  dan laju permeabilitas sebesar 3,2184 cm/jam atau 0,77 m  per  hari  dan  waktu  hujan  efektif  2  jam,  maka dapat dihitung:
( )

## (    )
Sehingga,
Jumlah sumur yang diperlukan = =
Detail bangunan panen air hujan di Zona 14 dapat dilihat pada Gambar 4 dan Gambar 5.
Tiap zona memiliki jenis bangunan panen air hujan yang  berbeda.  Jenis  sistem  bangunan  panen  hujan tiap zona berbeda diakibatkan oleh jumlah volume air  yang  dapat  ditampung  yang  berbeda  dan volume  limpasan  harian  yang  berbeda  pula.  Jenis bangunan  panen  air  hujan  tiap  zona  di  sajikan Tabel 4.
Gambar 4. Denah bangunan panen air hujan di Teknik Elektro

## Gambar 5. Detail pemipaan dari tampungan ke sumur resapan
Tabel 4. Jenis bangunan panen air hujan tiap zona perencanaan pada Kampus Universitas Diponegoro
Zona Wilayah gedung Jenis Dimensi 1 Teknik Sipil, gd. Pertamina Tipe 1 1 cistern 240 m 3 , sumur resapan 2 Arsitek, Industry, PWK Tipe 2 2 cistern 240 m 3 , sumur resapan 3 FISIP Tipe 1 1 cistern 240 m 3 , sumur resapan 4 Fakultas Hukum Tipe 2 3 cistern 240 m 3 , sumur resapan 5 Fakultas Ilmu Budaya Tipe 1 1 cistern 240 m 3 , sumur resapan 6 Gedung Widya Puraya Tipe 2 1 cistern 240 m 3 , sumur resapan 7 Gedung Rektorat Tipe 1 1 cistern 240 m 3 , sumur resapan 8 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tipe 2 2 cistern 240 m 3 , sumur resapan 9 MIPA Tipe 2 4 cistern 240 m 3 , sumur resapan 10 Kedokteran Tipe 2 5 cistern 240 m 3 , sumur resapan 11 Psikologi Tipe 1 2 cistern 240 m 3 , sumur resapan 12 Kelautan dan Perikanan Tipe 1 1 cistern 240 m 3 , sumur resapan 13 Teknik Mesin Tipe 1 1 cistern 240 m 3 , sumur resapan 14 Teknik Elektro Tipe 1 1 cistern 240 m 3 , sumur resapan 15 Teknik Kimia, gd. Sudarto Tipe 1 1 cistern 240 m 3 , sumur resapan 16 Peternakan, Pertanian Tipe 2 5 cistern 240 m 3 , sumur resapan 17 D3 Teknik Tipe 2 2 cistern 240 m 3 , sumur resapan 18 Gedung Bersama, Dekanat Teknik Tipe 1 2 cistern 240 m 3 sumur resapan
Tabel 5. Pemanfaatan air panen air hujan di Kampus Universitas Diponegoro
Bulan Kebutuhan air rata– rata tiap bulan (m 3 ) Kebutuhan air taman dan kantin tiap bulan (m 3 ) Pemanfaatan air sumur tiap bulan (m 3 ) Air hujan yang dapat ditampung (m 3 ) Volume air hujan yang dimanfaatkan (m 3 ) Volume Air sisa yang diresapkan (m 3 ) Januari 15344,6 2750 5780,1 12832 4320 8512 Februari 15344,6 2750 5780,1 14511 4320 10191 Maret 15344,6 2750 5780,1 14111 4320 9791 April 15344,6 2750 5780,1 10261 4320 5941 Mei 15344,6 2750 5780,1 4402 4320 82 Juni 15344,6 2750 5780,1 2080 2080 0 Juli 15344,6 2750 5780,1 13 0 0 Agustus 15344,6 2750 5780,1 0 0 0 September 15344,6 2750 5780,1 0 0 0 Oktober 15344,6 2750 5780,1 2501 2501 0 November 15344,6 2750 5780,1 8576 4320 4256 Desember 15344,6 2750 5780,1 9173 4320 4853 184135,6 33000 69541 78461 33000 45461
Bangunan  panen  air  hujan  juga  dilengkapi  dengan perencanaan  taman  resapan  dan  jalan  resapan untuk meresapkan air lebih efektif. Dari perhitungan  taman  resapan  dan  jalan  resapan diketahui bahwa jalan resapan mampu meresapkan air sebesar 960.279,7 m 3 dalam setahun dan untuk taman  resapan  meresapkan  air  sebesar  425.663,7 m 3 .
Dari  perhitungan  simulasi  panen  air  hujan didapatkan volume air yang dapat dipanen sebesar 78461  m 3 ,  volume  air  yang  ditampung  untuk dimanfaatkan  sebesar  33000  m 3 dan  volume  air diresapkan  oleh  sumur  resapan  sebesar  45461  m 3 dan disajikan oleh Tabel 5.
Dari  hasil  air  yang  dapat  diresapkan  oleh  sumur resapan,  taman  resapan  dan  jalan  resapan dibandingkan  dengan  potensi  curah  hujan  wilayah Universitas  Diponegoro,  maka  didapatkan  bahwa pembangunan bangunan
tersebut
dapat meresapkan  air  hujan  sebesar  51%  dari  total potensi hujan tersebut. Penggunaan panen air hujan juga  mengembalikan  pengambilan  air  sumur menjadi  normal  pada  kondisi  debit  pengambilan optimum. Hasil perhitungan rencana anggaran dan biaya, perencanaan bangunan panen air hujan pada kawasan  Universitas  Diponegoro  Tembalang memakan  biaya  sebesar  Rp.  275.465.000,-  dengan proses pekerjaan selama 29 hari.

