## SINERGI Polmed : JURNAL ILMIAH TEKNIK MESIN
Homepage jurnal: http://ojs.polmed.ac.id/index.php/Sinergi/index
RANCANG BANGUN ALAT PENUKAR PANAS TIPE PIPA GANDA KAJIAN ALIRAN BERLAWANAN ARAH
Yudi Siswanto a , Kadriadi a *, Kadex Widhy Wirakusuma a , Angga Bahri Pratama b
a Program  Studi  Teknik  Perawatan  Mesin,  Jurusan  Teknik  Mesin,  Politeknik  Industri  Logam  Morowali,  Labota,  Kec.  Bahodopi,  Kabupaten  Morowali, Sulawesi Tengah 94974, Indonesia
b Program Studi Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Medan, Jl. Almamater No.1, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 2015, Indonesia *Corresponding Authors At: kadriadi@pilm.ac.id (Kadriadi) Tel.: +62811-4020-1234
I N F O A R T I K E L
Riwayat artikel: Diajukan pada 15 Januari 2024 Direvisi pada 05 Februari 2024 Disetujui pada 14 Februari 2024 Tersedia daring pada 02 Maret 2024

## Kata kunci:
Penukar Panas, Pipa Ganda, Aliran Fluida
Keywords: Heat Exchanger, Double Pipe, Fluid Flow
A B S T R A K
Alat  penukar  panas  pipa  ganda  merupakan  salah  satu  jenis  alat  penukar  panas  yang paling banyak digunakan dalam industri. Tipe ini dipilih karena konstruksi double pipe heat exchanger cukup sederhana, biaya pembuatannya relatif rendah dibandingkan tipe lainnya,  mudah  dibongkar  untuk  perawatan,  dan  tidak  memerlukan  banyak  tempat. Penukar panas pipa ganda terdiri dari dua pipa konsentris, dimana terdapat dua jenis arah aliran  fluida  yaitu  aliran  searah  dan  aliran  berlawanan  arah.  Pada  penelitian  ini, dirancang  sebuah  alat  penukar  panas  model  pipa  ganda  namun  tetap  mengacu  pada kaidah  desain  yang  ada.  Sehingga  terdapat  manfaat  sebagai  metode  pembelajaran mekanisme  kerja,  serta  kinerja heat  exchanger .  Setelah  dilakukan  penelitian,  aliran fluida  panas  menggunakan  pompa  menghasilkan  kapasitas  aliran  28  l/m,  sedangkan aliran  fluida  dingin  menggunakan  pompa  menghasilkan  daya  isap  2000  l/j  sehingga menyebabkan  perbedaan  suhu  pada  mesin  yang  mempengaruhi  kinerja  sistem  secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan laju aliran fluida yang mengalir,  untuk  mengurangi  atau  meminimalkan  kehilangan  panas  yang  terjadi.  Laju perpindahan  kalor  yang  hilang  pada heat  exchanger tipe counter-flow dari  hasil perhitungan adalah sebesar 27130,46 Joule.
A B S T R A C T
One of the types of heat exchangers that is utilised in industry the most frequently is the double pipe heat exchanger. This particular kind was selected because the construction of  the  double  pipe  heat  exchanger  is  pretty  straightforward,  the  production  cost  is relatively inexpensive in comparison to that of other types, it is simple to disassemble for maintenance purposes, and it does not require a significant amount of space of its own.  A  double-pipe  heat  exchanger  is  made  up  of  two  pipes  that  are  arranged  in  a concentric spiral pattern. Within these pipes, there are two distinct directions of fluid flow: unidirectional flow and countercurrent flow. Within the scope of this investigation, a  double-pipe  model  heat  exchanger  was  developed,  although  it  continued  to  make reference to pre-existing design guidelines. Therefore, there are advantages using this technology  as  a  learning  mechanism,  in  addition  to  the  performance  of  the  heat exchanger. The findings of the research indicate that the suction power produced by hot fluid  flow  using  a  pump  is 28 l/m ,  but  the  suction power  produced  by  cold  fluid  flow using  a  pump  is 2000 litres  per  hour.  These  disparities  in  suction  power  cause temperature variances within the engine, which in turn affect the overall operation of the system. Because of this, it is essential to take into account the flow rate of the fluid that is moving in order to lessen or minimise the amount of heat that is lost. According to the findings of the calculation, the amount of heat that is lost in the heat exchanger of the counter-flow type is 6,480 kcal per hour. According to the findings of the calculation, the value of heat loss in counter-directional flow is 6,480 kcal/hour, which is higher than the value of heat loss in unidirectional flow, which is only 3,229 kcal/h .

