Abstract  —The  purpose  of  this  research  is  to  make  it  easier  to determine  the  correct  laying  arrangement  with  the  appropriate cables  and  soil  contours  so  that  the  calculation  of  ground  wire laying  is  done  so  that  it  can  help  the  selection  of  the  right  cable type. The type N2XSY 1x50cm/ 16 is better placed in a horizontal, with  a  ground  resistance  of  1  Km  /  W  according  to  the  standard laying  of  ground  cables.  The  temperature  value  generated  in  the trefoil formation is 79 ° C lower than the trefoil formation which is 87 ° C.
Keywords  —  Field  Strength;  Increase  in  Temperature;  Laying Models; Underground Cable.
Abstrak  —Tujuan  penelitian  ini  untuk  mempermudah  dalam menentukan  susunan  peletakan  yang  benar  dengan  jenis  kabel  dan kontur  tanah  yang  sesuai  maka  perhitungan  peletakan  kabel  tanah dilakukan  agar  dapat  membantu  pemilihan  jenis  kabel  yang  tepat, dengan  kontur  tanah  dan  model  peletakan  kabel  yang  tepat. Berdasarkan  analisa  data  yang  dilakukan,  diperoleh  kesimpulan bahwa  kabel  jenis  N2XSY  1x50cm/16  lebih  baik  diletakan  dengan formasi  mendatar,  dengan  resistansi  tanah  1  K.m/W  sesuai  standar peletakan  kabel  tanah.  Karena  berdasarkan  analisa  yang  dilakukan nilai  temperature  yang  dihasilkan  pada  formasi  trefoil  adalah  79°C lebih  rendah  dibandingkan  dengan  nilai  temperatur  yang  dihasilkan pada formasi trefoil yaitu 87°C.
Kata  kunci  —  Kabel  Bawah  Tanah;  Kenaikan  Temperatur;  Kuat Medan; Model-Model Peletakan.

## I. PENDAHULUAN
Sistem  distribusi  dibagi  menjadi  tiga  macam,  yaitu saluran  udara  ( overhead  line ),  saluran  bawah  tanah ( underground cable ), dan penyaluran listrik melalui kabel laut ( submarine cable ).  Ketiga  sistem  ini  mempunyai  kekurangan dan kelebihannya masing-masing.
Biaya  pemasangan,  untuk  penyaluran  listrik  melalui kabel  bawah  tanah  jauh  lebih  mahal  daripada  kabel  pada saluran  udara.  Walaupun  mahal,  kabel  bawah  tanah  masih diminati  oleh  pengguna  di  daerah  perkotaan  karena memberikan  keuntungan  yaitu,  memberikan  keindahan  untuk daerah  sekitar  karena  tidak  nampak  di  permukaan  tanah,  dan memberikan keamanan untuk orang-orang sekitar.
Dalam teknik elektro kabel dapat digambarkan dalam suatu rangkaian listrik, dan arus listrik sebanding dengan
panas,  dan  panas  itu  akan  mengakibatkan  gangguan  pada kabel.  Untuk  itu  dalam  menganalisa  suatu  kabel  tanah  dapat lebih  mudah  dengan  mengubah  menjadi  suatu  rangkaian. Sehingga  kami  mencoba  untuk  membahas  mengenai  rugi-rugi kabel bawah tanah yang meliputi rugi-rugi karena arus maupun rugi-rugi  karena  tegangan,  dan  resistansi  thermal  pada  kabel bawah tanah, dan formasi peletakan.

## II. METODE PENELITIAN

## A. Kabel Tanah
Kabel tanah merupakan konduktor yang diberi isolasi yang berfungsi sebagai penghantar dan mencegah terjadinya hubung singkat  antar  konduktor  satu  dengan  konduktor  yang  lainnya dan konduktor dengan tanah.

