Jurnal Teknik Elektro dan Komputer vol. 12 no. 3 September-December 2023,  pp. 181-188 p-ISSN : 2301-8402 , e-ISSN : 2685-368X , available at : https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom
Abstract — Electrical  Power  Requirement  Analysis  at  the  CV. Karya  Sembilan  Office  Building  in  Medan  City  is  the  evaluation process  carried  out  to  determine  the  amount  of  electrical  power needed  by  the  CV.  Karya  Sembilan  Office  Building  in  its operations.  This  involves  the  identification  and  calculation  of  the total energy consumption by all equipment used by the CV. Karya Sembilan Office Building in Medan. The goal is to ensure that the CV.  Karya  Sembilan  Office  Building  in  Medan  has  sufficient electrical  power  capacity  to  run  its  operations  efficiently  and without  interruptions,  as  well  as  to  optimize  energy  usage  and manage electricity costs. This analysis can also help the CV. Karya Sembilan  Office  Building  in  Medan  plan  for  future  growth  and comply with applicable environmental and safety regulations . Key  words — Electrical  Power  Requirement,  Energy Consumption, and Electrical Power Capacity
Abstrak — Analisis pemakaian daya listrik di Gedung Kantor CV.  Karya  Sembilan  Kota  Medan  adalah  proses  evaluasi  yang dilakukan  untuk  menentukan  seberapa  besar  daya  listrik  yang diperlukan  oleh  Gedung  Kantor  CV.  Karya  Sembilan  Kota Medan  dalam  operasinya.  Ini  melibatkan  identifikasi  dan perhitungan  total  konsumsi  energi  oleh  semua  peralatan  yang digunakan  oleh  Gedung  Kantor  CV.  Karya  Sembilan  Kota Medan.  Tujuannya  adalah  untuk  memastikan  bahwa  Gedung Kantor  CV.  Karya  Sembilan  Kota  Medan  memiliki  kapasitas daya  listrik  yang  cukup  untuk  menjalankan  operasinya  dengan efisien  dan  tanpa  gangguan,  serta  untuk  mengoptimalkan penggunaan energi dan mengelola biaya listrik. Analisis ini juga dapat  membantu  Gedung  Kantor  CV.  Karya  Sembilan  Kota Medan merencanakan pertumbuhan masa depan dan mematuhi regulasi lingkungan serta keamanan yang berlaku.
Kata kunci — Kebutuhan Daya Listrik, Konsumsi Energi, dan Kapasitas Daya Listrik

## I. P ENDAHULUAN
Energi Pemasangan instalasi listrik di dalam sebuah gedung merupakan  elemen  fundamental  dalam  perencanaan  dan pembangunan  gedung  tersebut.  Aliran  listrik  menjadi infrastruktur yang krusial dalam mendukung berbagai kegiatan dan fasilitas dalam gedung, mulai dari pencahayaan, peralatan elektronik,  sistem  HVAC  ( Heating,  Ventilation,  and  Air Conditioning ), hingga keperluan dasar seperti pemanas air dan kelistrikan umum .
Dengan  perkembangan  teknologi  dan  peningkatan kebutuhan  akan  perangkat  elektronik,  kebutuhan  akan  daya listrik  dalam  gedung-gedung  modern  semakin  meningkat.  Ini
mencakup  gedung  komersial,  industri,  rumah  sakit,  pusat perbelanjaan, dan bahkan rumah-rumah pribadi.
Pemasangan  instalasi  listrik  yang  aman  merupakan  aspek utama  dalam  perencanaan  gedung.  Listrik  yang  tidak terpasang  dengan  benar  dapat  menimbulkan  risiko  kebakaran dan bahaya bagi penghuni gedung [1]. Setiap negara memiliki standar  dan  regulasi  khusus  terkait  pemasangan  instalasi listrik.  Pemahaman  yang  mendalam  tentang  peraturan  ini adalah  kunci  untuk  memastikan  bahwa  instalasi  listrik  sesuai dengan  persyaratan  hukum.  Selain  memenuhi  kebutuhan  saat ini,  instalasi  listrik  juga  perlu  dirancang  dengan mempertimbangkan  pertumbuhan  dan  perkembangan  gedung di masa mendatang. Ini termasuk penambahan kapasitas daya jika diperlukan [2].
Pemasangan  instalasi  listrik  yang  andal  sangat  penting untuk  menjaga  ketersediaan  daya  listrik  yang  stabil. Pemadaman  listrik  dapat  mengganggu  berbagai  aktivitas  dan operasi dalam gedung [3].
Dalam  konteks  ini,  pemahaman  yang  mendalam  tentang pemasangan  instalasi  listrik  menjadi  esensial  untuk memastikan Gedung Kantor CV. Karya Sembilan Kota Medan dapat berfungsi dengan baik, aman, efisien, dan dapat bersaing di masa depan. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, pemasangan  instalasi  listrik  yang  tepat  akan  memberikan kontribusi  positif  terhadap  produktivitas,  efisiensi,  dan kenyamanan dalam gedung.
Dalam  berkembangnya  suatu  bangunan,  diperlukan pemasangan  instalasi  listrik  yang  optimal  dan  perhitungan kebutuhan  daya  listrik  yang  akurat.  Hal  ini  menjadi  langkah kunci  untuk  memastikan  bahwa  gedung  dapat  beroperasi dengan  baik  dan  memenuhi  kebutuhan  para  penggunanya. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam  pemasangan  instalasi  listrik,  yang  dapat  disebabkan baik secara disengaja maupun tidak disengaja, sehingga sesuai dengan standar yang berlaku [4].
Seluruh  aspek  yang  terkait  dengan  proses  konstruksi bangunan  harus  mematuhi  pedoman  yang  berlaku,  termasuk pemasangan  instalasi  listrik  sesuai  dengan  peraturan  umum instalasi  listrik  dan  perhitungan  kebutuhan  daya  yang  tidak melebihi toleransi yang telah ditentukan.
