## Kajian  Kelayakan  Struktur   Bangunan   Pasca Kebakaran  (Studi  Kasus Gedung  Pasar Koppas) Kota Padang

## Feasibility Study of Post-Fire Building Structure (Case Study Building of Pasar Koppas) Padang City

## Elvi Roza Syofyan, Syaiful Amri & Munafri Alwys
Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang Kampus Limau Manis Padang Telp. 0751-72590 Fax. 0751-72576 Email: syofyan_er@yahoo.co.id

## ABSTRACT
In a feasibility study of the structure after the fire ( Case Study Building of Pasar Koppas in  Padang ) . To obtain preliminary  data,  building  data  includes  tracking  information  about  the  building  construction  has  been  done. Then  visual  inspection  includes  examination  of  the  structural  system  of  the  building  and  non-structural components,  as  well  as  the  configuration  of  the  geometry  component  of  the  structure.  Measurement  of  the building is  intended  to  determine  the  configuration  of  the  building .  It  can  also  serve  as  a  confirmation  of  the existing  building  geometric  conditions  .  Later  examination  of  the  damage  structure  and  non-  structural components by visual observation . Field trials conducted to obtain the data quality of the material structure of the building, with a non destruxctive and destructive . This activity is a test of the quality of the concrete surface with a hammer concrete test, concrete homogeneity measurement, measurement of the diameter and spacing of reinforcement,  concrete  cored  drill  with  the  core  drill  tools,  observations  reinforcement  fatigue  .  While  in  the laboratory  to  test  the  compressive  strength  of  the  concrete  core  and  reinforcement  tensile  test.  Taking photographs of the condition of the buildings, structural components and non-structural components for further examination  to  determine  the  location  of  the  damage,  as  well  as  a  guide  to  determine  damage  level  of  the building, in addition to the photographs can serve as documentation . Then the data evaluation and analysis of the  structure  of  the  building  .  From  the  results  of  the  evaluation  and  analysis  of  the  feasibility  of  building structures from Pasar Koppas could be concluded, that the structure and function of the building is still viable . For  the  convenience  of  occupancy  necessary  to  repair  or  retrofitting  the  proper  manner  and  method  by  the Government of Padang City.
Keywords : structural feasibility , feasibility function , retrofit