## B. Konstruksi Kabel
Pada  umumnya  konstruksi  kabel  tanah  yang  digunakan untuk  distribusi  tenaga  listrik  tegangan  rendah  dan  tegangan menengah, dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian utama dan bagian  pelengkap.  Bagian  utama,  terdiri  dari  penghantar, isolasi,  tabir  dan  selubung.  Bagian  pelengkap,  terdiri  dari bantalan,  perisai,  bahan  pengisi,  sarung  kabel  dan  lapisan penahan  kebocoran  air.  Bagian  pelengkap  ini  berguna  untuk memperbaiki  sifat-sifat  kabel  tanah  sebagai  tenaga  listrik. Konduktor  merupakan  bagian  terdalam  pada  kabel  yang berfungsi  sebagai  penghantar,  isolasi  merupakan  lapisan selanjutnya setelah konduktor yang berfungsi untuk mencegah terjadinya  hubung  singkat  antar  konduktor  satu  dengan konduktor  lainnya  maupun  konduktor  dengan  tanah.  Lapisan terluar kabel disebut selubung luar [1].

## C. Pemasangan Kabel Bawah Tanah
Ada  beberapa  cara  untuk  memasang  kabel  bawah  tanah, misalnya [3]:
1) Kabel  tanah  ditanam  langsung  di  tanah,  seperti  yang ditunjukkan  pada  Gambar  2  dan  Gambar  3.  Kabel diletakkan di parit yang biasanya digali oleh mesin
Olivie T.L Mogot, Lily S. Patras, Fielman Lisi Teknik Elektro, Universitas Sam Ratulangi Manado, Jl. Kampus Bahu-Unsrat Manado, 95115
Email: olivmogot@gmail.com, lilyspatras@unsrat.ac.id, fielmanlisi@unsrat.ac.id

## Analisa Pengaruh Temperatur Terhadap Peletakan Kabel Tanah 20 kV
Gambar 1.  Bagian utama kabel tanah [2]
2) Kemungkinan  dibangun  terowongan  untuk  keperluan
lain,  misalnya  saluran  pembuangan,  saluran  air,  pipa gas,  dan  saluran-saluran  untuk  telepon  dan  kabel telegraf.
Pemasangan  kabel  dalam  tanah  dapat  dilakukan dengan  penanaman  langsung  atau  melalui  saluran  pelindung (duck).  Pemasangan  kabel  tanah  meliputi  kedalaman penanaman  kabel  dan  nilai  resistivitas  thermal.  Resistivitas thermal  untuk  penanaman  langsung  diasumsikan  pada  tanah yang ideal dengan nilai resistivitas thermal 1 K.m/W dengan temperatur lingkungan dalam tanah 30°C. Letak kabel tanah harus ditandai dengan patok tanah kabel yang kuat, jelas dan tidak  mudah  hilang.  Perlindungan  terhadap  kerusakan mekanis  pada  umumnya  dianggap  mencukupi  jika  kabel tanah di tanam [4] :
-  Minimum  0,8  m  di  bawah  permukaan  tanah  pada jalan yang dilewati kendaraan,
-  Minimum  0,6  m  di  bawah  permukaan  tanah  yang
tidak dilewati kendaraan.
Kabel tanah yang ditanam harus ditutupi dengan tanah atau  pasir  yang  bebas  dari  batu-batuan  ,  tebal  lapisan  tanah atau pasir tidak < dari 5 cm disekeliling kabel tanah. Diatas lapisan  tanah  atau  pasir  dapat  dipasang  beton,  atau  bata pelindung,  dan  dipasang  tutup  pelindung  yang  terbuat  dari lempengan atau dari bahan tahan api.
Gambar 2.  Formasi mendatar ( flat )
Gambar 3.  Formasi trefoil

## D. Perhitungan Pada Kabel Bawah Tanah
Untuk mendapatkan nilai kenaikan temperatur pada kabel bawah tanah maka yang harus diperhatikan adalah :