Hal  ini  dilakukan  untuk  menghindari  kerusakan  pada komponen  bangunan  dan  menghindari  potensi  kerugian,  baik

## Analysis of Electrical Energy Consumption in The Office Building CV. Karya Sembilan Medan City
Analisa Pemakaian Energi Listrik Pada Gedung Kantor CV. Karya Sembilan Kota Medan
Bambang Nurdiyansyah, Zuraidah Tharo, Solly Aryza Program Studi Teknik Elektro, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 20122, Indonesia e-mails   : nurdiyansyahlubisbambang@gmail.com , zuraidahtharo@dosen.pancabudi.ac.id , sollyaryzalubis@gmail.com
Received: 23 November 2023; revised: 2 December 2023; accepted: 28 December 2023
dalam hal materi maupun aspek non-materi. Dalam melakukan analisis  pemakaian  energi  listrik  pada  Gedung  Kantor  CV Karya  Sembilan  di Kota Medan  terdapat masalah  yang harus di identifikasi.
Salah  satu  masalah  utama  adalah  ketidakmampuan  untuk mengukur konsumsi energi secara akurat pada setiap peralatan dan  sistem.  Tanpa  data  yang  tepat,  sulit  untuk  merancang strategi  penghematan  energi  yang  efektif.  Identifikasi peralatan  yang  tidak  efisien  dalam  penggunaan  energi.  Ini dapat mencakup penggunaan peralatan lama yang boros energi atau peralatan yang tidak dimatikan ketika tidak digunakan.
Kurangnya kebijakan energi yang jelas atau kebijakan yang tidak  diterapkan  secara  konsisten  dapat  menyebabkan pemborosan  energi.  Tanpa  aturan  yang  jelas,  karyawan mungkin  tidak  menyadari  pentingnya  penghematan  energi. Karyawan  mungkin  tidak  memiliki  kesadaran  yang  cukup tentang penggunaan energi yang bijak [5]
Hal ini dapat menyebabkan kebiasaan seperti meninggalkan peralatan  berdaya  tinggi  aktif  saat  tidak  digunakan. Ketidakmampuan  untuk  mengidentifikasi  lonjakan  konsumsi energi  karena  tanpa  pemantauan  yang  tepat,  mungkin  sulit untuk  mengidentifikasi  lonjakan  konsumsi  energi  yang  tidak terduga.  Ini  dapat  mengakibatkan  biaya  listrik  yang  tidak terduga.
Isolasi  gedung  yang  buruk  dapat  menyebabkan  kebocoran energi, terutama dalam sistem pemanas dan pendingin. Hal ini dapat  meningkatkan  konsumsi  energi  untuk  menjaga  suhu yang  nyaman.  Terkadang,  perusahaan  tidak  memanfaatkan teknologi  modern untuk mengoptimalkan penggunaan  energi. Contohnya  adalah  sistem  otomatisasi  yang  dapat  mengatur pencahayaan dan suhu sesuai kebutuhan.
Konsumsi  energi  yang  tinggi  akan  mengakibatkan  biaya operasional  yang  tinggi.  Hal  ini  dapat  mengurangi profitabilitas  perusahaan.  Penggunaan  energi  berlebihan berkontribusi pada emisi gas rumah kaca dan dampak negatif lainnya  terhadap  lingkungan.  Ini  dapat  berdampak  pada  citra perusahaan dan tanggung jawab sosialnya [3].
Dalam melakukan analisis pemakaian energi listrik, penting untuk  mengidentifikasi  masalah-masalah  ini  agar  dapat merumuskan  strategi  yang  tepat  untuk  mengurangi  konsumsi energi,  meningkatkan  efisiensi,  dan  mengurangi  biaya operasional. Sistem instalasi tenaga listrik adalah sistem yang merujuk  pada  seluruh  komponen  dan  perangkat  yang digunakan  untuk  menghantarkan,  mendistribusikan,  dan mengatur  aliran  listrik  dari  sumbernya  ke  berbagai  peralatan dan  sistem  yang  memerlukan  listrik.  Ini  mencakup  berbagai komponen  seperti  kabel,  konektor,  switchboard,  peralatan pelindung,  pemutus  sirkuit,  dan  perangkat  lainnya  yang digunakan  dalam  menghubungkan  sumber  listrik  ke  beban listrik.
Sistem  instalasi  tenaga  listrik  sangat  penting  dalam menyediakan  daya  listrik  yang  aman,  handal,  dan  efisien untuk  berbagai  keperluan,  termasuk  di  rumah,  gedung komersial,  pabrik,  dan  infrastruktur  lainnya.  Sistem  ini  juga melibatkan  peraturan  dan  standar  keselamatan  listrik  yang ketat untuk melindungi pengguna dari bahaya listrik [6].
Sistem  instalasi  tenaga  listrik  juga  dapat  dikatakan  suatu
rangkaian  perangkat,  komponen,  dan  infrastruktur  yang digunakan  untuk  menghasilkan,  mendistribusikan,  dan mengatur  aliran  listrik  dari  sumber  daya  listrik  ke  berbagai peralatan  dan  sistem  yang  memerlukan  daya  listrik.  Ini mencakup  seluruh  jaringan  kabel,  peralatan  pengaman, peralatan  kontrol,  dan  komponen  lain  yang  digunakan  dalam penyediaan daya listrik yang aman, handal, dan efisien [7].
Sistem  instalasi  tenaga  listrik  terdiri  dari  beberapa komponen  utama  seperti  Sumber  daya  listrik  dapat  berasal dari  berbagai  jenis,  termasuk  pembangkit  listrik  (seperti pembangkit  listrik  tenaga  nuklir,  thermal,  hidro,  atau  energi terbarukan), atau dari jaringan utilitas umum. Panel Distribusi adalah  pusat  distribusi  daya  listrik  di  gedung  atau  fasilitas. Panel distribusi membagi daya listrik ke berbagai sirkuit yang mengarah  ke peralatan dan sistem. Kabel dan Koneksi Kabel listrik digunakan untuk menghubungkan peralatan dan sistem ke panel distribusi. Kabel ini harus dipilih dengan benar untuk menangani beban listrik yang diharapkan [8].
Perangkat  seperti  pemutus  sirkuit,  saklar,  dan  peralatan pengaman  lainnya  digunakan  untuk  melindungi  sistem  dari lonjakan tegangan atau arus pendek yang dapat menyebabkan kerusakan  atau  kebakaran.  Transformator  dalam  beberapa kasus  digunakan  untuk  mengubah  tegangan  listrik  dari  satu tingkat ke tingkat yang sesuai dengan kebutuhan peralatan [9].