## 1. PENGANTAR
Alat penukar kalor ( Heat exchanger ) merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan panas dari fluida yang bertemperatur lebih tinggi menuju temperatur lebih rendah (DA Santoso, 2017). Parameter proses perancangan alat penukar kalor tersebut berupa dimensi dan
aliran fluida. Dimensi menentukan jumlah seberapa banyak materi yang di proses dan aliran fluida menentukan berapa lama waktu kontak fluida  sehingga  proses  pertukaran  kalor  dapat  berlangsung  maksimal  (Cengel,  Y.  A.  dan  Boles,  M.  A.  2003. Thermodynamics  an Engineering Approach 5th edition ). Keuntungan utama dari penukar panas pipa ganda dioperasikan dalam pola berlawanan arah ( counter- flow ), yang merupakan pola aliran yang paling efisien (DA Santoso, 2017). Bentuk heat exchanger yang sering digunakan adalah double pipe heat exchanger merupakan salah satu jenis alat penukar kalor yang paling banyak digunakan dalam dunia industri. Dipilihnya jenis ini karena konstruksi yang dimiliki oleh double pipe heat exchanger ini cukup sederhana, biaya pembuatan yang relatif rendah dibandingkan dengan tipe lain, mudah dibongkar untuk perawatan, tidak memakan banyak tempat. Double pipe heat exchanger terdiri dari dua pipa konsentris, dimana terdapat dua jenis arah aliran fluida yaitu aliran searah dan aliran berlawanan arah (Zulfahmi, 2021). Heat exchanger merupakan salah satu peralatan vital didalam dunia industri, untuk itu dalam penelitian  ini  direncanakan  sebuah heat  exchanger model double  pipe sederhana  namun  tetap  mengacu  pada  kaidah  desain  yang  ada. Sehingga didapat keuntungan sebagai metode pembelajaran mekanisme kerja, hingga unjuk kerja heat exchanger .
Dari penelitian sebelumnya mengatakan bahwa pengaruh kenaikan bilangan Reynolds akan mempengaruhi perubahan kenaikan laju perpindahan  panas  baik  untuk  aliran  parallel  maupun counter-flow .  Pada  aliran counter-flow ,  makin  tinggi  debit  aliran  yang  mengalir, makin cepat mempengaruhi laju perpindahan panas yang terjadi pada Double Pipe Heat Exchanger (M. Ma’a, 2013).
Alat penukar panas ini nantinya akan diimplementasikan dalam proses pembelajaran khususnya dalam praktikum yang ditujukan untuk  mengetahui  karakteristik  perpindahan  panas  yang  terjadi  dengan  melakukan  percobaan  praktikum  sehingga  dapat  memahami fenomena perpindahan panas yang terjadi baik secara konveksi, konduksi ataupun radiasi.  Penelitian dilakukan dengan merancang alat penukar panas tipe pipa ganda terdiri dari dua pipa yang memiliki perbedaan diameter antara pipa bagian luar dan bagian dalam dengan variable proses laju aliran air (debit) berlawanan arah untuk mengetahui kesesuaian terhadap pengaruh panas yang dilepaskan. Pemilihan alat  penukar  kalor  tipe  ini  dikarenakan  alat  penukar  panas  tipe  pipa  ganda  merupakan  tipe  yang  paling  sederhana  dan  mudah  untuk dilakukan analisa.