## 1) Resistansi Thermal
Resistansi thermal adalah  kemampuan  material  untuk menghalangi  aliran  panas.  Resistansi  thermal  terdiri  dari beberapa  bagian,  dimana  T 2 dianggap  0.  Berikut  beberapa jenis resistansi thermal :
a. Resistansi Thermal Lapisan  diantara  Konduktor  dan Selubung  Logam  (T 1 )  merupakan  resistansi  isolasi. Untuk  menghitung  resistansi thermal mengacu  pada (1) :
T 1 = In (1)
Dimana:
ρ = Resitivitas thermal bahan isolasi [K.m/W]
t 1 = Tebal lapisan isolasi [m]
dc  =  Diameter  luar  konduktor,  termasuk  lapisan  pelindung konduktor [m]
b. Perhitungan  Resistansi Thermal Lapisan  Selubung
luar (T 3 ), untuk menghitung resistansi thermal lapisan selubung luar mengacu pada (2) :
T 3 = In (2)
Dimana:
ρ = Resitivitas thermal bahan selubung luar [K.m/W]
t 3 = Tebal lapisan selubung luar [m]
D'a  =  Diameter  luar  armor;  Untuk  kabel  tanpa  armor  D'a
adalah diameter luar lapisan di bawah selubung luar seperti selubung dalam, selubung logam atau bedding [m]
c. Resistansi Thermal Permukan  Kabel  /  Sekeliling
Kabel (T 4)
Untuk  menghitung  nilai thermal permukaan  kabel pada formasi mendatar dapat mengacu pada (3) :
T 4 = [ 0,475 In (2u) - 0,346) ] (3)
Dan untuk formasi trefoil mengacu pada (4) :
T 4 = [ In (2u) +2 In (u) ] (4)
Dimana:
ρ S = Resistivitas thermal tanah
u    = 2L/De
L   = Kedalaman penanaman kabel [m]
De = Diameter luar kabel [m]
2) Kuat Hantar Arus
Nilai  kuat  hantar  arus  berfungsi  untuk mengetahui maksimum arus yang dapat dihantar oleh kabel [5], dan mengacu pada (5)
I =
(5)
Dimana:
T 1 = Nilai resistansi thermal isolasi [K.m/W]
T 2 = Nilai resistansi thermal lapisan diantara selubung logam dan perisai [K.m/W]
T 3 = Nilai resistansi thermal lapisan selubung luar [K.m/W]
T 4 =  Nilai  resistansi  thermal  permukaan/sekeliling  kabel [K.m/W]
R          =  Resistasi  AC  konduktor  saat  pengoperasian  pada temperatur maksimum [ Ω /m]
θ =  Temperatur  aktual  konduktor  maksimum  untuk  batas kerja isolasi [°C]
θ amb = Temperatur lingkungan dalam tanah [°C]

## 3) Kenaikan Temperature
Kenaikan temperature terjadi pada beberapa bagian, untuk membedakan  perpindahan  panas  didalam  dan  diluar  kabel digunakan persamaan berikut ini :
Untuk Resistansi Thermal Kabel, mengacu pada (6) :
T =  +(1+ λ 1 )T 2 +(1+ λ 1 + λ 2 ) T 3 (6)
Untuk Resistansi thermal dialektrik, mengacu pada (7) :
T d =  +T 2 +T 3 (7)
Untuk Rugi Total, mengacu pada (8) :
W T = W 1 + W d = W c (1+ λ 1 + λ 2 ) + W d (8)
Dimana:
Wc    = Rugi joule pada konduktor [W/m]
W d = Rugi dielektrik [W/m]
T 1 = Resistansi thermal isolasi [K.m/W]
T 2 = Resistansi thermal lapisan antara selubung logam dan perisai [K.m/W]
T 3 = Resistansi thermal selubung luar [K.m/W]
T 4 = Resistansi thermal permukaan kabel [K.m/W]
λ 1 , λ 2 =  Perbandingan  faktor  rugi  pada  selubung  logam  dan armor
n        = Jumlah inti konduktor pada kabel
Sehingga persamaan kenaikan temperature mengacu pada (9) :
∆θ = n(W C T+ W T T 4 + W d T d ) (9)
Dimana:
T    = Resistansi thermal kabel [K.m/W]
T d = Resistansi thermal dielektrik [K.m/W]
W T = Rugi total [W/m]
Kenaikan temperature pada  setiap  komponen,  dapat ditentukan dengan persamaan berikut ini :
a. Kenaikan temperature pada selubung logam
Untuk  perhitungan  kenaikan temperature pada selubung logam mengacu pada (10) :
∆θ s = θ amb + n {[ W c (1+ λ 1 + λ 2 ) + W d ]( T 3 +T 4 )}        (10)
b. Kenaikan temperature pada konduktor
Untuk  perhitungan  kenaikan temperature pada konduktor mengacu pada (11) :
∆θ c = ∆θ s + ( W c + 0,5W d ) T 1 (11)
c. Kenaikan temperature akibat rugi dialektrik
Untuk  perhitungan  kenaikan temperature akibat  rugi dialektrik mengacu pada (12) :
∆θ d = W d T d (12)

