PELATIHAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) GRID-TIE UTILITY SCAL E SEBAGAI UPAYA EDUKASI MASYARAKAT KALURAHAN SERUT, GEDANGSARI, GUNUNG KIDUL MENUJU DESA MANDIRI ENERGI
Damar Yoga Kusuma 1* , Umi Salamah 2 , Qonitatul Hidayah 3 , Sri Handayaningsih 4 , Apik Rusdiarna Indra Praja 5 .
1,2,3,5 Program Studi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi Terapan, Universitas Ahmad Dahlan, Jalan Jend. Ahmad Yani, Tamanan, Banguntapan, Bantul 55191
4 Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Terapan, Universitas Ahmad Dahlan, Jalan Jend. Ahmad Yani, Tamanan, Banguntapan, Bantul 55191 *Korespondensi: damar.kusuma@fisika.uad.ac.id
ABSTRAK. Penggunaan energi baru terbarukan (EBT) khususnya energi surya di Indonesia masih tergolong  suboptimal.  Dari  target  bauran  energi  23%  pada  tahun  2025,  diperkirakan  baru  tercapai sebanyak 9% saja. Salah satu kendala minimnya pemanfaatan energi surya dengan PLTS di Indonesia adalah  tingginya  biaya  investasi  awal.  Selain  itu,  manfaatnya  baru  bisa  dirasakan  dalam  jangka panjang (mulai 8-10 tahun hingga 25 tahun). Oleh karena itu, pengoperasian dan pemeliharaan PLTS harus dilakukan dengan cara yang tepat dan sesuai, agar manfaat PLTS dapat dirasakan dalam jangka panjang. Pada aktivitas pengabdian kepada masyarakat ini, telah dilakukan pelatihan operasional dan pemeliharaan  PLTS  kepada  personel  pengelola  PLTS  Desa  Serut,  Gedangsari,  Gunung  Kidul. Pengelola yang sebelumnya minim informasi tentang pengoperasioan dan pemeliharaan PLTS dengan nilai indeks rata-rata pengetahuan 2278 ± 803, dapat ditingkatkan menjadi nilai indeks rata-rata 4356 ± 1417, setelah dilakukan pemaparan materi dan pelatihan lapangan. Dengan pengoperasian yang baik dan pemeliharaan yang sesuai, instalasi PLTS di Desa Serut diharapkan dapat berfungsi dengan baik, dapat  mensuplai  catu  daya  listrik  pompa  air  dan  penerangan  jalan,  serta  dapat  digunakan  dan dimanfaatkan dalam jangka panjang, sesuai dengan yang direncanakan.
Kata kunci: PLTS Grid-Tie ; Operasional; Pemeliharaan; Hot Spot ; Depth Of Discharge
ABSTRACT. The  renewable  energy  usage,  especially  the  photovoltaic  (PLTS),  in  Indonesia  is considered as suboptimal. Of the national energy mix target of 23% in 2025, it is estimated that only 9%  has  been  achieved.  The  hesitancy  of  PLTS  adoption  in  Indonesia  stems  from  its  high  initial investment cost. In addition, the benefits only start to manifest in the long term (from 8-10 years to 25 years).  Therefore,  the  operation  and  maintenance  of  PLTS  must  be  carried  out  in  an  appropriate manner, so that the benefit of the PLTS can last into its beneficial period. In this community service activity, PLTS operational and maintenance training has been carried out for personnel who manage the  PLTS  in  Serut,  Gedangsari,  Gunung  Kidul.  PLTS  personel  who  previously  had  minimal information about the operation and maintenance of PLTS with an average knowledge index of 2278 ±  803,  increased  significantly  to  4356  ± 1417, after class-room  lecture and  hands-on  tutorial.  With good operation and proper maintenance, the PLTS installation in Serut, Gedangsari, Gunung Kidul is expected to function properly, to supply electricity for water pumps and lighting, and can be utilized into the long run.