## 1.1. Heat Exchanger
Alat penukar kalor ( Heat Exchanger ) merupakan suatu alat yang digunakan untuk melakukan proses perpindahan ataupun pertukaran energi, khususnya energi panas dalam bentuk suhu panas antara fluida berbentuk cair maupun uap yang berbeda suhu, energi panas dapat berpindah melalui kontak langsung dan kontak tidak langsung (Siagian, 2016).
Prinsip kerja alat penukar kalor yaitu untuk mengubah temperatur fluida dengan cara mempertukarkan panas dengan fluida lainnya, baik melalui suatu dinding pembatas maupun tanpa dinding pembatas. Mekanisme perpindahan panas dalam penukar kalor berlangsung secara konduksi (pada dinding pipa) dan konveksi (pada aliran fluida kerja) (Angga Bahri, Fan, dkk., 2023).

## Gambar 1: Arah fluida berlawanan arah
Pada gambar 1 terdapat dua pipa yang memiliki perbedaan diameter antara pipa bagian luar dan bagian dalam. Pipa bagian luar yang bertujuan untuk mengalirkan fluida bersuhu rendah dan pipa bagian dalam sebagai tempat untuk mengalirkan fluida bersuhu tinggi. Yang dimana pada proses perpindahan panas pada pipa ganda aliran searah bekerja secara konduksi, dimana panas suatu aliran dipindahkan ke aliran yang bersuhu rendah melalui dinding pipa bagian dalam yang terbuat dari bahan yang bersifat sebagai konduktif.

## 1.2. Perpindahan Panas
Perpindahan kalor ( heat transfer ) merupakan ilmu perpindahan energi dalam bentuk panas yang terjadi karena adanya perbedaan temperatur di antara benda atau material. Dalam proses perpindahan energi tersebut tentu ada kecepatan perpindahan kalor yang terjadi, atau yang lebih dikenal dengan laju perpindahan kalor. Perpindahan kalor dapat didefinisikan sebagai suatu proses berpindahnya suatu energi (kalor) dari satu daerah ke daerah lain, akibat adanya perbedaan temperatur pada daerah tersebut. Mekanisme perpindahan kalor ada tiga, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. (Zulfahmi, 2021) (Angga Bahri, Qadry, dkk., 2023).
a. Perpindahan kalor secara konduksi
Perpindahan kalor secara konduksi adalah proses perpindahan kalor dimana kalor mengalir dari daerah yang bertemperatur tinggi ke daerah  yang  bertemperatur  rendah  dalam  suatu  medium  (padat,  cair  atau  gas)  atau  antara  medium-medium  yang  berlainan  yang bersinggungan secara langsung.
b. Perpindahan kalor secara konveksi
Perpindahan kalor secara konveksi adalah proses transfer energi dengan kerja gabungan dari konduksi kalor, penyimpanan energi dan gerakan mencampur. Konveksi sangat penting sebagai mekanisme perpindahan energi antara permukaan benda padat dan cair atau gas. Perpindahan kalor secara konveksi dari suatu permukaan yang temperaturnya di atas temperatur fluida di sekitarnya berlangsung dalam beberapa tahap. Pertama, kalor akan mengalir dengan cara konduksi dari permukaan ke partikel-partikel fluida yang berbatasan. Energi yang berpindah dengan cara demikian akan menaikkan temperatur dan energi dalam partikel-partikel fluida tersebut. Kedua, partikel-partikel  tersebut  akan  bergerak  ke  daerah  temperatur  yang  lebih  rendah  dimana  partikel  tersebut  akan  bercampur  dengan partikel-partikel fluida lainnya.
c. Perpindahan kalor secara radiasi
Perpindahan kalor radiasi adalah proses di mana panas mengalir dari benda yang bertemperatur tinggi ke benda yang bertemperatur rendah bila benda-benda itu terpisah di dalam ruang, bahkan jika terdapat ruang hampa di antara benda-benda tersebut (Zulfahmi, 2021).