## E. Data Teknis
Data  yang  dikumpulan  dalam  penelitian  ini,  adalah sebagai berikut :
1).  Data konstruksi tabel, dapat dilihat pada lampiran.
2).  Data  resistivitas  Thermal  dan  koefisien  temperature Bahan Logam, dapat dilihat pada tabel I.

## TABEL  I. TABEL RESISTIVITAS THERMAL DAN
KOEFISIEN TEMPERATUR BAHAN LOGAM [6] Material Resistivitas Thermal ( ρ 20 ).10 -8 Ω .m Koefisien Temperatur ( α 20 ).10 -3 per °C Tembaga 1,7241 3,93 TABEL II. TABEL PERMITIVITAS DAN FAKTOR RUGI ISOLASI Tipe Kabel ᵋ Tan ẟ XLPE 2.5 0.004
3).  Data permitivitas bahan isolasi dan faktor rugi isolasi, dapat dilihat pada tabel II
4).  Data  resistansi  konduktor  kabel,  dapat  dilihat  pada tabel III.
5).  Data  konduktivitas  panas  jenis  tanah,  dapat  dilihat pada tabel IV.

## TABEL III. TABEL RESISTANSI KONDUKTOR
KABEL[7] Luas Penampang Resistansi DC Maksimum 20°C (R 20 ) Tembaga Polos Aluminium mm 2 Ohm/km Ohm/km 35 0,524 0,868 50 0,387 0,641 70 0,268 0,443 95 0,193 0,320 120 0,153 0,253 150 0,124 0,206 185 0,0991 0,164 240 0,0754 0,125 300 0,0601 0,100 400 0,0470 0,0778 500 0,0366 0,0605 630 0,0283 0,0469 800 0,0221 0,0367

## TABEL IV. TABEL KONDUKTIVITAS PANAS JENIS
TANAH [8] Konduktivitas Panas Tanah ( K.m/W) Kondisi Tanah Kondisi suhu 0.7 Sangat lembab Selalu lembab 1.0 Lembab Curah hujan tinggi 2.0 Kering Curah hujan rendah 3.0 Sangat Kering Sedikit curah hujan

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  Analisa  Pengaruh  Temperatur  Terhdapa  Peletakan Kabel  Tanah  20  kV  telah  dilakukan  beberapa  perhitungan untuk mendapatkan parameter-parameter yang akan digunakan untuk  penentuan  formasi  dan  jenis  tanah  yang  tepat  sesuai dengan jenis kabel, perhitungan tersebut antara lain.

## A. Resistansi Thermal
Untuk perhitungan resitansi thermal data yang digunakan sebagai berikut :
ρ isolasi = 3,5 K.m/W
ρ selubung luar untuk PVC = 5,0 K.m/W ρ tanah sangat lembab = 0,7 K.m/W
ρ tanah lembab = 1 K.m/W
ρ tanah sangat kering = 2 K.m/W
ρ tanah kering = 3 K.m/W
L = 0,8 [m]
- Resistansi  Thermal  Lapisan  diantara  Konduktor  dan Selubung Logam (T 1 )
Perhitungan resistansi thermal sebagai berikut :
T 1 = In = In = 0,446 K.m/W
- Perhitungan  Resistansi  Thermal  Lapisan  Selubung  luar
(T 3 )
Perhitungan resistansi thermal lapisan selubung luar sebagai berikut :
T 3 = In
= In = 0,180 [K.m/W]
- Perhitungan Resistansi Thermal Permukan Kabel /
Sekeliling Kabel (T 4)
untuk formasi mendatar kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut :
T 4 = [ 0,475 In (2u) - 0,346) ]
Perhitungan resistansi thermal permukaan kabel / sekeliling kabel sebagai berikut :
- ρ tanah lembab = 1 [K.m/W]
T 4 =   [ 0,475 In ( 2.54,09 – 0,346 ) = 1,879 [K.m/W]
untuk formasi trefoil kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut :
T 4
= [ In (2u) +2 In (u) ]
Perhitungan resistansi thermal permukaan kabel / sekeliling kabel sebagai berikut :
- ρ tanah lembab = 1 [K.m/W]
T 4 = [ In (2.54,09) +2 In (54,09) ]
= 8,727  [K.m/W]