Beberapa  fungsi  Sistem  Instalasi  Tenaga  Listrik  seperti Pengaturan Tegangan agar sesuai dengan kebutuhan peralatan. Ini termasuk mengubah tegangan dari tingkat yang lebih tinggi menjadi lebih rendah atau  sebaliknya. Distribusi  Energi yang berfungsi  mendistribusikan  daya  listrik  dari  sumber  ke peralatan  dan  sistem  yang  memerlukan  daya  listrik.  Ini melibatkan  penggunaan  jaringan  kabel  yang  tepat  dan  panel distribusi yang sesuai [10].
Pemantauan  dan  Pengendalian  yang  memungkinkan pengguna untuk mengawasi dan mengendalikan aliran listrik, serta  mengidentifikasi  masalah  atau  gangguan  yang  mungkin terjadi.  Perlindungan keselamatan  yang  sangat  penting dalam sistem  instalasi  tenaga  listrik.  Pemutus  sirkuit,  peralatan pengaman,  dan  pelabelan  yang  tepat  digunakan  untuk menghindari  bahaya  listrik  dan  kebakaran.  Penghematan Energi  yang  dapat  membantu  mengoptimalkan  penggunaan listrik,  mengurangi  pemborosan  energi,  dan  meningkatkan efisiensi.
Dalam  menghitung  ukuran  penghantar  arus  dan  area penampang  yang  diperlukan,  langkah  pertama  adalah menentukan  nilai  arus  yang  dibutuhkan  berdasarkan  daya beban  yang  terhubung  [11].  Persamaan  (1)  yang  digunakan adalah untuk arus searah:
(1)
Daya  listrik  adalah  salah  satu  konsep  dasar  dalam  ilmu kelistrikan dan fisika. Ini  mengacu pada jumlah energi  listrik yang  digunakan  atau  disalurkan  dalam  sebuah  sistem  atau perangkat  dalam  unit  waktu  tertentu.  Daya  listrik menggambarkan  seberapa  cepat  energi  listrik  digunakan  atau dipindahkan.  Untuk  memahami  lebih  lanjut,  mari  bahas
Jurnal Teknik Elektro dan Komputer vol. 12 no. 3 September-December 2023,  pp. 181-188 p-ISSN : 2301-8402 , e-ISSN : 2685-368X , available at : https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom
penjelasan panjang tentang daya listrik [12].
Daya  Listrik  terdiri  dari  tiga  jenis  yaitu  Daya  aktif  adalah komponen daya listrik yang melakukan pekerjaan nyata dalam suatu sistem. Ini menghasilkan pekerjaan yang berguna seperti pemanasan,  penerangan,  atau  penggerak  mesin.  Daya  aktif diukur  dalam  watt  (W).  Daya  reaktif  adalah  komponen  daya listrik  yang  tidak  melakukan  pekerjaan  mekanik  nyata  tetapi diperlukan untuk menjaga voltase dan arus dalam fase.
Daya  reaktif  diukur  dalam volt-ampere-reactive (VAR). Daya  semu  adalah  jumlah  total  daya  aktif  dan  daya  reaktif dalam  suatu  sistem.  Ini  adalah  daya  yang  tampaknya dibutuhkan  oleh  peralatan  atau  sistem,  tetapi  tidak  semuanya digunakan  untuk  melakukan  pekerjaan  yang  berguna.  Daya semu  diukur  dalam  volt-ampere  (VA).  Cara  kerjanya  adalah jika  bahan  dalam  sel  surya  ini  memperoleh  energi  foton  dari sinar  matahari,  maka  bahan  sel  surya  mengeluarkan  elektron dari  ikatan  atomnya  menjadi  elektron  yang  bergerak  bebas yang akhirnya memancarkan tegangan arus searah DC ( Direct Current ). Kemudian dapat di ubah menjadi listrik bolak-balik AC ( Alternating Current ) apabila di perlukan.
Daya  listrik  dapat  dikatakan  parameter  penting  dalam perencanaan,  perancangan,  dan  pengoperasian  sistem kelistrikan.  Pemahaman  tentang  daya  listrik  memungkinkan perusahaan listrik, insinyur listrik, dan pengguna listrik untuk mengukur dan mengelola konsumsi energi listrik, menentukan ukuran  kabel  dan  peralatan  pelindung  yang  sesuai  dalam instalasi  listrik,  memantau  dan  mengoptimalkan  efisiensi energi di berbagai  aplikasi,  termasuk industri,  komersial, dan rumah tangga [13].
Dalam  dunia  yang  semakin  tergantung  pada  teknologi  dan elektronika,  pemahaman  tentang  konsep  daya  listrik  menjadi semakin penting untuk mengelola sumber daya listrik dengan bijak  dan  efisien.  Perumusan  daya  listrik  (persamaan  (2)) adalah seperti di bawah ini :
(2)
Maka daya (persamaan (3)) dapat ditulis:
(3)
Keterangan:
W   = Banyaknya energi yang ditimbulkan ( J ) I    = Arus yang mengalir (A) T   = Waktu yang dibutuhkan ( S ) V  = Tegangan (V)
Beban jangka panjang, menengah, dan pendek adalah istilah yang  digunakan  dalam  perencanaan  dan  manajemen  sistem kelistrikan untuk menggambarkan pola atau durasi waktu dari permintaan  daya  listrik  dalam  suatu  wilayah  atau  sistem. Menurut  Djiteng  Marsudi  (2006)  Berikut  adalah  penjelasan singkat tentang ketiga jenis beban ini:
Beban  Jangka  Panjang  (Long-Term  Load):  Beban  jangka panjang  merujuk  pada  pola  permintaan  daya  listrik  yang terjadi  dalam  periode  waktu  yang  panjang,  biasanya  dalam rentang waktu beberapa tahun hingga dekade. Analisis beban jangka panjang digunakan untuk perencanaan investasi jangka
panjang  dalam  pembangkitan  listrik  dan  infrastruktur transmisi.  Ini  termasuk  pertimbangan  seperti  pembangunan pembangkit  listrik  baru,  peningkatan  kapasitas,  dan penggunaan sumber daya energi terbarukan.
Beban  Jangka  Menengah  (Medium-Term  Load):  Beban jangka  menengah  mencakup  pola  permintaan  daya  listrik dalam  rentang  waktu  yang  lebih  singkat,  biasanya  dalam periode beberapa bulan hingga beberapa tahun. Analisis beban jangka  menengah  digunakan  untuk  perencanaan  operasional, termasuk perawatan dan penjadwalan perbaikan dalam sistem kelistrikan.