## PENDAHULUAN
Pasar  Koppas  Padang  yang  berlokasi  di Kota  Padang,  Propinsi  Sumatera  Barat dibangun  tahun  1990.  Struktur  gedung Pasar  Koppas  merupakan  struktur  beton bertulang  bertingkat  3,  dengan  jumlah lantai 3 termasuk plat dak.
Kebakaran  yang  terjadi  pada  hari  Senin tanggal  20  Februari  2012  jam  23.45  s/d 06.00  wib,  menghangus  34  (30,7  %)  petak toko  pada  lantai  I  pertokoan  Pasar  Koppas Padang.
Dalam hal ini ada beberapa penelitian pakar tentang pengaruh kebakaran terhadap material beton bertulang, diantaranya;
a. Irma  Aswani  Ahmad,  Nur  Anny Suryaningsih Taufieq & Abdul Hamid Aras ( Jurusan  Pendidikan  Teknik  Sipil
dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar )
Kebakaran  pada  hakekatnya  merupakan reaksi  kimia  dari combustible  material dengan  oksigen  yang  dikenal  dengan reaksi  pembakaran  yang  menghasilkan panas.  Panas  hasil  pembakaran  ini diteruskan ke massa beton/mortar dengan  dua  macam  mekanisme  yakni pertama  secara  radiasi  yaitu  pancaran panas  diterima  oleh  permukaan  beton sehingga  permukaan  beton  menjadi panas.  Pancaran  panas  akan  sangat potensial,  jika suhu sumber panas relatif tinggi.  Kedua  secara  konveksi  yaitu udara  panas  yang  bertiup/bersinggungan dengan permukaan beton/mortar sehingga  beton  menjadi  panas.  Bila tiupan  angin  semakin  kencang,  maka
panas  yang  dipindahkan  dengan  cara konveksi semakin banyak.
Tjokrodimuljo (2000) mengatakan bahwa  beton  pada  dasarnya  tidak diharapkan  mampu  menahan  panas sampai  di  atas  250°C.  Akibat  panas, beton  akan  mengalami  retak,  terkelupas ( spalling ),  dan  kehilangan  kekuatan.
Kehilangan  kekuatan  terjadi  karena perubahan komposisi kimia secara bertahap  pada  pasta  semennya.  Selain hal  tersebut  di  atas,  panas  juga menyebabkan beton berubah warna. Bila beton  dipanasi  sampai  suhu  sedikit  di atas  300°C,  beton  akan  berubah  warna menjadi merah muda. Jika di atas 600°C, akan  menjadi  abu-abu  agak  hijau  dan jika  sampai  di  atas  900°C  menjadi  abu- abu.  Namun  jika  sampai  di  atas  1200°C akan  berubah  menjadi  kuning.  Dengan demikian, secara kasar dapat diperkirakan berapa suhu tertinggi selama kebakaran
berlangsung berdasarkan  warna  permukaan  beton pada pemeriksaan pertama.
Selanjutnya,  Ahmad  (2001)  membahas kelayakan balok beton bertulang pascabakar secara analisis dan eksperimen. Penelitian dilakukan terhadap lima benda uji berbentuk balok beton bertulang. Empat balok dibakar di dalam  tungku  pada  temperatur  200°C dan  400°C    selama  ±  3  jam  dan  satu balok  lain  yang  tidak  dibakar  sebagai pembanding. Hubungan tegangan regangan  memperlihatkan  perubahan kemiringan  kurva  atau  dengan  kata  lain terjadi  penurunan  kekakuan  sejalan dengan  kenaikan  temperatur  dan  diikuti dengan penambahan regangan maksimum. Adapun  hasil  penelitian  Ahmad  dan Taufieq  (2006)  menyatakan  bahwa terjadi penurunan kekuatan pada bangunan beton yang telah dioven. Pada penelitian ini didapatkan kuat tekan pada beton yang tidak dioven sebesar 240,0624  kg/cm2.  Kekuatan  sisa  beton yang dioven pada temperatur 200°C  dan 400°C  adalah 88,89 % dan 70,15 % dari
kekuatan  beton  normal  yang  tidak dioven.
Rahmah  (2000)  menggunakan  silinder hasil core  case berdiameter  5  cm  dari suatu  model  balok  beton  bertulang  yang dibakar  pada  temperatur  200°C,  400°C, 600°C,  dan  800°C.  Hasil  dari  penelitian ini  adalah  terjadi  perubahan  kuat  tekan tiap  sentimeter  kedalaman core  case beton sebesar 0,4%; sedangkan perubahan modulus elastisitas tiap sentimeternya berkisar 1,2% - 2,2%. Menurut  Zacoeb  dan  Anggraini  (2005), perubahan temperatur yang cukup tinggi, seperti  yang  terjadi  pada  peristiwa kebakaran, akan membawa dampak pada struktur  beton.  Karena  pada  proses tersebut  akan  terjadi  suatu  siklus pemanasan dan pendinginan yang bergantian,  yang  akan  menyebabkan adanya perubahan fase fisis dan kimiawi secara kompleks. Hal ini akan mempengaruhi kualitas/kekuatan struktur  beton  tersebut.  Pada  beton normal mutu tinggi dengan suhu 1200°C terjadi penurunan kekuatan tekan sampai tinggal 40% dari kekuatan awal.
Sedangkan  pada  beton  mutu  tinggi dengan  Silikafume  dan  Superplasticizer akan  mengalami  perubahan  yang  cukup berarti pada suhu tinggi dimana kekuatannya tinggal 35%.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sirait (2009), menggunakan balok beton bertulang  penampang  empat  persegi ukuran  15  x  25  x  320,  terletak  pada tumpuan  sederhana,  bertulangan  lemah. Waktu pembakaran mulai dari 30, 60, 90 dan  120  menit  dengan  balok  yang berbeda  pada  suhu  500°C  sejak  awal hingga  akhir  pembakaran  dan  tanpa pembebanan.  Pembebanan  pada  uji lentur  menunjukkan  penurunan  daya pikul  sebesar  26%,  demikian  juga  pada uji  kuat  tekan  beton  menunjukkan penurunan kuat tekan beton sebesar 65% dari kekuatan awal.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kuat  tekan  beton  menurun  dengan adanya kenaikan temperatur. Beton yang
telah  dipanasi  pada  temperatur  200°C, kuat tekan rata-ratanya sisa 85,83% dari beton  normal.  Jika  dibakar  sampai temperatur  400°C,  kuat  tekan  rata- ratanya  sisa  58,40%.  Kekuatan  ini  akan terus  menurun  hingga  sisa  35,08%  pada temperatur 600°C.
b. A.A.  Gede  Sutapa ( Dosen  Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Udayana, Denpasar ) Porositas  dapat  didefinisikan  sebagai perbandingan  volume  pori-pori  (volume yang  dapat  ditempati  oleh  fluida) terhadap volume total beton. Ruang pori pada  beton  umumnya  terjadi  akibat kesalahan dalam pelaksanaan dan pengecoran  seperti:  factor  air-semen yang  berpengaruh  pada  lekatan  antara pasta  semen  dengan  agregat,  besar kecilnya  nilai  slump,  pemilihan  tipe susunan  gradasi  agregat  gabungan, maupun  terhadap  lamanya  pemadatan. Semakin  tinggi  tingkat  kepadatan  pada beton  maka  semakin  besar  mutu  beton itu  sendiri,  sebaliknya  semakin  besar porositas  beton,  maka  kekuatan  beton akan semakin kecil.
Penelitian terhadap porositas lebih didasarkan  dari  segi  keawetan  dan kekuatan  beton  itu  sendiri.  Dari  segi keawetan,  porositas  sangat  penting diteliti  terutama  pada  bangunan  tepi pantai dan bangunan yang