Keywords : PLTS Grid-Tie ; Operational ; Maintenance ; Hot-Spots ; Depth Of Discharge

## PENDAHULUAN
Pemerintah melalui Kementerian Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM) telah  mencanangkan  eksplorasi  energi  baru- terbarukan  (EBT)  sebagai  sumber  energi alternatif, menjadi salah satu prioritas nasional (Widodo  &  Amin,  2018)  yang  perlu ditindaklanjuti  realisasinya  dengan  kolaborasi sinergis  antara  pemerintah,  industri,  praktisi, masyarakat, dan akademisi. Saat ini, pemanfaatan  EBT  sebagai  bauran  energi primer  Indonesia  masih  tergolong  suboptimal diantara  negara-negara  ASEAN.  Renstra Sekjen  Dewan  Energi  Nasionl  2020  merilis realisasi suplai energi nasional yang bersumber  dari  sektor  EBT  pada  tahun  2019 hanya  sebesar  9%  yang  didominasi  oleh hidropower,  biomassa  dan  panas  bumi (Indonesia,  2020).  Sedangkan  pemerintah menargetkan  bauran  energi  sektor  EBT sebesar  23%  pada  2025  dan  32%  pada  2050 (Indonesia,  2020).  Produksi  EBT  terbesar ditargetkan  berasal  dari  Pembangkit  Listrik Tenaga  Surya  (PLTS)  yaitu  sebesar  68%, diikuti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan  pembangkit  Listrik  tenaga  Panas  Bumi (PLTP) dengan produksi listrik masing-masing sebesar 18% dan 12% (Indonesia K. E., 2006). Untuk  mencapai  target  tersebut,  kementrian ESDM  mengkampanyekan  berbagai  gerakan penggunaan  energi  surya,  antara  lain  dengan program SejutaSuryaAtap, PLTS on-grid, serta mendorong  berbagai  kalangan  menginstalasi PLTS skala utilitas untuk mengejar ketertinggalan target bauran EBT.
Meski  demikian,  penggunaan  listrik tenaga surya di Indonesia masih sangat minim. Data  kementrian  ESDM  tahun  2018  mencatat dari 112.000 GWatt-peak potensi energi surya yang  dimiliki  Indonesia,  baru  10  MWatt-peak yang  digunakan  (Silalahi,  dkk.,  2021).  Salah satu  kendala  minimnya  penetrasi  PLTS  di masyarakat  adalah  tingginya  biaya  investasi awal  yang  diperlukan  dalam  membangun instalasi PLTS. Meskipun biaya investasi yang dikeluarkan  diawal  jauh  lebih  mahal  dalam jangka pendek, instalasi PLTS akan memberikan  penghematan  biaya  listrik  dan keuntungan  finansial  yang  berkelanjutan dalam  jangka  panjang  hingga  25  tahun (Sherwani,  Usmani,  &  Varun,  2010).  Selain itu,  penggunaan  PLTS  juga  mendukung
keberlanjutan  lingkungan  hidup  ( environment sustainability )  dengan  mengurangi  emisi karbon  dari  pembakaran  bahan  bakar  fosil hingga 158 ton carbon-footprint per tahun jika dibandingkan  pembangkit  listrik  tenaga  batu bara  (Stylos  &  Koroneos,  2014).  Agar  dapat dimanfaatkan  dalam  jangka  panjang,  instalasi PLTS  harus  dioperasikan  dengan  baik  serta dirawat  dengan  prosedur  pemeliharaan  yang sesuai.  Oleh  karena  itu,  kegiatan  pelatihan operasional  dan  pemeliharaan  PLTS  ini dilaksanakan.
Pada  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  sebelumnya,  telah  dilakukan instalasi  PLTS  skala  utilitas  dengan  kapasitas 5.000  Watt-peak  dengan  sistem  terhubung dengan  instalasi  listrik  PLN  ( grid-tie ).  PLTS dengan  system  hybrid  ini  dilengkapi  dengan bank  baterai  7  x  200  Ah,  inverter  5  kVA  dan kontroler  yang  dapat  melakukan  pengaturan catu  daya  secara  otomotis.  Prioritas  catu  daya diutamakan  dari  panel  surya  pada  siang  hari, dari  baterai  pada  malam  hari.  Apabila  daya luaran panel surya dan baterei tidak mencukupi  untuk  mensuplai  beban,  catu  daya dialihkan  ke  jaringan  PLN  secara  otomatis. Gambar  1  menunjukkan  diagram  instalasi PLTS grid-tie di  Desa  Serut.  Instalasi  PLTS tersebut  utamanya  digunakan  untuk  catu  daya sistem pompa air submersible , untuk kemudian  dipompa  menuju  bak  penampungan di  atas  bukit  yang  selanjutnya  didistribusikan kepada warga Desa Serut. Saat ini instalasi air bersih  dengan  catu  daya  PLTS  ini  telah  dapat dinikmati  oleh  30  kepala  keluarga  di  sekitar bak  penampungan.  Selanjutnya,  operasional dan  pemeliharaan  PLTS  akan  diserahkan kepada mitra BUMKal Karya Manunggal Jaya dan  Pokdarwis  Gunung  Jambu,  dengan didampingi  oleh  Perangkat  Kalurahan  Serut. Oleh  karena  itu,  program  ini  dilakukan  untuk membekali  mitra-mitra  tersebut  agar  dapat mengelola,  mengoperasikan,  dan  melakukan pemeliharaan  PLTS  secara  mandiri.  Dengan pengoperasian  dan  pemeliharaan  yang  tepat, diharapkan  PLTS  terjaga  performanya  dan dapat  dimanfaatkan  hingga  jangka  panjang, sehingga  mampu  mentransformasi  Desa  Serut (Hidayah, Salamah, & Kusuma, 2019) menjadi Desa  Swasembada  Air  berbasis  energi  baru- terbarukan (EBT).