Pemahaman tentang berbagai jenis beban ini sangat penting dalam  perencanaan  dan  operasi  sistem  kelistrikan.  Analisis yang  tepat  tentang  beban  jangka  panjang  membantu  dalam penentuan  investasi  besar  dalam  pembangkitan  listrik  dan infrastruktur  transmisi,  sementara  analisis  beban  jangka menengah  dan  jangka  pendek  membantu  dalam  pengambilan keputusan  operasional  yang  lebih  akurat  dan  pengelolaan pasokan  daya  listrik  yang  efisien  dalam  jangka  waktu  yang lebih pendek.
Faktor  beban  adalah  salah  satu  parameter  penting  dalam analisis  daya  listrik  yang  mengukur  hubungan  antara  daya aktif (P) dengan daya semu (S) dalam suatu sistem kelistrikan. Faktor  beban  ini  juga  dikenal  sebagai  "faktor  daya"  (power factor)  dan  diukur  dalam  bentuk  bilangan  desimal  atau persentase.  Faktor  beban  menggambarkan  sejauh  mana  daya listrik yang digunakan dalam sistem adalah daya yang benar- benar bermanfaat (daya aktif) dibandingkan dengan total daya yang  diberikan  (daya  semu).  Definisi  dari  faktor  beban  ini dapat dituliskan dalam persamaan berikut ini :
Beban  Jangka  Pendek  ( Short-Term  Load ):  Beban  jangka pendek mengacu pada fluktuasi harian atau bahkan perubahan dalam hitungan jam dari permintaan daya listrik. Ini mencakup perubahan permintaan seiring dengan aktivitas harian, seperti beban  puncak  selama  siang  hari  ketika  banyak  peralatan rumah  tangga  dan  bisnis  digunakan  secara  bersamaan. Analisis  beban  jangka  pendek  membantu  dalam  manajemen operasional sehari-hari sistem kelistrikan, termasuk pengaturan daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini.
Pemahaman tentang berbagai jenis beban ini sangat penting dalam  perencanaan  dan  operasi  sistem  kelistrikan.  Analisis yang  tepat  tentang  beban  jangka  panjang  membantu  dalam penentuan  investasi  besar  dalam  pembangkitan  listrik  dan infrastruktur  transmisi,  sementara  analisis  beban  jangka menengah  dan  jangka  pendek  membantu  dalam  pengambilan keputusan  operasional  yang  lebih  akurat  dan  pengelolaan pasokan  daya  listrik  yang  efisien  dalam  jangka  waktu  yang lebih pendek.
Faktor  beban  adalah  salah  satu  parameter  penting  dalam analisis  daya  listrik  yang  mengukur  hubungan  antara  daya aktif (P) dengan daya semu (S) dalam suatu sistem kelistrikan. Faktor  beban  ini  juga  dikenal  sebagai  "faktor  daya"  (power factor)  dan  diukur  dalam  bentuk  bilangan  desimal  atau persentase.  Faktor  beban  menggambarkan  sejauh  mana  daya listrik yang digunakan dalam sistem adalah daya yang benar- benar bermanfaat (daya aktif) dibandingkan dengan total daya
yang  diberikan  (daya  semu).  Definisi  dari  faktor  beban  ini dapat dituliskan dalam persamaan (4) berikut ini [16]:
(4)
bila  dituliskan  pada  pusat  pembangkit,  maka  diperoleh persamaan (5):
(5)
Keterangan: T = Periode waktu P rata-rata =beban rata-rata dalam periode T Pp  =  Beban  puncak  dalam  periode  T  pada  selang  waktu tertentu
Faktor  kebutuhan  adalah  perbandingan  antara  daya maksimum yang dibutuhkan (beban puncak) dengan total daya yang  tersambung.  Total  daya  tersambung  adalah  jumlah  dari daya yang diperlukan oleh semua beban dari setiap pelanggan. Untuk  mencapai  penggunaan  listrik  yang  efisien,  perlu menghitung  daya  maksimum  yang  digunakan.  Faktor kebutuhan  (Fdm)  bisa  dihitung  dengan  menggunakan persamaan (6).
(6)
Faktor  kapasitas  digunakan  untuk  mengevaluasi  kapasitas beban  yang  digunakan.  Untuk  menghitung  faktor  kapasitas, kita dapat menggunakan persamaan (7) berikut:
(7)
Sedangkan  untuk  mengetahui  beban  rata-rata  dalam  suatu kelompok  beban  listrik  dapat  ditentukan  berdasarkan  definisi persamaan (8) sebagai berikut :
(8)
Kebutuhan  daya  listrik  merujuk  pada  jumlah  daya  listrik yang  diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  energi  suatu gedung, industri, atau perangkat dalam periode waktu tertentu. Kebutuhan  ini  bervariasi  tergantung  pada  sejumlah  faktor, termasuk jenis kegiatan atau produksi yang dilakukan, jumlah peralatan  yang  digunakan,  waktu  penggunaan,  dan  efisiensi energi.  Berikut  adalah  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai konsep kebutuhan daya listrik yaitu sebagai berikut:
1) Faktor-.Faktor  yang  Mempengaruhi  Kebutuhan  Daya Listrik:
a. Setiap  jenis  kegiatan  atau  aplikasi  memiliki  kebutuhan daya  yang  berbeda.  Misalnya,  industri  manufaktur mungkin  membutuhkan  daya  yang  tinggi  untuk mengoperasikan mesin-mesin berat, sementara bangunan komersial memerlukan daya untuk penerangan,  sistem  HVAC  ( Heating,  Ventilation,  and Air Conditioning ), dan peralatan perkantoran
b. Semakin  banyak  peralatan  listrik  yang  digunakan, semakin  besar  kebutuhan  daya.  Ini  termasuk  peralatan
seperti mesin produksi, komputer, server, dan peralatan rumah tangga c. Kebutuhan  daya  juga  bergantung  pada  berapa  lama peralatan digunakan dalam sehari. Beban puncak sering terjadi  saat  sejumlah  besar  peralatan  digunakan  secara bersamaan,  seperti  selama  jam  kerja  atau  pada  waktu tertentu
d. Penggunaan  peralatan  yang  lebih  efisien  secara  energi dapat  mengurangi  kebutuhan  daya  listrik.  Perangkat modern sering dirancang untuk menggunakan daya yang lebih sedikit daripada model sebelumnya.