## 1.3. Penukar Kalor
Untuk  mengetahui besarnya  jumlah  perpindahan panas  yang  di  lepas  pada  fluida bertemperatur  tinggi  akan  sama  dengan  jumlah panas yang di terima pada fluida bertemperatur rendah. Sehingga keseimbangan panasnya dihitung dengan persamaan 1 (Zulfahmi, 2021).
QW = qw W. Cp. (T1─T2) =  w. Cp. (t1 − t2) (1)
Keterangan:
Qw  =  Kalor yang dilepas (j) qw  =  Kalor yang diterima (j) T    =  Temperatur fluida bertemperatur tinggi (°C) t    =  Temperatur fluida bertemperatur rendah (°C) W  =  Laju alir fluida bertemperatur tinggi (kg/jam) w   =  Laju alir fluida bertemperatur rendah (kg/jam) Cp  =  Panas spesifik (1 kcal/kg°C)
Berdasarkan untuk menentukan rata-rata perbedaan temperatur antara kedua fluida 1 dengan persamaan 2 dan 3 (Zulfahmi, 2021).
q  =  A. U. ∆tm (2) Dimana: 𝑞  = 𝑄𝑤+ 𝑞𝑤 2 (3)
Keterangan:
q  =  Jumlah panas yang ditukar (𝐽) A  =  Area permukaan perpindahan kalor (m 2 ) dalam kasus tabung A = ℼ dL U  =  Koefisien perpindahan panas menyeluruh ∆tm  =  Rata − rata (logaritmik) perbedaan temperatur (°C)
Persamaan ∆tm pada aliran berlawanan arah dengan persamaan 4.
Δtm = (𝑇 1 −𝑡 2 )−(𝑇 2 −𝑡 1 ) 𝑖𝑛 𝑇1−𝑡2 𝑇2−𝑡1 (4)
Sehingga ditentukan nilai koefisien perpindahan kalor (U) dengan persamaan 5.
U = q A.∆tm (5)

## 2. METODE

## 2.1. Diagram Alir Penelitian
Adapun diagram alir pada penelitian ini bisa dilihat pada gambar 2 di bawah ini.

## Gambar 2: Diagram alir penelitian
Proses penelitian dimulai dengan studi literatur untuk mencari dan menganalisis informasi yang relevan dengan topik yang diteliti, serta  membangun  landasan  teori yang kokoh.  Setelah  itu, dilakukan  perencanaan  untuk  mengumpulkan data  dari  sumber-sumber  yang valid  dan  akurat  agar  analisis  yang  dilakukan  memiliki dasar  yang  kuat.  Selanjutnya,  dilakukan  perancangan  instrumen  atau  alat  yang sesuai dengan tujuan penelitian, termasuk merancang pertanyaan yang efektif untuk pengumpulan data. Proses berlanjut dengan uji coba untuk  memastikan  fungsionalitas,  keamanan,  dan  kinerja  perangkat  sesuai  dengan  harapan.  Akhirnya,  dilakukan  penyusunan  laporan berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan selama proses penelitian

## 2.2. Perencanaan Awal
Penelitian ini dilaksanakan di Politeknik Industri Logam Morowali yang diharapkan mampu beroperasi secara maksimal sehingga dapat  digunakan  dalam  proses  kegiatan  praktikum.  Pada  perencanaan  penelitian  ini,  jadwal  dibuat  secara  fleksibel  untuk  melakukan kegiatan bimbingan terkait masalah yang ada pada proses perencanaan dan pembuatan alat terkait.

## 2.3. Desain Alat
Pada  tahap  ini,  alat  didesain  menggunakan  aplikasi  AutoCAD.  Pada  tabel  1  merupakan  keterangan  komponen  dari  alat  serta fungsinya. Berikut tabel 1 tentang keterangan gambar tersebut.
Tabel 1 : Keterangan Gambar Alat Keterangan Water Heater Water Heater berfungsi untuk memanaskan atau menghangatkan  air  dengan  menggunakan  sumber  panas  dari elemen pemanas water heater tersebut sehingga dihasilkan air
panas diakhir prosesnya Water Pump Berfungsi mengalirkan fluida panas dari water heater Kondensor Liebig Kondensor adalah alat yang di gunakan untuk mendinginkan uap  panas  dalam  beberapa  metode  kimia.  Prinsip  kerja kondensor yaitu dengan menurunkan suhu uap secara drastis Mini Pump
Berfungsi mengalirkan fluida dingin ke kondensor
Gambar 3 adalah desain alat penukar panas tipe pipa ganda kajian perbedaan aliran berlawanan arah:
Gambar 3: Alat penukar panas tipe pipa ganda kajian performa aliran berlawanan arah