Gambar 1. Skema PLTS grid-tie 5.000 Watt- peak di Serut, Gedangsari, Gunung Kidul

## METODE
Metode  pelaksanaan  yang  diterapkan pada kegiatan pengabadian kepada masyarakat ini, meliputi:
1. Pemberian  materi  tentang  operasional  dan pemeliharaan PLTS di Serut yang  meliputi operasional  PLTS,  pemeliharaan  panel surya, dan pemeliharaan baterei.
2. Pelaksanaan  pelatihan  lapangan  terkait operasional PLTS, pemeliharaan PLTS dan troubleshooting berbagai  kendala  yang kemungkinan  muncul  di  layer  kontroler inverter.
3. Melakukan  evaluasi  terkait  pemahaman dan ketrampilan mitra dalam mengoperasikan  dan  memlihara  instalasi
PLTS  dengan  memberikan pre-test dan post-test .
Kegiatan  ini  dilaksanakan  pada  hari  Sabtu- Minggu, tanggal 28-29 Agustus 2021 di Balai Desa  Kalurahan  Serut  dan  lapangan  Serut tempat instalasi
PLTS, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul.
Kegiatan ini melibatkan 5 dosen, 3 mahasiswa, serta  mitra  utama  kegiatan  dari  personel
BUMKal  Karya  Manunggal  Jaya,  Pokdarwis Gunung  Jambu,  dan  Perangkat  Desa  Serut sebanyak 13 personil. Materi yang disampaikan  dalam  kegiatan  pengabdian kepada masyarakat ini, antara lain:
1. Operasional dan Pemeliharaan Panel
Surya
PLTS terinstalasi di Desa Serut, Gedangsari,  Gunung  Kidul  terdiri  dari  20 panel  surya,  di  mana  10  panel  disusun  secara seri  ( string )  dan  kemudian  2  string  tersebut disambungkan secara paralel ( array ). Masing-
masing panel surya memiliki rating 250 Watt- peak, sehingga daya nominal yang dibangkitkan adalah 5.000 Watt-peak. Gambar 2  menunjukkan  konfigurasi  20  panel  surya dalam  2 array ,  di  mana  setiap array terdiri dari  10 string .  Dengan  konfigurasi  tersebut, arus  dan  tegangan  yang  dihasilkan  oleh  panel surya  maksimal  adalah  16,5  A  dan  300  V, sehingga  sesuai  dengan  rating  inverter  yang digunakan sebesar 3 – 5 kVA.
Pemeliharaan  panel  surya  dilakukan dengan  cara  pembersihan  rutin  permukaan panel  dari  debu  dan  kotoran,  serta  mencegah panel  surya  tertutup  bayangan,  terutama  dari jam  09.00  hingga  15.00.  Hal  ini  dilakukan untuk  mencegak  terjadinya  hot-spot  yang dapat  menurunkan  performa  panel  surya  atau menyebabkan  kerusakan  panel  jika  tidak segera  diatasi.  Pemeliharaan  panel  surya dilakukan  dengan  menyiramkan  air  dingin pada  permukaan  panel.  Hindari  penggunaan sabun dan deterjen karena dapat meninggalkan bekas  sabun  yang  sulit  dibersihkan.  Panel dapat digosok dengan menggunakan microfiber mob atau material lain yang lembut untuk  menghindari  goresan.  Pembersihan dimulai dari panel surya yang lokasinya paling tinggi  sehingga  kotoran  dapat  terdorong  ke bawah.  Pemeliharaan  panel  surya  minimal dilakukan sebanyak 1 kali dalam sebulan.