## B. Kuat Hantar Arus
Perhitungan  ini  digunakan  untuk  mengetahui  nilai  arus yang  dapat  melewati  kabel,  pada  isolasi  yang  memiliki  batas kerja  temperature.  Perhitungan  kuat  hantar  arus  sebagai berikut :
I =
Berikut perhitungan untuk arus pada formasi mendatar :
I=
= = 250,05 [A]
Untuk  arus  pada  formasi  trefoil,  maka  perhitungan  arus sebagai berikut :
I=
= = 115,11 [A]

## C. Menentukan Rugi Konduktor
Setelah mendapatkan nilai arus maka selanjutnya kita dapat  menetukan  nilai  rugi  konduktor  pada  kabel  dengan formasi  trefoil  maupun  mendatar,  rugi  konduktor  dapat  kita hitung dengan perhitungan :
untuk formasi mendatar :
W c =  I 2 R  = (250,1) 2 .4,936x10 -4 = 30,958 [W/m] untuk formasi trefoil :
W c =  I 2 R  = (115,1) 2 .4,936x10 -4 = 6,561 [W/m]

## D. Kenaikan Temperatur berdasarkan Formasi dan Jenis Tanah
Temperature pada kabel dapat dihitung dengan persamaan berikut ini :
T =  +(1+ λ 1 )T 2 +(1+ λ 1 + λ 2 ) T 3
T flat = +(1+3,254.10 -7 )0+(1+3,254.10 -7 +0) 0,180 = 0,626 [K.m/W] T trefoil = +(1+2,791.10 -7 )0+(1+2,791.10 -7 +0) 0,180
= 0,626 [K.m/W]
T d = +T 2 +T 3 = +0+0,180 = 0,403 [K.m/W]
W T = W 1 + W d = W c (1+ λ 1 + λ 2 ) + W d
- Tanah lembab (   = 1 K.m/W )
W T mendatar = 23,985 (1+3,254.10 -7 +0) + 0,031 = 24,016 [W/m] W T trefoil = 6,403 (1+2,791.10 -7 +0) + 0,031 = 6,435 [W/m]
Maka, kenaikan temperature dapat dihitung dengan persamaan berikut ini:
- Tanah lembab (   = 1 K.m/W )
∆θ mendatar = n(W C T+ W T T 4 + W d T d ) =1(23,985.0,626+24,016.1,879+0,031.0,403) = 60°C ∆θ trefoil = n(W C T+ W T T 4 + W d T d ) =1(6,403.0,626+6,435.8,727+0,031.0,403) = 60°C
Kenaikan temperature dapat terjadi pada setiap komponen/ lapisan kabel, berikut perhitungannya :
1. Kenaikan temperature pada selubung logam
- Tanah sangat lembab (   = 1 K.m/W )
∆θ s mendatar = θ amb + n {[ W c (1+ λ 1 + λ 2 ) + W d ]( T 3 +T 4 )} = 30 + 1. {[ 23,985 (1+3,254x10 -7 +0)+0,031] (0,180+1,879)} = 79,5°C ∆θ s trefoil = θ amb + n {[ W c (1+ λ 1 + λ 2 ) + W d ]( T 3 +T 4 )} = 30 + 1. {[ 6,403 (1+2,791x10 -7 +0)+0,031] (0,180+8,727)} = 87,3°C
2. Kenaikan temperature pada konduktor
- Tanah lembab (   = 1 K.m/W )
∆θ c mendatar = ∆θ s + ( W c + 0,5W d ) T 1 = 79,5 + ( 23,985+0,5.0,031 ) 0,446 = 90 °C
∆θ c trefoil = ∆θ s + ( W c + 0,5W d ) T 1 = 87,3 + ( 6,403+0,5.0,031 ) 0,446 = 94 °C = 87,5 + ( 5,928+0,5.0,031 ) 0,446 = 94 °C
3. Kenaikan temperature akibat rugi dialektrik
∆θ d
= W d T d = 0,031.0,403 = 0,013 [W/m]