bersinggungan  dengan  tanah.  Pada bangunan  tepi  pantai,  beton  akan bersinggungan  dengan  air  garam  yang mengandung  sulfat  dan  klorida  yang dapat  meresap  ke  dalam  beton  sehingga dapat  merusak  bahkan  menghancurkan beton.  Kerusakan  beton  terjadi  ketika kedua  zat  tersebut  menguap  sehingga  di dalam  pori-pori  beton  timbul  kristal- kristal  sulfat  dan  klorida  yang  akan mendesak pori-pori dinding beton. Akibatnya, beton pecah menjadi serpihan-serpihan  lepas.  Karena  proses tersebut  berjalan  terus  menerus  dalam kurun  waktu  lama,  kekuatan  beton  akan berkurang  dan  terancam  hancur.  Selain garam air laut, kandungan sulfat
(MgSO4,  CaSO4,  NaSO4)  juga  dapat menggerogoti  beton.  Akibatnya  beton akan  retak-retak,  bahkan  menjadi  rapuh. MgSO4  bahkan  mampu  melarutkan beton, sehingga yang tertinggal hanyalah batu-batu  kerikil  dan  pasir  tanpa  semen (Sudarmadi, 2006).
Beton pasca terbakar umumnya memiliki persentase  porositas  yang  lebih  besar dibandingkan  beton tanpa bakar. Hal  ini disebabkan  karena  terjadi  perbedaan angka  muai  antara  agregat  dan  pasta semen.  Jika  suhu  dinaikkan  hingga 800°C, maka pasta semen akan menyusut  dan  agregat  mengembang sehingga  akan  terdapat  poripori  yang lebih  besar terutama pada agregat kasar. Selain  itu  juga  terdapat  retakan  yang terjadi  akibat  tekanan  uap  air  atau  gas yang terperangkap pada beton yang tidak mudah  mengalir  melalui  pori-pori  ke daerah  yang  lebih  dingin.  Retakan  pada beton  tersebut  juga  memperbesar  ruang pori pada beton sehingga mempengaruhi besarnya persentase porositas. Berdasarkan  uraian  di  atas maka penelitian ini mencoba meneliti hubungan  peningkatan  porositas  dengan kuat  tekan  dan  kuat  tarik  belah  beton pasca  bakar. Selain  itu  juga  akan diteliti hubungan  kedalaman  penetrasi  panas terhadap  persentase  porositas  beton pasca bakar.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa peningkatan  porositas  beton  sebanding dengan  volume  beton  yang  mengalami penetrasi  panas  dengan  temperatur  400- 800°C.  Hal  lain  juga  menunjukkan bahwa  porositas  beton  yang  meningkat sebesar 20,695 % tersebut menyebabkan kuat  tekan  turun  sebesar  53,665  %  dan kuat tarik belah turun sebesar 49,641 %.
c. Abdul  Rochman ( Jurusan  Teknik  Sipil -Universitas Muhammadiyah Surakarta )
Pada  struktur  beton  yang  mengalami kebakaran, kekuatan beton akan dipengaruhi  oleh  perubahan  temperatur, tingkat  dan  lama  pemanasan,  jenis  dan perilaku  pembebanan,  jenis  dan  ukuran agregat, dan faktor air-semen.
Pengaruh pemanasan sampai pada temperature 200°C sebenarnya menguntungkan  terhadap  beton,  karena akan menyebabkan penguapan air ( dehidrasi )  dan  penetrasi  ke  dalam rongga-rongga beton lebih dalam,
sehingga memperbaiki sifat lekatan antar partikel-partikel C-S-H. Penelitian Wijaya,  (1999,  dalam  Priyosulistyo, 2000)  menunjukkan  bahwa  kuat-tekan beton  benda  uji  silinder  maupun  kuat lentur  benda  uji  yang  dipanaskan  dalam tungku pada temperature 200°C
meningkat sekitar 10-15 % dibandingkan dengan  beton  normal  yang  tanpa dipanaskan. Warna beton yang dipanaskan pada temperatur ini umumnya berwarna hitam gelap. Selanjutnya  jika  panas  dinaikkan  lagi, kekuatan  beton  cenderung  menurun. Pada  suhu  antara  400  –  600°C, penurunan  kuat-tekan  dan  kuat  lentur hingga  mencapai  50  %  dari  kuat  tekan sebelumnya.  Penurunan  ini  disebabkan karena  terjadinya  proses  dekomposisi unsur C-S-H yang terurai menjadi kapur bebas  CaO  serta  SiO2  yang  tidak memiliki  kekuatan  sama  sekali.  Karena unsure  C-S-H  merupakan  unsur  utama yang  menopang  kekuatan  beton,  maka pengurangan  C-S-H  yang  jumlahnya cukup  banyak  akan  sangat  mengurangi kekuatan  beton.  Jika  suhu  dinaikkan sampai  mencapai  1000°C  terjadilah proses  karbonisasi  yaitu  terbentuknya
Calsium Carbonat (CaCo3) yang berwarna keputih-putihan sehingga merubah warna permukaan beton menjadi lebih terang (pink
keputihputihan).  Disamping  itu  pada temperatur  ini  terjadi  penurunan  lekatan antara  batuan  dan  pasta  semen,  yang ditandai  oleh  retak-retak  dan  oleh kerapuhan beton (mudah dipecah dengan tangan).  Kerusakan  beton  dapat  pula disebabkan  oleh  perbedaan  angka  muai antara agregat dan pasta semen. Perbedaan  ini  menyebabkan  kerusakan pada interfacial  zone sehingga  lekatan antar  batuan  menjadi  berkurang  banyak.
Pada  temperatur  kamar  angka  muai batuan pada umumnya  lebih rendah dari pada pasta-semen. Sampai pada temperature 200°C pasta-semen
menyusut  sedang  batuan  mengembang. Perbedaan ini dapat menimbulkan retak- retak  pada  beton.  Namun  yang  paling nyata  kerusakan  beton  mengelupas disebabkan oleh tekanan uap air (5 – 7,5 volume)  atau  gas  yang  terperangkap  di dalam beton. Semakin rapat beton, maka semakin  mudah  terjadi  pengelupasan oleh  panas,  karena  uap  air  tidak  mudah mengalir  melalui  pori  ke  dalam  daerah yang lebih dingin. Jika terjadi peningkatan suhu yang cepat diikuti oleh hambatan  aliran  uap  air  ke  sebelah dalam dan jika tersumbat akibat rapatnya beton,  maka  berpotensi  menimbulkan ledakan,  terlebih  lagi  pada  beton  mutu tinggi.
Dari  beberapa  hasil  penelitian  terdahulu terlihat  adanya  pengaruh  kekuatan  beton (struktur  beton)  pasca  kebakaran,    dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisa pengaruh  struktur  beton  keseluruhannya terhadap kelayakan dari  bangunan tersebut, apakah  bangunan  setelah  pasca  kebakaran masih layak atau tidak.
Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan  yang  dihadapi  maka  tujuan dari hasil penelitian  ini untuk mendapatkan hasil sebagai berikut :
a. Hasil  pemeriksaan  visual  gedung pasar koppas pasca kebakaran.
b. Hasil  pengujian  bahan,  gedung pasar koppas pasca kebakaran.
c. Hasil  pemodelan,  disain  dan  cek kapasitas  struktur  gedung  pasar koppas pasca kebakaran.
d. Hasil utilitas bangunan pasar koppas pasca kebakaran
e. Upaya  –  upaya  yang  dilakukan dalam  rangka  terpenuhi  kelayakan struktur  gedung  pasar  koppas  pasca kebakaran  serta  rekomendasi  yang diberikan ke Pemerintah Kota
Padang.