Gambar 2. Konfigurasi 20 panel surya dalam 2 array masing-masing terdiri dari 10 string

## 2. Operasional  dan  Pemeliharaan  Bank Baterai
Baterei  yang  digunakan  dalam  instalasi PLTS  Desa  Serut,  Gedangsari,  Gunung  Kidul adalah  jenis  baterei  VLRA  sebanyak  4  buah
yang  disusun  seri  dengan  rating  masing- masing  12  V  200  Ah.  Dengan  konfigurasi tersebut,  kapasitas  baterei  menjadi  800  Ah dengan  tegangan  48  V,  sesuai  dengan  input pada  inverter.  Pemeliharaan  bank  baterei dengan  cara  memastikan  bahwa  kapasitas baterei tidak boleh lebih rendah dari 60%, atau depth-of-discharge (DoD)  tidak  boleh  lebih dari  40%.  Selain  itu,  pengisian  baterei  juga perlu  dimoderasi  jika  kapasitas  baterei  telah mencapai  95%.  Hal  ini  dilakukan  agar  bank baterei  dapat  digunakan  secara  efektif  sesuai desain  awal  yaitu  selama  3  tahun.  Gambar  3 menunjukkan  grafik  hubungan  antara  DoD dengan  usia  pakai  baterai  (Dell,  Moseley,  & Rand,  2014).  Dari  grafik  tersebut  terlihat bahwa  semakin  kecil  DoD,  maka  baterai mampu  bekerja  dengan  siklus  pengisian- pengosongan  ( charge-discharge )  yang  lebih lama, artinya baterai akan semakin awet. Pada sistem  PLTS grid-tie  utility  scale di  Desa Serut,  proses  pemeliharaan  bank  baterei  ini dilakukan  secara  otomatis,  sehingga  apabila kapasitas  baterai  telah  turun  mencapai  60%, suplai  daya  listrik  secara  otomatis  dialihkan kepada  jaringan  PLN.  Demikian  juga  ketika kapasitas  baterai  telah  mencapai  95%,  arus listrik  dari  panel  surya  tidak  lagi  digunakan untuk mengisi baterai secara terus-menerus.
Gambar 4. Hubungan antara DoD dan siklus charge-discherge dari bank baterai (Dell, Moseley, & Rand, 2014)
3. Instrumen Pre-Test dan Post-Test
Pemahaman  peserta  sebelum  dan  sesudah kegiatan diukur dengan menggunakan pre-test dan post-test yang  terdiri  dari  10  pertanyaan pilihan  berganda  terkait  pengenalan  sistem PLTS  di  Serut  dan  metode  operasional  serta pemeliharaannya. Instrumen tersebut disampaikan  dengan  cara live dan  interaktif dengan  menggunakan  platform Kahoot.it untuk  meningkatkan  engagement  peserta kegiatan. Pre-test dan post-test dilakukan dengan pertanyaan yang sama di mana peserta diberi  waktu  10  detik  untuk  menjawab.  Baik
ketepatan  jawaban  maupun  kecepatan  dalam menjawab  pertanyaan  diperhitungkan  dalam perolehan  skor  peserta.  Setiap  jawaban  yang benar  bernilai  1000  poin  dan  jawaban  salah bernilai  0  poin.  Faktor  kecepatan  dalam menjawab ( f t ) diperhitungkan sebagai berikut: f t = [1 – (t/10)/2], di mana t adalah waktu yang diperlukan peserta untuk menjawab pertanyaan (1 – 10 detik). Adapun skor akhir = skor  x f t untuk  setiap  pertanyaan  untuk  setiap peserta.
Pertanyaan-pertanyaan  yang  digunakan  untuk menguji  pemahaman  peserta  dalam pre-test dan post-test adalah sebagai berikut.