## Kesimpulan
Dari  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil  perhitungan  kebutuhan  air  pada  wilayah Kampus  Universitas  Diponegoro  pada  tahun 2014  adalah  sebesar  5,920  lt/dt  untuk kebutuhan  air  rata-rata,  6,808  lt/dt  untuk kebutuhan  maksismal  harian,  dan  9,955  lt/dt untuk kebutuhan pada jam puncak.
2. Besarnya  volume  pemakaian  air  tanah  pada wilayah  Kampus  Universitas  Diponegoro  pada tahun  2014  adalah  sebesar  29.541  m³  atau sebesar 2,23 lt/dt.
3. Dari  simulasi  panen  air  hujan  didapatkan volume  air  yang  dapat  dipanen  sebesar  78.461 m 3 ,  volume  air  yang  ditampung  untuk dimanfaatkan sebesar 33.000 m 3 dan volume air yang  diresapkan  oleh  sumur  resapan    sebesar 45.461 m 3 .

## Daftar Pustaka
Aji  Aflakhi,  Venni  Budi  Cahyani,  Dwi  Kurniani, Hary  Budieny,  2014.  Perencanaan  Eko-Drainase Kawasan  Perumahan  Tembalang  Pesona  Asri Semarang , Jurnal Karya Teknik Sipil Vol.3.
Asdak,  Chay,  2002. Hidrologi  dan  Pengelolaan Daerah Aliran Sungai , Jakarta.
Badan  Standarisasi  Nasional,  1996. SNI  03-0691- 1996 , Paving Block atau Bata Beton , Jakarta.
Badan  Standarisasi  Nasional,  2002. SNI  03-2453- 2002  tentang  Tata  Cara  Perencanaan  Sumur Resapan  Air  Hujan  untuk  Lahan  Pekarangan, Jakarta.
Departemen  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral, 2010. CAT Wilayah Semarang , Semarang.
Direktorat  Jendral  Cipta  Karya,  2007. Petunjuk Teknis  Pelaksanaan  Prasarana  Air  Minum Sederhana , Jakarta.
Govt.  of  India  consultancy  servise  organization, 2002. Rainwater  Harversting  and  Conservation Manual, New Delhi.
Kementrian  Pekerjaan  Umum  Dirjen  Cipta  Karya, 2013. Katalog  Infrastruktur  Bidang  Cipta  Karya yang Potensial , Jakarta.
Mori,  Kiyotaka  dkk.,  1999. Hidrologi  Untuk Pengairan, Jakarta.
Sri  Sangkawati,  Sugiyanto,  Hary  Budieny,  2013. Perkiraan  Koefisien  Karakteristik  Daerah  Aliran Sungai  Krengseng  untuk  Membangun  Kurva Durasi  Debit , Jurnal  Media  Komunikasi  Teknik Sipil Vol.19 no 1.
Tim Dosen Pengampu, 2005. Diktat
Pengembangan  Sumber  daya  Air, Teknik  Sipil Universitas Diponegoro, Semarang.
Waterfall, Patricia H, 2006. Rainwater Harversting for Landscape Use , University of Arizona.
Worm, Janette, Tim Van  hattum, 2006. Rainwater Harversting for Domestic Use, Netherlands.
Wynkoop,  Samuel  E.,  Jr.,  2010. Low  Impact Development National Manual , Maryland.