## METODOLOGI
Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan struktur bangunan bersifat  menyeluruh ( comprehensive ),  yaitu dengan  metode  kualitatif  dan  kuantitatif. Metode  kualitatif  yaitu  dengan  melakukan pengamatan  dan  pemeriksaan  lapangan secara visual. Pengukuran kualitatif dilakukan  dengan  melakukan  pencatatan/ inventarisasi kondisi bangunan dan kerusakan-kerusakan yang ada pada bangunan  eksisting,  penelusuran  terhadap data-data  bangunan,  pengambilan  foto,  dan pemeriksaan  visual  untuk  melihat  kondisi komponen  struktur  yang  ada  ( existing ).  Di sisi  lain,  pemeriksaan  juga  dilakukan dengan metode kuantitatif, yaitu melakukan serangkaian pengujian pada struktur bangunan  serta  pengukuran  konfigurasi bangunan, dan dimensi komponen struktur.
Data-data  yang  diperoleh  dari  bangunan tersebut, kemudian dijadikan dasar penentuan  mutu  bahan  yang  ada  (mutu beton  serta  jumlah  dan  diameter  tulangan). Selanjutnya  dilakukan  perhitungan  ulang struktur,  dan  evaluasi  bangunan  yang  ada secara keseluruhan.
Selengkapnya, kegiatan pemeriksaan bangunan  dapat  disusun  dalam  beberapa langkah-  langkah  kegiatan.  Adapun  urutan langkah-langkah  tersebut  adalah  sebagai berikut:
a. Penelusuran data bangunan
Pekerjaan  penelusuran  data  bangunan meliputi penelusuran informasi mengenai dibangunnya gedung.
b. Pemeriksaan visual bangunan Pemeriksaan  visual  bangunan  meliputi pemeriksaan sistem struktural dan komponen non struktural, serta
konfigurasi  geometri  dari  komponen struktur tersebut.
c. Pengukuran bangunan
Pengukuran  bangunan  dilakukan  unrtuk mengetahui  konfigurasi  bangunan.  Hal ini  juga  dapat  berfungsi  sebagai  alat konfirmasi  kondisi  geometrik  bangunan eksisting.
d. Pemeriksaan kerusakan yang terjadi Pemeriksaan  dilakukan  terhadap  kerusakan yang  terjadi  pada  komponen  struktur maupun  non  struktur  dengan  melakukan pengamatan secara visual.
e. Pengujian lapangan dan laboratorium Pengujian  lapangan  dilakukan  untuk mendapatkan  data  mutu  bahan  struktur gedung, dengan metode non-destruxctive dan destructive.  Kegiatan  ini  berupa:  uji mutu  beton  permukaan  dengan  alat  palu beton,  pengukuran  homogenitas  beton, pengukuran diameter dan jarak tulangan, pengambilan  beton  inti  dengan  alat cored drill , pengamatan kelelahan tulangan.  Sedangkan  di  laboratorium dilakukan  uji  kuat  tekan  beton  inti.  Uji tarik tulangan
f. Pengambilan foto
Pengambilan  foto  terhadap  kondisi bangunan, komponen struktur dan komponen  non  struktur  untuk  diamati penyebab    dari  kerusakan  yang  terjadi, serta  sebagai  alat  untuk  mengukur tingkat kerusakan bangunan, pengambilan foto juga berfungsi sebagai dokumentasi.
g. Evaluasi  data  dan  analisa  struktur bangunan
Evaluasi  data  bangunan  ditujukan  untuk mengevaluasi secara keseluruhan kondisi bangunan  eksisting,  berdasarkan  seluruh data  yang  meliputi:  informasi  umum gedung, jenis kerusakan pada komponen struktur dan non struktur, serta kelayakan dari komponen tersebut.