## 2.4. Perancangan Alat
Perancangan didefinisikan sebagai proses aplikasi berbagai teknik dan prinsip bagi tujuan pendefinisian suatu perangkat, suatu proses atau sistem dalam detail yang memadai untuk memungkinkan realisasi fisiknya pada gambar 4-gambar 7 (Naptitupulu, 2019).
Gambar 4: Tampak depan
Gambar 5: Tampak belakang
Gambar 6: Tampak samping
Gambar 7: Isometrik
Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Berbagai  material  dan  peralatan  dipilih  dengan  cermat  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  spesifikasi  penelitian.  Rangka  utama menggunakan kayu balok berukuran 45 mm × 45 mm dengan panjang 6000 mm, karena mampu menopang beban dengan baik. Tripleks berukuran 2400 mm × 1200 mm dengan ketebalan 12 mm dipilih untuk kepraktisan dalam desain dan efisiensi waktu serta biaya. Pompa air  yang  digunakan  memiliki  spesifikasi  standar  tegangan  dan  frekuensi  220  V,  50  Hz  dengan  alasan  ketersediaan  dan  keumuman penggunaannya. Pompa akuarium SAKKAI PRO AA-103 dipilih berdasarkan daya dan output yang sesuai dengan kebutuhan desain alat. Pipa  PVC  dengan  ukuran  yang  disesuaikan  dipilih  untuk  memudahkan  perakitan  dan  efisiensi  biaya.  Selang  kompresor  dipilih  sesuai dengan desain dan diameter lubang fluida dingin pada kondensor. Pemanas air yang digunakan adalah Ariston Water Heater listrikan 2 dengan kapasitas 15 liter dan daya 350 W, disesuaikan dengan kapasitas penampungan dan suhu yang dapat dipanaskan. Kondensor yang terdiri dari dua jenis, yaitu kondensor Liebig dan Alhin berbahan dasar kaca Pyrex dipilih untuk mempermudah pengamatan aliran dalam kondensor.  Dengan  pemilihan  material  dan  peralatan  yang  tepat,  diharapkan  penelitian  dapat  dilaksanakan  dengan  efisien  dan  sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

## 2.5 Proses Pengoperasian Alat dan Pengambilan Data
Adapun cara mengoperasikan alat dan proses pengambilan data pada saat penelitian adalah pada tahap awal, dilakukan pengukuran seluruh  bahan  dasar  rangka  berdasarkan  ukuran  yang  ditetapkan,  diikuti  dengan  pemotongan  menggunakan  gergaji  kayu.  Proses penggabungan  rangka  utama  dilakukan  dengan  menggabungkan  kedua  tripleks  menggunakan  paku  berukuran  70  mm,  serta menggabungkan kayu balok sebagai penopang agar alat dapat berdiri tegak. Selanjutnya, pipa PVC dipotong menggunakan gerinda tangan sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan untuk aliran air. Pemasangan kondensor dilakukan dengan pengeboran pada tripleks menggunakan bor tangan, kemudian kondensor dipasang dan dijepit menggunakan tali ties pada tripleks, serta dihubungkan ke pipa aliran air. Proses berlanjut dengan pemasangan water pump dan pipa PVC dengan melakukan pengeleman pada setiap sambungan, termasuk ke L pipe, T pipe, keran, pompa, dan kondensor.
Selanjutnya, water heater dipasang dan selang in dan out dipasang pada bagian bawah water heater. Thermometer dipasang pada pipa yang  terhubung  dengan  kondensor  untuk  memonitor  suhu.  Terakhir,  pompa  akuarium  dipasang  dan  selang  dipasang  pada  kondensor sebagai  penyuplai  air dingin.  Dengan demikian, proses  pemasangan  semua  komponen  telah  selesai  dilakukan dengan  langkah-langkah yang terperinci. Untuk mengetahui besarnya jumlah perpindahan panas yang dilepas pada fluida bertemperatur tinggi akan sama dengan jumlah panas yang diterima pada fluida bertemperatur rendah. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menentukan nilai W adalah mengisi bak  air,  harus  tau  bak  air  jumlahnya  berapa  banyak,  harus  diukur,  buka  keran,  nyalakan  pompa,  menghitung  berapa  menit  waktu  yg dibutuhkan sampai air di bak habis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil percobaan yang telah di lakukan diadapatkan data sebagai berikut:

## 3.1. Hasil
Setelah dilakukan beberapa kali pengambilan data, akhirnya diambil data untuk tiga kali percobaan, sehingga pada tabel 2 di bawah ini merupakan data terbaik yang didapatkan pada penelitian ini.
Tabel 2 : Data Pengamatan Nilai W Pada Aliran Berlawanan Arah Laju aliran fluida W L/S w L/s 1 0,41 1 0,03 2 0,70 2 0,02 3 0,68 3 0,03 Rata-Rata 0,60 Rata-Rata 0,03 Tabel 3 : Data Pengamatan Suhu Pada Aliran Berlawanan Arah Percobaan 𝑻𝟏 ℃ 𝑻𝟐 ℃ 𝒕𝟏 ℃ 𝒕𝟐℃ 1 52 49 30 31 2 46 43 30 31 3 47 44 30 31 Rata-rata 48,3 45,3 30 31 Kalor yang dilepas dengan persamaan 6 dan 7: Qw = qw (6) W. cp. (T1 − T2) = w. cp. (t2 − t1) (7)
2,160(1)(48,3 − 45,3) = 108(1)(31 − 30)
(2,160)(3) = (108)(1)
6,480 kcal/jam = 108 kcal/jam
Jumlah Panas dengan persamaan 8:
q  = Qw+ qw 2
(8) q  = 6,480 +  108 2
q  = 3,294 kcal jam =  13791.32 j

## 3.2. Pembahasan
Koefisien  perpindahan  kalor  merupakan  proses  dari  perpindahan  kalor  konveksi  dan  konduksi  dalam  luasan  perpindahan  kalor. Koefisien perpindahan kalor dipengaruhi kecepatan fluida. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, aliran fluida panas menggunakan pompa dengan kapasitas aliran 28 liter/min, sedangkan pada fluida dingin alirannya menggunakan pompa dengan daya hisap 2000 l/jam, sehingga menyebabkan pebedaan suhu didalam sistem dan akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Efesiensi sistem dapat menurun karena transfer panas yang tidak optimal antara fluida panas dan fluida dingin, dari hasil perhitungan didapatkan nilai kalor yang hilang pada aliran berlawanan arah yaitu sebesar 27130.46 joule. Hasil perhitungan jumlah panas yang pada pada aliran berlawanan arah adalah 13791.32 joule. Oleh karena itu penting untuk mempertimbangkan laju aliran untuk mengalirkan fluida, agar dapat mengurangi atau meminimalkan heat loss yang terjadi.

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan yang didapatkan dari hasil pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Telah dibuat alat penukar panas tipe pipa ganda kajian aliran berlawanan arah untuk mengetahui fenomena perpindahan panas yang terjadi antara fluida dingin dan fluida panas, sehingga terjadi perbedaan suhu antara suhu fluida masuk dan suhu fluida keluar pada pipa heat exchanger tersebut. Nilai kalor yang hilang pada alat penukar panas tipe aliran berlawanan arah dari hasil perhitungan adalah 27130.46 Joule.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Pihak-pihak yang sudah terlibat pada penelitian ini, murni untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang konversi energi dan tanpa ada unsur paksaan lainnya. Penulis mengucapkan terimakasih banyak sehingga penelitian ini bisa selesai.