## E. Kuat Medan
Kuat  medan  listrik  pada  tiap  lapisan  kabel  harus diperhatikan.  Kuat  medan  listrik  maximum  akan  terjadi  pada sisi  paling  dalam.  Kuat  medan  pada  setiap  lapisan  berbeda- beda [9,10].
-  Kuat medan listrik maximum
= = 60 kV/cm = = 50 kV/cm = = 47 kV/cm = = 45 kV/cm = = 44 kV/cm
- Kuat medan listrik minimum = = 48 kV/cm = = 46 kV/cm = = 44 kV/cm = = 44 kV/cm
= = 43 kV/cm
TABEL V. DATA HASIL PERHITUNGAN RESISTANSI THERMAL LAPISAN DIANTARA KONDUKTOR DAN SELUBUNG LOGAM (T 1 ), LAPISAN LUAR (T 3 ), DAN PERMUKAAN KABEL/SEKELILING KABEL (T 4 ) N2XSY PADA FORMASI MENDATAR DAN TREFOIL
Luas Penampang (mm 2 ) 50 T 1 [K.m/W] 0,446 T 3 [K.m/W] 0,180 T 4 ( formasi mendatar ) [K.m/W] 0,7 [K.m/W] 1,315 1 [K.m/W] 1,879 2 [K.m/W] 3,758 3 [K.m/W] 5,636 T 4 ( formasi trefoil ) [K.m/W] 0,7 [K.m/W] 8,,503 1 [K.m/W] 8,727 2 [K.m/W] 9,473 3 [K.m/W] 10,219

## TABEL VI. TABEL HASIL HITUNG KENAIKAN TEMPERATUR PADA SELUBUNG LOGAM, DAN AKIBAT RUGI DIALEKTRIK KABEL N2XSY PADA FORMASI MENDATAR DAN FORMASI TREFOIL
Luas Penampang (mm 2 ) 50
∆θ s ( flat formation ) °C 0,7 °C 76,350 1 °C 79,457 2 °C 84,042 3 °C 85,876
∆θ s ( trefoil formation ) °C 0,7 °C 87,246 1 °C 87,317 2 °C 87,528 3 °C 87,711 ∆θ d (W/m) 1,267x10 -2

## BAB IV

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil perhitungan dan penelitian yang saya lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa nilai temperature yang dihasilkan pada formasi trefoil adalah 79°C lebih rendah dibandingkan dengan nilai temperature yang dihasilkan pada formasi trefoil yaitu 87°C. Hasil perhitungan peletakan kabel tanah menunjukan bahwa formasi mendatar lebih baik digunakan daripada formasi trefoil, dan tahanan tanah yang ideal sesuai dengan standar penanaman untuk digunakan adalah tanah yang memiliki resistivitas tanah 1 K.m/W.

## TABEL VII. DATA HASIL PERHITUNGAN KUAT MEDAN
Lapisan E max ( kV/cm ) E min ( kV/cm ) Pelindung Konduktor 60 48 Isolasi 50 46 Pelindung Isolasi 47 44 Selubung Logam 45 44 Selubung Luar 44 43
Nilai  kuat  medan  yang  dihasilkan  disetiap  lapis berbeda-beda, nilai kuat maksimum terjadi pada bagian dalam kabel  yaitu  60  kV/cm,  dan  nilai  kuat  medan  maksimum terendah  terjadi  pada  bagian  terluar  yaitu  44  kV/cm.  Sama halnya  dengan  kuat  medan  minimum  terbesar  terjadi  pada bagian  terdalam  kabel  yaitu  48  kV/cm,  dan  kuat  medan minimum  terkecil  terdapat  pada  bagian  terluar  dengan  nilai yaitu 43 kV/cm.