## Bagan Alir
Tahap  pelaksanaan  pemeriksaan  kelayakan bangunan secara keseluruhan dapat disampaikan bagan alir berikut ini:

## Gambar 1. Bagan Alir

## HASIL
Hasil Pemeriksaan Visual a. Data Bangunan Pasar Koppas Padang Data bangunan adalah sebagai berikut: Nama bangunan :  Pasar Koppas Padang Jumlah tingkat    :  3 (tiga) tingkat Sistem struktur   :  Konstruksi rangka beton bertulang dengan konstruksi atap dari plat beton (plat dak).

## Lantai I :
Kolom-kolom  berbentuk  persegi  berukuran 80/80  dan 60/60  cm. Secara umum kondisi kolom  masih  baik,  hanya  5  %  kolom  yang mengalami  keretakan  pada  bagian  joint pertemuan  kolom  dan  balok.  Keretakan tipikal  ini  terjadi  sebagian  besar  di pertemuan kolom dengan balok pada bagian luar ( joint eksterior ).
Balok  berukuran  40/80  dan  30/70,  terlihat beberapa  bentang  terkelupasnya  selimut
beton,  beton  telah  mengalami  perkapuran akibat  suhu  kebakaran  dan  tulangan  telah meleleh  (  3  bentang  balok).  Ada  beberapa panel  lantai  telah  bocor  dan  selimut  beton telah mengelupas.

## Lantai II & III:
Kolom-kolom  berbentuk  persegi  berukuran 80/80 dan 60/60 cm, balok berukuran 40/80 dan 30/70. Secara umum kondisi kolom dan balok masih baik.
b. Konfigurasi bangunan
Berdasarkan survey lapangan untuk konfigurasi  bangunan  untuk  mendapatkan denah  bangunan.  Denah  ini  terdiri  dari denah  balok,  kolom  dan  pelat.  Denah  ini merupakan  acuan  dalam  pembuatan  model bangunan  pada  saat  analisa  struktur selanjutnya.  Masing  lantai  luas  bangunan adalah 68 x 48 m, dan detail gambar denah dapat dlihat pada lampiran gambar
MULAI

## IDENTIFIKASI MASALAH
GAMBAR-GAMBAR EXISTING PEMERIKSAAN VISUAL, HASIL PENGUJIAN LAPANGAN& PENGUJIAN LABORATORIUM

## PEMODELAN, DISAIN DAN CEK KAPASITAS STRUKTUR DAN UTILITAS BANGUNAN

## KESIMPULAN

## SELESAI

## Hasil Pengujian Lapangan
Pengujian lapangan berupa identifikasi tulangan terpasang, pengukuran leveler  dan  pengujian  mutu  beton  kondisi eksisting pasca kebakaran. Berikut disampaikan  hasil  pengujian  di  lapangan tersebut. a. Pengukuran Leveler Pengukuran leveler balok
bertujuan  untuk  memeriksa  apakah  terjadi lendutan pasca kebakaran.
Pengukuran  dilakukan  pada  plat  lantai  I,
dengan hasil sebagai berikut;

## Tabel 2. Hasil Pengukuran Penurunan
No. Lokasi Data/Beda Tinggi Hasil 1. Balok I J - 6 Plat Lantai I Elevasi ujung kiri = 2.80 m Elevasi ujung kiri = 2.80 m Elevasi tengah   = 2.76 m Diprediksi telah terjadi lendutan balok = 4 cm 2. Balok I 6 - 7 Plat Lantai I Elevasi ujung kiri = 2.78 m Elevasi ujung kiri = 2.78 m Elevasi tengah   = 2.76 m Diprediksi telah terjadi lendutan balok = 2 cm

## b. Identifikasi Tulangan Terpasang
Identifikasi  Tulangan  dilakukan pada  beberapa  kolom,  balok,  dan  pelat lantai  sebagai  sample  untuk  mewakili, disetiap lantai bangunan. Dalam pemeriksaan  berpedoman  pada  gambar rencana  ( design  drawing )  yang  dibuat  oleh PT.  Bipatrada ,  dan  juga  dilakukan identifikasi tulangan terpasang yang dilakukan dengan menggunakan alat Wallscanner  D-Tect  100  Bosch dan pembobokan  beton  ( Chipping  concrete ) serta  pengamatan  selimut  beton  yang terbuka. Pengambilan data dilakukan dengan  teknik  sampling  sehingga  dapat dilakukan  rekonstruksi  detail  penulangan struktur beton bertulang yang terpasang.

## c. Hasil Uji Bahan
Uji  kualitas  bahan  yang  dilakukan pada  gedung  Pasar  Koppas  Padang,
pengujian  palu  beton  ( Hammer  schemids test ),  pengambilan  sampel  beton  inti  (core drill). Pengujian palu  beton dilakukan pada komponen  kolom,  dan  balok,  untuk mengetahui  mutu  atau  kualitas  beton permukaan  pada  komponen  yang  diuji, pemilihan  titik  dilakukan  di  lapangan diasumsikan  dapat  mewakili  mutu  atau kualitas bahan beton komponen struktur. Jumlah titik uji yang telah dilakukan adalah ;
- Kolom Lantai I 384 titik.
- Kolom Lantai II 368 titik
- Kolom Lantai III 368 titik
- Balok Lantai I 336 titik.
- Balok Lantai II 328 titik
- Balok Lantai III 318 titik
Rekapitulasi hasil uji dapat diamati melalui table-tabel berikut:

## Tabel 2. Hasil Pengukuran Mutu Beton (Uji Palu Beton)
No. Posisi Struktur Kuat Tekan Beton Rata-rata (MPa) (Kg/cm2) 1 Kolom : 1.1   Kolom Lantai I ( 384 titik) 19.81 194.33 1.2   Kolom Lantai II ( 368 titik) 19.83 194.53 1.3   Kolom Lantai III ( 368 titik) 19.82 194.44 Rata-rata mutu beton Kolom 19.82 194.43 2 Balok : 2.1   Balok Lantai II ( 336 titik) 19.55 191.78 2.2   Balok Lantai III ( 328 titik) 19.49 191.18 2.3   Balok Lantai IV ( 318 titik) 19.50 191.26 Rata-rata mutu beton Balok 19.51 191.40 Rata-rata mutu beton Kolom & Balok 19.67 192.92 Hasil Pengujian Laboratorium Uji Kuat Tekan Beton Inti
Pengujian kuat tekan ( compressive strength )  dilakukan  laboratorium  terhadap benda uji berbentuk silinder yang diamati di lapangan.  Uji  kuat  tekan  beton  inti  (core drill)  dilakukan  dengan  hasil  rata-rata  = 193.87 kg/cm 2

## PEMBAHASAN

## Analisis Struktur dan Cek Kapasitas
Analisis struktur dan chek Kapsitas struktur  KOPPAS dilakukan  dengan bantuan  program  komputer  berbasiskan Metode  Elemen  Hingga,.  Analisis  struktur dan perencanaan komponen struktur dilakukan secara terintegrasi. Untuk maksud tersebut telah dibuat model struktur mewakili  struktur  yang  sesungguhnya. Selanjutnya  model  ini  akan  dianalisis  dan direncanakan  untuk  selanjutnya  diterapkan pada struktur bangunan
yang sesungguhnya.  Dengan  bantuan  program komputer  ini  akan  dapat  diinvestigasi perilaku  struktur  bangunan  akibat  berbagai beban  yang  diberikan.  Dengan  demikian
akan  diperoleh  suatu  bentuk  dan  pola struktur  yang  betul-betul  handal  untuk daerah tertentu.
Pemodelan dan Data Teknis Struktur
Analisis  dan  perencanaan  struktur dilakukan  dengan  asumsi-asumsi  berikut. Asumsi-asumsi  tersebut  digunakan  untuk mempermudah pemodelan struktur.
1. Komponen balok dan kolom
bertemu pada garis sumbu utamanya masing-masing.
2. Pelat  lantai  dapat  diasumsikan sebagai  diafragma  lantai  kaku  tak terhingga pada bidangnya.
3. Efek rigid end zone pada komponen struktur balok diabaikan.
4. Besar dan arah beban statik konstan.
5. Untuk  balok  dan  kolom  digunakan Hermitian Frame Element.
6. Material bersifat Isotropik dan linear elastik.
7. Deformasi  kecil  sehingga  dapa dilakukan analisis linear.
8. Struktur stabil geometrik.
9. Metode perakitan menggunakan metode kekakuan langsung.
10. Kondensasi dilakukan pada 3
DOF/lantai untuk beban lateral.
Analisis  dan  perencanaan  struktur  dilakukan  dengan  pemodelan  3-dimensi  seperti diperlihatkan dalam Gambar 4.1 Spesifikasi teknis struktur ditentukan adalah sebagai berikut,
Penentuan  wilayah  gempa  mengacu  kepada  SNI  03-1726-2002  seperti  diperlihatkan  dalam Gambar 3.
Gambar 2. Model Struktur Space Frame PASAR KOPPAS PADANG
Dimensi struktur : Sesuai dengan data Eksisting Mutu beton : Disesuaikan dari hasil forensik engineering Mutu baja : Disesuaikan dari hasil forensik engineering Fungsi bangunan : Toko dan Parkir Ketahanan terhadap gempa : Wil. 5 (tanah sedang) SNI 03-1726-2002 Analisis beton bertulang : SNI T-15-1991-03

## a. Sumary Kapasitas Kolom Dan Balok
1.    Hampir  seluruh  dari  hasil  pengambilan data  kekuatan  material  beton  dan  baja tulangan serta data geometris / dimensi elemen  struktur  Analisis  Kapasitas kolom,  dan  di  komparasi  dengan  hasil perhitungan kapasitas pasca Kebakaran dapat  disimpulkan  struktur  kolom  dan balok masih kuat, kokoh dan stabil.
2.    Unit  Balok  yang  mengalami  penurunan kapasitas  diakibatkan  berkurangnya mutu  beton  akibat  kebakaran  perlu dilakukan  repair  atau  retrofiting  untuk menghindari kegagalan struktur.
3.    Secara  Global  Kekuatan,  kekakuan  dan kestabilan  Struktur  Bangunan  Gedung KOPAS Masih Dalam tingkat keamanan yang cukup. b. Hasil     Forensik      Struktur      Beton Bertulang
Setelah melakukan investigasi dan penelitian di lapangan pada bangunan Pasar Koppas  Padang  pasca  kebakaran,  maka bangunan  yang  mengalami  dampak  yang paling parah adalah sebagai  berikut :
a. Beton  balok  yang  telah  mengalami kerusakan berat yaitu;
-  Balok I J – 6
-  Balok M 5 – 6
-  Balok I 5 – 6
-  Balok I J – 6 -  Balok I 6 – 7 -  Balok I J – 5
b.  Balok    yang      telah  mengalami lendutan (2 – 4 cm) yaitu;
-  Balok I J – 6
-  Balok I 6 – 7
c. Plat  lantai  yang  telah  mengalami kerusakan berat yaitu;
- Panel plat lantai I5 – J5 – I6 – J6
- Panel plat lantai K5 – L5 – K6
– L6
- Panel plat lantai I4’ – J4’ – I5 – J5
- Panel plat lantai H5 – I5 – H6
– I6
d.  Join  Kolom  yang  mengalami  rusak sedang
-  Join Kolom atas ― I 5 ‖
-  Join Kolom atas ― J 6 ‖
-  Join Kolom atas ― I 6 ‖
-  Join Kolom atas ― J 6 ‖
Struktur  lainnya  pada  lantai  dasar,  lantai  I, lantai II dan Lantai III masih dalam kondisi layak struktur.
Gambar 3. Peta Wilayah Gempa Indonesia