## 2) Perencanaan Kebutuhan Daya Listrik
a. Perusahaan  listrik  dan  insinyur  kelistrikan  melakukan perhitungan  untuk  menentukan  berapa  banyak  daya yang  dibutuhkan  oleh  suatu  area  atau  fasilitas.  Ini melibatkan  analisis  beban  puncak,  perhitungan  daya maksimal  yang  dibutuhkan,  dan  pertimbangan penggunaan masa depan.
b. Berdasarkan  perhitungan  kebutuhan  daya,  infrastruktur listrik  seperti  pembangkitan,  transmisi,  dan  distribusi daya harus dirancang dan ditingkatkan. Hal ini termasuk pemilihan  transformator,  pembangkit  listrik,  dan pemutus sirkuit yang sesuai
3) Konsekuensi Kebutuhan Daya Listrik
a. Semakin  besar  kebutuhan  daya  listrik,  semakin  besar biaya energi yang harus dikeluarkan untuk memenuhinya.  Oleh  karena  itu,  efisiensi  energi  adalah hal  yang  penting  untuk  meminimalkan  biaya operasional.
b. Pemenuhan  kebutuhan  daya  listrik  sering  melibatkan penggunaan sumber daya alam seperti bahan bakar fosil atau sumber daya terbarukan. Konsumsi energi ini dapat memiliki  dampak  lingkungan  seperti  emisi  gas  rumah kaca dan polusi udara.
c. Dalam situasi kritis seperti rumah sakit atau pusat data, keandalan  pasokan  daya  listrik  adalah  faktor  penting. Penyedia  daya  listrik  harus  memastikan  pasokan  daya yang tak terputus.
4) Efisiensi Energi dan Pengelolaan Kebutuhan Daya
Untuk  mengurangi  kebutuhan  daya  listrik  dan meningkatkan  efisiensi,  banyak  organisasi  dan  individu mengambil langkah-langkah berikut:
a. Menggunakan  peralatan  dan  perangkat  yang  lebih efisien secara energi.
b. Menerapkan  teknologi  otomatisasi  dan  pengendalian cerdas  untuk  mengatur  penggunaan  daya  secara  lebih efisien.
c. Menggunakan  sumber  energi  terbarukan  seperti  panel surya  atau  turbin  angin  untuk  memenuhi  sebagian  atau seluruh kebutuhan daya listrik.
d. Mengelola  waktu  penggunaan  peralatan  agar  lebih merata  selama  hari  kerja,  menghindari  beban  puncak yang tinggi.
Jurnal Teknik Elektro dan Komputer vol. 12 no. 3 September-December 2023,  pp. 181-188 p-ISSN : 2301-8402 , e-ISSN : 2685-368X , available at : https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom
Kebutuhan  daya  listrik  adalah  aspek  krusial  dalam infrastruktur  modern  dan  aktivitas  sehari-hari.  Memahami, merencanakan,  dan  mengelola  kebutuhan  daya  listrik  dengan bijak  adalah  kunci  untuk  mendukung  perkembangan berkelanjutan dan efisiensi dalam penggunaan energi.
Pemakaian  daya  listrik  adalah  proses  penggunaan  energi listrik  untuk  mengoperasikan  peralatan,  perangkat  elektronik, sistem  pencahayaan,  mesin,  dan  berbagai  perangkat  lainnya dalam  berbagai  konteks,  mulai  dari  rumah  tangga  hingga industri.  Pemakaian  daya  listrik  adalah  aspek  penting  dalam kehidupan  modern  dan  berperan  dalam  berbagai  bidang, termasuk  teknologi,  transportasi,  produksi,  dan  kenyamanan sehari-hari. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pemakaian daya listrik.

## 1) Kebutuhan   Kelistrikan
Dalam kehidupan sehari-hari pemakaian daya listrik adalah bagian  integral  dari  kehidupan  sehari-hari.  Ini  digunakan untuk  penerangan,  pemanasan,  pendinginan,  memasak, pengisian  perangkat  elektronik,  hiburan,  dan  banyak  lagi. Sebagai contoh, di rumah tangga, daya listrik digunakan untuk menerangi  ruangan  dengan  lampu,  menghidupkan  alat elektronik  seperti  televisi  dan  komputer,  dan  menjaga makanan tetap segar dalam kulkas.

## 2) Penggunaan dalam Industri dan Produksi
Dalam  konteks  industri,  pemakaian  daya  listrik  sangat besar.  Ini  digunakan  untuk  menggerakkan  mesin  produksi, sistem  pengolahan,  dan  peralatan  berat  lainnya.  Sejumlah besar  energi  listrik  digunakan  dalam  proses  manufaktur, pertambangan,  dan  industri  lainnya.  Efisiensi  energi  adalah fokus  utama  di  sini  untuk  mengurangi  biaya  produksi  dan dampak lingkungan.

## 3) Perangkat Elektronik dan Teknologi.
Dengan  perkembangan  teknologi,  semakin  banyak perangkat elektronik yang kita gunakan sehari-hari. Perangkat seperti  ponsel  pintar,  tablet,  laptop,  dan  perangkat  rumah pintar semuanya membutuhkan daya listrik untuk beroperasi. Oleh  karena  itu,  pemakaian  daya  listrik  dalam  konteks teknologi sangat penting.
Beban  listrik  adalah  istilah  yang  digunakan  untuk menggambarkan  total  daya  yang  digunakan  dalam  suatu sistem  kelistrikan  dalam  satu  waktu  tertentu.  Beban  ini mencakup  semua  peralatan  listrik  yang  terhubung  ke  sistem tersebut,  seperti  lampu,  perangkat  elektronik,  mesin  industri, pemanas,  sistem  pendingin,  dan  banyak  lagi.  Pemahaman yang  baik  tentang  beban  listrik  penting  dalam  perencanaan, perancangan, dan pengelolaan sistem kelistrikan.
Beban  Aktif  ( Active  Load ):  Ini  adalah  bagian  dari  beban listrik yang benar-benar melakukan pekerjaan atau tugas yang diinginkan,  seperti  menghasilkan  cahaya,  menggerakkan motor,  atau  menjalankan  perangkat  elektronik.  Beban  aktif diukur dalam watt (W) dan juga dikenal sebagai "daya aktif" atau daya real .