## DAFTAR PUSTAKA
Angga Bahri, P., Fan, J., Qadry, A., Boangmanalu, E. P. D., Kadriadi, & Sahat. (2023). Variasi Laju Aliran Air Panas Terhadap Efisiensi Dan Efektifitas Laju Perpindahan Panas Pada Alat Heat Exchanger Tipe Shell And Tube Dengan Aliran Searah. Jurnal Inovator ,
6 (2), 33–36.
Angga Bahri, P., Qadry, A., Saragi, J. F. H., Boangmanalu, E. P. D., & Sinaga, F. T. H. (2023). Analisis Efisiensi dan Efektifitas Laju Perpindahan Panas pada Alat Heat Exchanger tipe Double Pipe dengan Aliran Searah. Jurnal Mesil (Mesin Elektro Sipil) , 4 (2), 01– 09. Cengel, Y. A. dan Boles, M. A. (2003). Thermodynamics an Engineering Approach 5th edition. Cengel, Y. A. (2003). Heat And Mass Transfer . Ohio: McGraw-Hill Higher Education. Ghani, U. A., & Taufiqurrahman, M. (2021). Rancang Bangun Alat Praktikum Heat Exchanger Tipe Pipa Ganda (Vol. 2, Issue 2). I. Bizzy Dan R. Setiadi. (2013). Studi Perhitungan Alat Penukar Kalor Tipe Shell And Tube Dengan Program Heat Transfer Research Inc . (Htri). Khairuddin, H. I. (2018). Design Of Heat Exchanger Type Shell And Tube.
Ma’a, Mustaza. (2013). Karakteristik Perpindahan Panas Pada Double Pipe Heat Exchanger , Perbandingan Aliran Parallel Dan Counter Flow .
Naptitupulu.    (2019).    Rancang  Bangun  Alat  Penukar  Kalor  Tipe Shell  And  Tube Sebagai  Pendingin  Minyak  Pelumas  dengan  Fluida Pendingin Air.
Santoso, D. A. (2017). Analisis Koefisien Perpindahan Panas Konveksi Dan Distribusi Temperatur Aliran Fluida Pada Heat Exchanger Counter-flow Menggunakan Solidworks.
Setiawan, R., Ma’rufi Fajar, S., & Fahriani, V. P. (2020). Pembuatan Dan Pengujian Alat Praktikum Penukar Kalor Tipe Double Pipe . 5(1),227–231.
Septiawan, F., Anggoro, D., & Arsana, I. M. (2022). Rancang Bangun Helical Fin Pada Penukar Panas Double Pipe . Siagian, Saut. (2016). Analisa Efektivitas Alat Penukar Kalor Jenis Shell And Tube Hasil Perencanaan Mahasiswa Skala Laboratorium (Vol. 12, Issue 2), 211-216.
Suryanto,  A.  (2017).  Rancang  Bangun  Dan  Pengujian Heat  Exchanger  Cross  Flow  Mixed,  Tube  Non  Finned  Four  Pass ,  Untuk Mengeringkan Empon-Empon Dengan Variasi Mass Flow Rate . Riupassa, H., Suyatno, S., & Bayani, A. (2017). Analisa Perpindahan Panas Pada Heat Exchanger Tipe T147d Menggunakan Sirip Duri Bentuk Kerucut, 367–376.
Riyanto, T. & Saidah, A. (2017). Rancang Bangun Ulang Alat Penukar Kalor Tipe Pipa Ganda Di Labolaturium Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
Utomo, B., & Fauzan, A. (2005). Operasional Karakteristik Alat Penukar Kalor Dengan Metode Grafik Untuk Counter Flow (Vol. 1).
Zulyan, M. (2019). Rancang Bangun Dan Uji Karakteristik Perpindahan Kalor Pada Alat Penukar Kalor Pipa Konsentrik Sederhana Skala Laboratorium.
Zulfahmi,  M.  T.  (2021).  Analisis  Perpindahan  Kalor  Pada  Double  Pipe Heat  Exchanger Beraliran  Lawan  Arah  Menggunakan  Sirip Trapesium Dengan Fluida Cair.