## B. Saran
Saran  yang  dapat  saya  berikan  berdasarkan  dengan analisa  yang  saya  lakukan  adalah  Kabel  N2XSY  di  gunakan pada  tanah  yang  memiliki  resistivitas  tanah  1  K.m/W,  di pasang  dengan  formasi  mendatar  untuk  mencegah  terjadinya panas  berlebih.  Penelitian  ini  dapat  diteruskan  pada  kabel berinti tiga maupun banyak

## BAB V KUTIPAN
[1] Gönen , T. 1988. “ Electric Power Transmission System Engineering : Analysis  and  Design.”  California  State  University  Sacramento:  A Wiley-Interscience Publication.
[2] SPLN.  “Kabel  Tanah  Inti  Tunggal  Berisolasi  XLPE  dan  Berselubung PE/PVC  Dengan  atau  Tanpa  Perisai  Teganagan  Pengenal  3,6/6  (7,2) kV s/d 12/20 (24) kV, Departemen Pertambangan dan Energi” Jakarta, 1995.
[3] Anders,  G.J..  “ Rating  of  Electric  Power  Cable:  Ampacity Computations or Transmissio, Distribution, and Industrial Applications.  New  York:  Institute  of  Electrical  and  Electronics Engineers Inc”. 1997
[4] Abdul  Kadir.  Ir..  “Pengantar  Teknik  Tenaga  Listrik”  Penerbit  LP3ES. Jakarta. 1984
[5] Lutfi, A.M. Perhitungan Termis dan Kemampuan Hantar Arus Kabel Bawah Tanah 20 kV pada PT. PLN ( PERSERO) AREA PONTIANAK
[6] Gilbertson, Oswald I. “ Electrical cables for power  and signal transmission”. USA. 2000
[7] SPLN. “Persyaratan Penghantar Tembaga dan Alumunium untuk Kabel Listrik  Berisolasi,  Departemen  Pertambangan  dan  Energi”  Jakarta. 1991.
[8] Paramita,  Indriyanti.  “Analisis  Pengaruh  Jenis  dan  Kedalaman  Tanah Terhadap Kuat Medan Listrik serta Kapasitas Hantar Arus pada Kabel XLPE  20  kV  dengan  Metode  Elemen  Hingga.  Surabaya:  Jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh Nopember”. 2009
[9] Gupta,  J.B.  “ Electrical  Power “; Revised  Edition.  SSMB  Publishing Division. New Delhi. 1996 [10] Nazar Hussain Malik, A.A. Al-Arainy, Mohammad Iqbal Qureshi. Electrical Instulation in Power Sysem. 1998
Penulis  bernama  lengkap  Olivie  Triana  Laurenza Mogot,  lahir  sebagai  anak  terakhir  dari  tiga bersaudara,  lahir  di  Timika  pada  tanggal  16 Oktober  1996  dari  pasangan  suami  istri  Jefry  T. Mogot ( ayah ) dan Nelce Y. Suoth ( ibu ). Penulis menempuh  Pendidikan  secara  berturut-turut  di  TK YPK  Ebenhaezer  Timika  (  2001-2002),  SD  YPK Ebenhaezer  Timika  (  2002-2008  ),  SMP  YPPK  St. Bernardus Timika ( 2008-2011 ), dan SMA Negeri 1  Timika  (  2011-2014).  Pada  tahun  2014,  penulis  melanjutkan  studi  di Fakultas  Teknik  Universitas  Sam  Ratulangi  dan  mengambil  jurusan  Teknik Elektro. Pada Tahun 2016 memilih konsentrasi minat Tenaga Listrik. Penulis melaksanakan  kerja  praktek  di  PT.PLN  (  PERSERO  )  Area  Penyaluran  dan Pengatur  Beban  Sistem  Minahasa  selama  2  bulan  yaitu  pada  tangga  22 Januari  2018  sampai  22  Maret  2018  dan  mengikuti  Kuliah  Kerja  Terpadu angkatan  115  di  desa  Otam  Barat,  Kecamatan  Passi  Barat,  Kabupaten Bolaang Mongondow.