Beban  puncak  adalah  titik  waktu  ketika  konsumsi  daya listrik mencapai level tertinggi dalam suatu sistem. Ini sering terjadi  selama  jam-jam  sibuk  ketika  banyak  peralatan  dan lampu dinyalakan secara bersamaan. Perencanaan daya listrik
sering kali harus mempertimbangkan beban puncak ini untuk memastikan pasokan daya yang memadai.
Analisis  beban  adalah  proses  untuk  memantau  dan mengukur  konsumsi  daya  listrik  dalam  suatu  sistem  selama periode waktu tertentu. Ini membantu dalam pemahaman tren pemakaian  energi,  memperkirakan  beban  masa  depan,  dan merencanakan  kapasitas  yang  dibutuhkan  untuk  memenuhi kebutuhan pelanggan.
Pada  tingkat  distribusi  daya,  beban  listrik  dibagi  ke  dalam berbagai  jaringan  dan  saluran  yang  mengalirkan  listrik  ke pengguna  akhir  seperti  rumah  tangga,  bisnis,  dan  industri. Distribusi  daya  yang  efisien  adalah  kunci  untuk  memastikan pengiriman listrik yang handal dan stabil.
Beban listrik dapat dikatakan elemen penting dalam sistem kelistrikan  yang  memengaruhi  bagaimana  listrik  diproduksi, didistribusikan, dan digunakan.
Pemahaman  yang  baik  tentang  beban  listrik  membantu dalam  perencanaan  infrastruktur  listrik  yang  efisien, penggunaan  energi  yang  bijak,  dan  pengurangan  dampak lingkungan.

## II. M ETODE
Dalam  menganalisis  kebutuhan  daya  listrik  di  Gedung Kantor  CV.  Karya  Sembilan  Kota  Medan  tersebut,  penting untuk  melakukan  pengamatan  langsung.  Oleh  karena  itu, peneliti  memutuskan  untuk  menggunakan  metode  penelitian kualitatif  dengan  teknik  pengambilan  data  observasi  dan deskriptif. Dalam metode ini, peneliti secara aktif mengamati dan  mencatat  kebutuhan  daya  listrik  yang  terinstalasi  di Gedung Kantor CV. Karya Sembilan Kota Medan, mulai dari lantai  1  dan  lantai  2.  Penelitian  ini  terdiri  dari  dua  sesi observasi yang dilakukan pada hari Minggu, 30 Juli 2023, dan Kamis, 10 Agustus 2023.
Diagram  blok  digunakan  untuk  mendokumentasikan, merencanakan,  dan  mengomunikasikan  proses  yang  cukup rumit  menjadi  sebuah  diagram.  Tujuannya  agar  proses  yang rumit ini lebih mudah dibaca dan dipahami oleh orang awam sekalipun.  Diagram  blok  penelitian  yang  dapat  dilihat  pada gambar  1,  terdiri  dari  tiga  tahapan  yaitu  tahap  pengumpulan data hingga tahap kesimpulan dan saran.
Di  tahap  awal  pengerjaan,  terdapat  serangkaian  langkah yang harus diikuti sejak awal proses pengumpulan data dalam penelitian  terkait  penggunaan  daya  di  Gedung  Kantor  CV. Karya  Sembilan  Kota  Medan  dan  perhitungan  peralatan elektronik  yang  digunakan  di  gedung  tersebut.  Selanjutnya, langkah  selanjutnya  adalah  mengumpulkan  semua  data  yang diperlukan untuk mendukung penyelesaian tugas ini.
Data-data  yang  diperlukan  dalam  penelitian,  kemudian pada  tahap  berikutnya,  terkait  dengan  analisis  data  yang diperoleh,  serta  pengolahan  data  mentah  yang  didapatkan selama  penelitian.  Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk menghasilkan data penelitian yang memiliki kredibilitas tinggi dan dapat dengan mudah dipahami.
Hasil Kesimpulan dan Saran berisi rangkuman dari temuan dalam  penelitian  dan  memberikan  rekomendasi  atau  saran terkait  hasil  penelitian  tersebut.  Sebagai  tahap  penyelesaian, penulis memiliki kemampuan untuk menyelesaikan penelitian ini sampai dengan selesai dengan baik.
Gambar 1. Diagram blok penelitian

## III. H ASIL DAN P EMBAHASAN
Pemakaian  daya  listrik  di  Gedung  Kantor  CV.  Karya Sembilan  Kota  Medan  memiliki  batasan  normal  yang  telah ditetapkan  serta  mengikuti  standar  pemakaian  yang direkomendasikan. Sebelumnya, diperlukan  perhitungan yang teliti  untuk  menganalisis  penggunaan  daya  listrik  di  Gedung Kantor CV. Karya Sembilan Kota Medan secara rinci. Dengan cara  ini,  kita  dapat  memahami  secara  detail  seberapa  besar konsumsi daya listrik yang terjadi setiap harinya.
Oleh karena itu, pengumpulan data menjadi langkah penting dalam upaya untuk menghitung total konsumsi daya listrik di Gedung  Kantor  CV.  Karya  Sembilan  Kota  Medan.  Untuk mengumpulkan  data  ini,  peneliti  melakukan  pengamatan langsung di dalam Gedung Kantor CV. Karya Sembilan Kota Medan  dan  merinci  hasil  temuan  dari  pengamatannya  di Gedung  tersebut.  Gedung  Kantor  CV.  Karya  Sembilan  Kota Medan ditunjukkan pada gambar 1.
Gedung  Kantor  CV.  Karya  Sembilan  Kota  Medan,  yang ada,  terdiri  dari  dua  tingkat  dan  menyediakan  sejumlah ruangan yang beragam. Ruangan-ruangan ini mencakup lobby, area  penerimaan,  kantor  pribadi,  ruang  rapat,  fasilitas  toilet, mushola, ruangan  penyimpanan dan  arsip,  serta  tempat panel listrik.  Semua  ruangan  ini  memiliki  kebutuhan  daya  listrik yang  berbeda-beda.  Oleh  karena  itu,  peneliti  telah  mencatat konsumsi daya listrik per lantai.
Pada tabel I dan tabel II analisa Gedung Kantor CV. Karya Sembilan  Kota  Medan  beban  maksimal  jika  semua  peralatan digunakan  pada  periode  1  hari  yang  sesuai  di  tabel  maka kebutuhan  total  konsumsi  terhadap  daya  perharinya  673.912 Wh  (674  kWh).  Bersumber  dari  situs  resmi  PLN  untuk Pelanggan Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp1.114,74 per kWh.