1. Instalasi  PLTS  di  Kalurahan  Serut  adalah jenis …
(a) Hibrid
(b) Off-grid
(c) On-grid
(d) Terdistribusi
2. Prioritas  penggunaan  daya  listrik  pada
PLTS Serut adalah …
(a) Panel surya  PLN  Baterei
(b) PLN  Baterei  Panel surya
(c) Panel surya  Baterei  PLN (d) Baterei  Panel surya  PLN
3. Berikut ini merupakan komponen- komponen dari PLTS Serut, kecuali … (a) Solar panel (b) Transformator (c) Kontroler/inverter (d) Bank baterei 4. Solar panel di PLTS Serut terdiri dari … (a) 20 panel @250 Watt-peak
(b) 25 panel @250 Watt-peak
(c) 20 panel @225 Watt-peak
(d) 25 panel @225 Watt-peak
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya daya luaran panel surya, kecuali …
(a) Intensitas sinar matahari
(b) Orientasi dan kemiringan panel
(c) Bayangan (shading)
(d) Kelembaban
6. Perawatan panel surya PLTS Serut meliputi berikut ini, kecuali …
(a) Dibersihkan  secara  berkala  dari  debu, kerak, dan kotoran (soiling)
(b) Memastikan  sirkulasi  udara  di  bawah panel surya lancer
(c) Menghindari panel surya terkena bayangan pohon, tiang, atau bangunan
(d) Memanaskan  panel  surya,  terutama di  pagi  hari  atau  waktu  musim dingin
7. Kapasitas  bank  baterei  pada  PLTS  Serut saat ini adalah …
(a) 4 baterei x 200 Ah
(b) 2 baterei x 400 Ah
(c) 2 baterei x 200 Ah
(d) 4 baterei x 400 Ah
8. Nilai  yang  menunjukkan  seberapa  penuh sebuah baterei terisi disebut …
(a) Depth of Discharge (DoD)
(b) State of Health (SoH)
(c) State of Charge (SoC)
(d) Nominal Capacity
9. Besarnya  DoD  yang  direkomendasikan pada PLTS Serut adalah …
(a) Kurang dari 30%
(b) 30% - 50%
(c) 50% atau lebih
(d) 50% - 70%
10. Manakah  pernyataan  berikut  yang  tidak tepat mengenai baterei?
(a) Penggunaan baterei dengan DoD
terlalu kecil mengurangi efisiensi
(b) Penggunaan baterei dengan DoD terlalu besar mengurangi umur pakai
(c) Ruang penyimpanan baterei yang panas mengurangi umur pakai
(d) SoC baterei harus selalu pada 100% untuk menghindari overcharging
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tingkat  pemahaman  peserta  terkait pengoperasian  dan  pemeliharaan  PLTS grid- tie  utility  scale diukur  dengan  menggunakan pre-test dan post-test yang  masing-masing berisi  10  pertanyaan.  Gambar  4  menunjukkan grafik  persentase  jawaban  benar  untuk  10 pertanyaan pre-test dan post-test yang dijawab oleh  peserta  kegiatan.  Dari  data  tersebut terlihat  bahwa  pengetahuan  dan  pemahaman peserta  meningkat  secara  signifikan.  Adapun nilai  skor  akhir  dari pre-test dan post-test peserta terkait pengoperasian dan
pemeliharaan  PLTS  grid-tie  utility  scale dengan  mempertimbangkan  faktor  waktu diberikan  pada  Tabel  1.  Dari  hasil pre-test terlihat  bahwa  pengetahuan  peserta  tentang operasional  dan  pemeliharaan  PLTS  masih tergolong rendah dengan skor rata-rata sebesar 2278.  Dari  hasil pre-test juga  terlihat  bahwa sebaran  pengetauan  peserta  juga  masih beragam, terlihat dari perbedaan skor maksimum  sebesar  4060  dan  skor  minimum sebesar  1644,  atau  jika  dinyatakan  sebagai standar  deviasi  sebesar  803.  Setelah pre-test , kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi operasional dan pemeliharaan  PLTS  serta  pelatihan  lapangan tentang  pemeliharaan  PLTS.  Gambar  5 menunjukkan  kegiatan  penyampaian  materi dan  pelatihan  lapangan  tentang  operasional dan pemeliharaan PLTS grid-tie utility scale di Desa Serut.