## Utilitas Bangunan
Analisis Perhitungan Air Bersih dan Pemadam Kebakaran
a. Air Bersih Dasar Perhitungan : Pasar ditentukan 3 Itr/hari/orang Kios/Toko 100 liter/hari/kios/los Kantor Pengelola 10 Itr/hari/orang (Referensi  perhitungan  Perencanaan dan  pemeliharaan  sistem  Plambing Soufyan  Moh.Noerbambang–Takeo Morimura)
Lantai Dasar : Perhitungan :  Kios/Toko = 84 x 100 liter = 8.400 liter/hari
 Pasar
= 3.264 m2, dimana penghuni diasumsi 4 m2/orang = 3.264  m2/4 = 816 orang x 3 liter/orang = 2.448 liter/hari
Lantai I : Perhitungan :  Kios/Toko = 84 x 100 liter = 8.400 liter/hari
 Pasar
= 2.749 m2, dimana penghuni diasumsi 4 m2/orang
= 3.264  m2/4 = 687 orang x 3 liter/orang = 2.061 liter/hari
 Kantor pengelola
= 515 m2, dimana penghuni diasumsi  8 m2/1 orang = 515 m2 / 8 x 100 liter/orang = 6.440 liter/hari
Total keseluruhan Lt.Dasar & I =  2.448  + 6.440 = 8.888 liter/hari
Lantai II & III
- Fungsi             = area parker - Kapasitas = 160 kendaraan
- Kebutuhan air  = 20 l/kendaraan - Kebutuhan air = 2 x 160 x 20 = 6.400  l/hari
Total kebutuhan Lt. Dasar, I, II & III : = 8.888 + 6.400 = 13.288 l/hari = 13.3 M 3 /hari
Kebutuhan  air  bersih  untuk  siram taman  dan  mengatasi  kebocoran diperkirakan 5%
Total keseluruhan kebutuhan air bersih bangunan pasar Koppas = 105% x 13.3 m3 =13,97 m3/hari

## b. Kapasitas Pompa Utama Pemadam Kebakaran
Sesuai  SNI  03-1745-2000  pasal 7.9.1.3.2  maka  kapasitas  pompa dihitung sebagai berikut:
Hydrant = Riser 1 + Riser 2 = 500 USGPM + 250 USGPM = 750 USGPM
c.  Air Pemadam Kebakaran
Pompa pemadam = 750 USGPM
= 2.838 liter/menit Kebutuhan air pemadam kebakaran diperhitungkan untuk 30 menit = 2.838 liter x 30 menit = 85.140 liter
=  85 m3
d.  Kapasitas Air yang dibutuhkan selama 1 hari, adalah :
Air bersih = 13,97  m3 Air pemadam kebakaran =  85 m3 Total  =  98.97 m3

## SIMPULAN
Hasil analisis dan evaluasi kegiatan pemeriksaan/pengujian kehandalan struktur
gedung Pasar Koppas Padang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

## Hasil pemeriksaan Visual
Hasil pemeriksaan visual di lapangan  investigasi  dan  penelitian  di lapangan  pada  bangunan  Pasar  Koppas Padang struktur yang mengalami kerusakan akibat  kebakaran,  hanya  sebagian  stuktur pada Lantai Dasar, dengan dapat dirangkum sebagai berikut:

## Lantai Dasar
a. Beton  balok  yang  telah  mengalami kerusakan berat yaitu;
-  Balok I J – 6
-  Balok M 5 – 6
-  Balok I 5 – 6
-  Balok I J – 6 -  Balok I 6 – 7 -  Balok I J – 5 b.  Balok yang telah mengalami lendutan (2 – 4 cm) yaitu;
-  Balok I J – 6
-  Balok I 6 – 7
c.    Plat  lantai  yang  telah  mengalami kerusakan berat yaitu;
-  Panel plat lantai I5 – J5 – I6 – J6
-  Panel plat lantai K5 – L5 – K6 – L6 -  Panel plat lantai I4’ – J4’ – I5 – J5
-  Panel plat lantai H5 – I5 – H6 – I6 d.  Join  Kolom  yang  mengalami  rusak sedang
-  Join Kolom atas ― I 5 ‖
-  Join Kolom atas ― J 6 ‖
-  Join Kolom atas ― I 6 ‖
-  Join Kolom atas ― J 6 ‖
Struktur  lainnya  pada  lantai  dasar,  lantai  I, lantai II dan Lantai III masih dalam kondisi layak struktur.
Hasil Uji Bahan
a. Hammer Test - Kolom : 1.120 titik
: 194, 43 Kg/cm 2 (Rerata)
- Balok : 982 titik
: 191, 40 Kg/cm 2 (Rerata)
b. Hasil Pengujian Laboratorium Uji Kuat Tekan Beton Inti
Pengujian  kuat  tekan  ( compressive strength ) dilakukan laboratorium terhadap  benda  uji  berbentuk  silinder yang diamati di lapangan. Uji kuat tekan beton  inti  (core  drill)  dilakukan  dengan hasil rata-rata = 193.87 kg/cm 2
c. Tingkat Keseragaman Beton
Pengujian  tingkat  keseragaman  beton menunjukkan  keseragaman  beton    pada gedung  Pasar  Koppas  Padang  adalah kurang baik.
d. Kuat Tarik Baja
Baja  tulangan  yang  digunakan  pada struktur bangunan gedung Pasar  Koppas hanya  baja  ulir  kuat  tarik  (fy)  3.221 kg/cm 2 .
Pemodelan,  Disain  dan  Cek  Kapasitas Struktur
Berdasarkan data lapangan,
laboratorium,  bangunan  berfungsi  sebagai pasar  dan  kondisi  eksisting  ada,  dilakukan Permodelan,  Disain  dan  Chek  Kapasitas Struktur  dengan  software,  maka  didapat hasil sebagai berikut;
a. Hampir  seluruh  dari  hasil  pengambilan data  kekuatan  material  beton  dan  baja tulangan  serta  data  geometris  /  dimensi elemen  struktur  Analisis  Kapasitas kolom,  dan  di  komparasi  dengan  hasil perhitungan  kapasitas  pasca  Kebakaran dapat  disimpulkan  struktur  kolom  dan balok masih kuat, kokoh dan stabil.
b. 2 Unit Balok yang mengalami penurunan kapasitas diakibatkan berkurangnya mutu  beton  akibat  kebakaran  perlu dilakukan  repair  atau  retrofiting  untuk menghindari kegagalan struktur.
c. Secara  global  kekuatan,  kekakuan  dan kestabilan  Struktur  Bangunan  Gedung Koppas  masih  dalam  tingkat  keamanan yang cukup.

## Utilitas Bangunan
a. Air bersih.
Daya layan air bersih masih kurang baru memenuhi  56,3  %  dari  kebutuhan normal,  untuk  itu  perlu  dilakukan
perbaikan  instalasi  air  bersih  untuk memberikan pelayanan optimal.
b. Instalasi Listrik.
Perlu  dilakukan  perbaikan  instalasi pasca  kebakaran,  dan  perlu  diberi  alarm konsleting masing-masing blok took.
c. Hydran Kebakaran Perlu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan yang baik  terhadap terhadap  kesiapan  Hydran  kebakaran, karena  merupakan  pesyaratan  mutlak pada  bangunan  publik  seperti  pasar Koppas.

## SARAN
a.  Perlu  dilakukan repair    atau  retrofit dengan cara dan  metoda yang tepat oleh Pemerintah  Kota  Padang  /  Dinas  yang terkait.
b.  Perbaikan    yang    dilakukan  pedagang umumnya  lebih  bersifat  mengembalikan bentuk  arsitekturnya  saja,  belum  ke perbaikan  komponen struktur  (plat lantai, balok kolom) yang terbakar.
c.  Perlunya Pengamanan konsleting  listrik dan alarm.
d.  Hydran    kebakaran    perlu    di redisain kembali.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Rochman,  Estimasi  Kekuatan  Sisa dan Teknologi Perbaikannya,
dinamika  TEKNIK  SIPIL,  Volume 6, Nomor 2, Juli 2006 : 94 – 100.
Elvi  Roza  Syofyan,Yurisman,  Mukhlis  , Tinjauan  Kelayakan  Struktur  Pasar Inpres  IV  Kodya  Padang  Pasca
Gempa  Jurnal  Poli  Rekayasa    vol.
VIII No. 1 Oktober 2012 : 71 – 82.
Irma Aswani Ahmad, Nur Anny Suryaningsih Taufieq, Abdul Hamid Aras, Analisis Pengaruh Temperatur terhadap  Kuat  Tekan  Beton,  Jurnal Teknik Sipil Vol. 16 No. 2 Agustus
2009: 63.
Pedoman      Perencanaan          Pembebanan untuk    Rumah     dan        Gedung, KBI – 1.3.53.1987. SNI-03-4430-1997 tentang Metode Pengujian  Kuat  Tekan  Elemen Struktur  Beton  Dengan  Alat  Palu Beton SNI 03-2492-1991 tentang Metode Pengambilan  Benda  Uji  Beton  Inti Di Lapangan SNI 03-3403-1994 tentang metode pengujian  kuat  tekan  beton  inti pemboran di laboratorium SNI 03-4802-1998, Kriterian Keseragaman/Homogenitas  Kualitas Beton
SNI  03-2847—2002  tentang  Tata  Cara Perhitungan  Struktur  Beton  Untuk Bangunan Gedung.
SNI 03-1726-2002    tentang     Tata      Cara Perencanaan  Ketahanan  Kebakaran Untuk Bangunan Gedung.
SNI  03-1729-2002  tentang  Tata  Cara Perencanaan  Struktur  Baja  Untuk Bangunan Gedung.
Yurisman  &  Elvi  Roza  Syofyan,  Kajian Kelayakan Struktur Bangunan Pasca Gempa  (Studi  Kasus  Gedung  Pasar Inpres II Kota Padang) Jurnal Ilmiah REKAYASA SIPIL  vol. VIII No. 1 April 2012 : 48-55