Tarif Maksimum Perhari=674 kWh x Rp. 1.114,74 / kW= Rp. 751.334.76,- Perhari.
Daya  Maximum  Perbulan=Jumlah  hari  1  bulan  x  Daya  max Perhari = 30 hari x 674 kWh = 20220 kWh Perbulan. Tarif  Bulanan=20220  kWh  x  Rp.  1444,70  /  kWh  =  Rp. 22.540.042.8.- Perbulan.
Untuk  perhitungan daya yang di perlukan pada setiap jenis
lampu, kita dapat menggunakan persamaan (9) berikut:
P 2 = p x t                         (9) Keterangan : P 2 = daya yang di butuhkan ( W ) P  = daya pada lampu (W ) t  = waktu yang di gunakan ( s )
a. Lampu Downlight LED 11 W:
P 2 = 11× 12 = 132W
132W x 40 = 5.280 W
b. Lampu Downlight LED 14 W:
P 2 =14×12 =168 W 168W x 30 = 5.040 W
c. Lampu XL 18 W: P 2 =18×12 = 216 W = 216W x 20 = 4.320 W
d. Lampu XL 23 W:
P 2 = 23×12 = 276 W
= 276 W x 35 = 9.660 W
e. Lampu TL 36 W  :
P 2 = 36×8 = 288 W
= 288 W x 23 = 6.624 W Total pencahayaan dari semua
lampu: 5.280+5.040+4.320+9.660+6.624= 30.924  W

## Perhitungan Sirkulasi Udara
Perhitungan  sirkulasi  udara  melibatkan  penggunaan peralatan elektronik seperti AC dan kipas. Namun, data yang diberikan  hanya  mencakup  AC.  Untuk  AC,  kita  dapat menghitung total sirkulasi udara dengan persamaan (10):
Vr = N x V / 3600               (10) Keterangan :
vr = sirkulasi udara segar dalam meter kubik per jam (m³/s). N  = Jumlah pergantian suhu ( O C).
V  = Volume ruangan (m 3 ).
Volume  ruangan  adalah  100  m³  dan  perubahan  suhu  yang diinginkan adalah 5°C.
Perhitungan  Sirkulasi  Udara  Lantai  1  dan  2:    Perhitungan sirkulasi  udara  melibatkan  penggunaan  peralatan  elektronik data  yang  diberikan  hanya  mencakup  AC.  Untuk  AC,  kita dapat menghitung total sirkulasi udara dengan persamaan (11):
Vr = N x V / 3600                       (11) Vr = 5 x 100 /3600 = 0,14  m³/s
Jumlah  tersebut  adalah  perubahan  suhu  pada  setiap  detik nya. Jadi kita penggunaan ac pada setiap pk nya selama 8 jam per hari maka:
0,14 m³/s x 8 jam 0,14 m³/s x 28800 s = 4.032 m³/s
Maka  4.032  m³/s  adalah  jumlah  yang  di  butuhkan  pada setiap hari nya untuk perubahan suhu di dalam satu ruangan.
Jurnal Teknik Elektro dan Komputer vol. 12 no. 3 September-December 2023,  pp. 181-188 p-ISSN : 2301-8402 , e-ISSN : 2685-368X , available at : https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom
Gambar 1.  Gedung Kantor CV. Karya Sembilan Kota Medan
TABEL I. DAYA LISTRIK YANG TERPAKAI PADA LANTAI 1 KANTOR CV. KARYA SEMBILAN KOTA MEDAN Komponen Jumlah Kapasitas (W) Waktu (h) Total Lampu Downlight LED 11 W 40 11 12 5280 Lampu Downlight LED 14 W 30 14 12 5040 AC 1 PK 20 840 8 134.400 AC 2 PK 10 1920 8 153.600 Printer 80 W 15 80 8 9.600 Komputer 200 W 30 200 8 48.000 Dispenser 350 W 5 350 8 14.000 Amplifier 250 W 2 250 1 500 Monitor LCD 70 W 1 70 8 560 CCTV 20 W 4 20 24 1.920 Lampu XL 18 W 20 18 12 4.320 Lampu XL 23 W 35 23 12 9.660 Lampu TL 36 W 23 36 8 6.624 Lemari Es 1 Pintu 45 W 1 45 24 1.080 Total Daya Listrik Yang Terpakai Pada Lantai 1 394.584 kWh

## TABEL II. DAYA LISTRIK YANG TERPAKAI LANTAI 2 KANTOR CV. KARYA SEMBILAN KOTA MEDAN
Komponen Jumlah  Kapasitas (W) Waktu (h) Total Lampu Downlight LED 11 W 30 11 12 3.960 Lampu Downlight LED 14 W 30 14 12 5.040 Lampu XL 18 W 27 18 8 3.888 Lampu XL 23 30 23 8 5.520
W AC 1 PK 10 840 8 67.200 AC 2 PK 10 1920 8 153.600 Printer 80 W 7 80 8 4.480 Televisi 30 Inci 110 W 2 110 8 1.760 Komputer 200 W 16 200 8 25.600 Dispenser 350 W 1 350 12 4.200 CCTV 20 W 5 20 24 2.400 Monitor LCD 70 W 3 70 8 1.680 Total  Daya  Listrik  Yang  Terpakai  Pada  Lantai 2 279.328 kWh TOTAL  1  + TOTAL 2 673.912 Wh ~ 674 kWh

## IV. K ESIMPULAN DAN S ARAN
Kesimpulan dari hasil penelitian analisis pemakaian energi listrik  pada  gedung  kantor  CV  Karya  Sembilan  Kota  Medan dapat diuraikan sebagai berikut ini.
Gedung  Kantor  CV.  Karya  Sembilan  di  Kota  Medan memiliki  kebutuhan  daya  maksimal  sebesar  674  kWh  per hari, dengan tarif listrik mencapai Rp.  751.334.76,- per hari dan  Rp.  22.540.042.8,-  per  bulan.  Penting  untuk mempertimbangkan strategi efisiensi energi guna mengurangi biaya listrik yang tinggi.