Gambar 4. Persentase jawaban benar pada saat pre-test dan post-test
Tabel 1. Hasil penilaian pre-test dan post-test peserta terkait pengetahuan proses operasional dan metode pemeliharaan PLTS. No Nama Skor Pre-Test Skor Post-Test 1. Syahrul Irfan Hidayat 4060 6621 2. Romi Yulianto 3436 4533 3. Rusdiana 3202 5857
No Nama Skor Pre-Test Skor Post-Test 4. Benedicta Leony 2468 5901 5. Agus Purnomo 2399 3703 6. Wahyudi 2052 4348 7. Nuri Khasanah 1825 6102 8. Widodo 1812 2273 9. Salma 1690 3905 10. Sigit Purnomo 1688 2454 11. Antok 1687 2925 12. Wahyudi 1651 3587 13. Adi Setiawan 1644 4417 Nilai tertinggi 4060 6621 Nilai terendah 1644 2273 Nilai rata-rata 2278 4356 Standar deviasi 803 1417
Gambar 5. Dokumentasi kegiatan pelatihan operasional dan pemeliharaan PLTS
Setelah  paparan  materi  operasional dan  pemeliharaan  PLTS  serta  pelatihan lapangan,  kegiatan  pengabdian  ini  diakhiri dengan  pemberian post-test untuk  menguji efektivitas  penyampaian  materi  dan  pelatihan lapangan. Pengetahuan peserta tentang
operasional dan pemeliharaan PLTS meningkat  signifikan  dengan  skor  rata-rata 4356. Akan tetapi sebaran pengetahuan peserta masih  sangat  timpang  dengan  skor  tertinggi 6621  dan  skor  terendah  2273  atau  standar deviasi  1417.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa
paparan materi dan pelatihan lapangan tentang operasional  dan  pemeliharaan  PLTS  efektif dalam  meningkatkan  pemahaman  peserta. Akan  tetapi,  proses  penyampaian  materi  dan pelatihan lapangan perlu untuk mengakomodasi  peserta  yang  cukup  beragam kemampuan  dan  kapasitasnya,  agar  sebagian besar peserta dapat menyerap dan menginternalisasi materi-materi yang disampaikan.

## KESIMPULAN
Program pengabdian kepada masyarakat pelatihan operasional dan perawatan  PLTS grid-tie  utility  scale di  Desa Serut,  Gedangsari,  Gunung  Kidul  telah berhasil  dilaksanakan.  Peserta  kegiatan  yang merupakan personel BUMKal
Karya Manunggal  Jaya,  Pokdarwis  Gunung  Jambu, dan  Perangkat  Desa  Serut.  Peserta  yang sebelumnya minim pengetahuan tentang operasional  dan  pemeliharaan  PLTS  dengan skor  2278  ±  803,  setelah  mendapatkan pemaparan  materi  dan  pelatihan  lapangan, pengetahuannya  meningkat  signifikan  dengan skor 4356 ± 1417. Dengan pengoperasian yang baik  dan  pemeliharaan  yang  sesuai,  instalasi PLTS  di  Desa  Serut  diharapkan  dapat berfungsi  dengan  baik,  dapat  mensuplai  catu daya  listrik  pompa  air  dan  penerangan  jalan, serta dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk jangka Panjang, sesuai disain awal.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terimakasih disampaikan kepada  Badan  Riset  dan  Inovasi  Nasional (BRIN)  yang  telah  memberikan  pendanaan melalui  skema  Produk  Teknologi  yang Didiseminasikan  kepada  Masyarakat  (PTDM) tahun 2021 dengan nomor kontrak U12/518/VIII/2021. Penulis juga
mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada  mitra  Pemerintah  Kalurahan  Serut, BUMKal  Karya  Manunggal  Jaya,  Kelompok Sadar  Wisata  (Pokdarwis)  Gunung  Jambu, Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada Masyarakat  (LPPM)  Universitas  Ahmad Dahlan  atas  dukungan  moral  dan  material, penyediaan  fasilitas,  bantuan  dan  partisipasi aktif  dalam  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Dell,  R.,  Moseley,  P.,  &  Rand,  D.  (2014).
Batteries and Supercapasitors for Use in  Road  Vehicles. Oxford  :  Academic Press.
Hidayah,  Q.,  Salamah,  U.,  &  Kusuma,  D.  Y.
(2019). Solar Home System di Masjid Kelurahan Serut Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul. Seminar  Nasional  Hasil  Pengabdian Kepada  Masyarakat (pp.  669-674). Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
Indonesia,  D.  E.  (2020). Rencana  Strategis
Sekretariat  Jenderal  Dewan  Energi Nasional 2020-2024. Jakarta. Indonesia, K. E. (2006). Blueprint
Pengelolaan  Energi  Nasional  2006- 2025. Jakarta.
Sherwani,  A.,  Usmani,  J.,  &  Varun.  (2010). Life  Cycle  Assassment  of  Solar  PV based  Electricity  Generation  System: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews , 540-544.
Silalahi,  D.,  Blakers,  A.,  Stocks,  M.,  Lu,  B., Cheng,  C.,  &  Hayes,  L.  (2021). Indonesia's Vast Solar Energy Potential. Energies , 5424.
Stylos,  N.,  &  Koroneos,  C.  (2014).  Carbon
Footprint of Polycrystalline Photovoltaic  Systems. Journal  of
Cleaner Production , 639-645.
Widodo,  J.,  &  Amin,  M.  (2018). Visi-misi Joko Widodo-Ma'ruf Amin 2019-2024.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.