Pencahayaan  di  Gedung  Kantor  telah  dihitung  dengan rumus  yang  memperhitungkan  jumlah  lampu,  daya,  dan faktor  pengurangan.  Total  iluminasi  dari  berbagai  jenis lampu,  termasuk  Downlight  LED,  Lampu  XL,  dan  Lampu TL,  adalah  40.432  V.  Pengelolaan  pencahayaan  yang  baik dapat  menciptakan  lingkungan  kerja  yang  nyaman  dan produktif.
Perhitungan  sirkulasi  udara  melibatkan  penggunaan  AC, dengan  total  sirkulasi  udara  dari  AC  di  Lantai  1  mencapai 16.200 m³/h dan di Lantai   2  mencapai   12.420  m³/h. Pemeliharaan  peralatan  sirkulasi  udara,  termasuk  AC,  dapat memastikan kualitas udara dan kenyamanan di dalam gedung.
Potensi  untuk  meningkatkan  efisiensi  energi  dengan mempertimbangkan  teknologi  dan  peralatan  yang  lebih efisien.  Evaluasi  lebih  lanjut  terhadap  peralatan  dan manajemen  daya  dapat  membantu  mengurangi  beban  listrik dan biaya operasional.
Perlunya  manajemen  energi  yang  lebih  efektif  untuk mengoptimalkan  penggunaan  daya  dan  sirkulasi  udara  CV. Karya Sembilan Kota Medan. Rekomendasi dapat mencakup penerapan teknologi ramah lingkungan, peningkatan efisiensi peralatan,  serta  pengelolaan  operasional  yang  bijak  guna mendukung keberlanjutan dan penghematan biaya.

## V. K UTIPAN
[1] Abbasy, M., & Kasim, S. T. (2018). Studi Kelayakan Proyek Pembangkit Listrik   Tenaga   Surya   (PLTS) Simeulu 1MW. Medan: Universitas Sumatera Utara.
[2] Andhika Putra Pambayun, Muflihul Iman. (2020). Penggunaan Pembangkit Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS)  Atap  Untuk  Keperluan  Pada  Rumah Tinggal:  Studi Kasus Rumah Tinggal di Jalan Swadaya, Depok.
[3] Ariep Jaenul, Sinka Wilyanti, dkk. (2021). Rancang  Bangun Pemanfaatan Solar Cell 100Wp Untuk Charger Handphone di Taman Bambu, Jakarta Timur.
[4] Arya,  Solly.   (2021).   "Peningkatan  Stabilitas Sistem Kelistrikan Mesin Tunggal  Berbasis  Metode  RungeKutta  Orde  4."  Jurnal  Elektro  dan Telekomunikasi,  1,  Fakultas  Sains  dan  Teknologi,  Program  Studi Teknik  Elektro,  Universitas  Pembangunan  Panca  Budi,  Medan, Indonesia.
[5] Arfianto,   Febri.   (2018).   Skripsi  Perancangan  Pembangkit  Listrik Tenaga  Surya  Off-Grid  Pada  Atap  Parkiran  Motor  Gedung  Admisi UMY.
[6] Febrianto,  A.,  Wahri  Sunanda,  &  Gusa,  R.  F.  (2019).  Penerangan  Jalan Umum   Tenaga   Surya:   Studi Kasus Di Kota Pangkalpinang. Jurnal Presipitasi:  Media  Komunikasi  Dan  Pengembangan  Teknik Lingkungan.
[7] Frastuti,  M.  (2020).  Faktor  Ekonomi  yang  Mempengaruhi  Minat Konsumen  untuk  Menggunakan  Sistem  Pembangkit  Listrik  Tenaga Surya  (PLTS)  Atap  di  Kota  Palembang.  Bisei:  Jurnal  Bisnis  dan Ekonomi Islam.
[8] Hamdani.  (2022).  "Study  of  the  Potential  of  New  Renewable  Energy Generation (Hybrid Solar and Wind) as an Alternative Energy Source." Proceedings  of  the  International  Conference  of  Science,  Technology, and  Social  Humanities  (ICESSHI  2022),  144,  Electrical  Engineering Department, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia.
[9] Kariongan,  Y.,  &  Joni,  J.  (2022).  Perencanaan  dan  Analisis  Ekonomi Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  Rooftop  dengan  Sistem  On-Grid sebagai  Catu Daya Tambahan pada RSUD  Kabupaten  Mimika.  Jurnal Pendidikan Tambusai.
[10] Martha, G. A. R., Giriantari, I. A. D., & Sukerayasa, I. W. (2022). Studi Performance  PLTS  Rooftop  3kwp  Frameless  dengan  On-Grid  System
di  Lingkungan  Perumahan  Kori  Nuansa  Jimbaran.  Jurnal  Indonesia Sosial Sains.
[11] Ruksardi. (2015). Kajian Teknis dan Analisis Ekonomis PLTS Off-Grid Solar  System   sebagai   Sumber Energi Alternatif.
[12] Partaonan  Harahap,  Muhammad  Adam,  Benny  Oktrialdi.  (2022). Optimasi Kapasitas Rooftop PV Off-Grid Energi Surya Berakselerasi di Tengah  Pandemi  Covid  19  untuk  Diimplementasikan  pada  Rumah Tinggal.
[13] Tharo,  Zuraidah.  (2022).  "Pengaruh  Penggunaan  Beban  yang  Tidak Setuju  pada  Alat  Listrik."  Jurnal  Elektro  dan  Telekomunikasi,  13, Fakultas  Sains  dan  Teknologi,  Universitas  Pembangunan  Pancabudi, Medan, Sumatera  Utara, Indonesia.
Bambang  Nurdiyansyah  Lubis, anak  pertama  dari  tiga bersaudara  lahir  di  Kota  Medan  pada  tanggal  01  Oktober 2000. Penulis memulai pendidikan di Sekola Dasar (SD) Budi Mulia  Tahun  2006  sampai  dengan  Tahun  2012,  penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Fattah Medan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 dan melanjutkan  pendidikan  di  Sekolah  Menengah  Kejuruan (SMK)  PAB  1  Helvetia  pada  Tahun  2015  sampai  dengan Tahun 2018.
Dan  kini  penulis  menjadi  mahasiswa  tingkat  akhir  di Perguruan  Tinggi  Swasta  Universitas  Pembangunan  Panca Budi  dengan  mengambil  Program  Studi  Teknik  Elektro. Selama  menempuh  pendidikan  di  UNPAB  penulis  juga bekerja di PT. Super Andalas Steel.