## PREDIKSI KEBUTUHAN AIR BERSIH PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG (STUDI KASUS WTP BORANG)
RA. Sri Martini 1,* , Erny Agusri 2 , Mira Setiawati 3
1,2,3 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Palembang Jl. Jend. A. Yani 13 Ulu Palembang *E - mail :  ninikkunc@gmail.com

## Abstract
PDAM  Tirta  Musi  Palembang  is  a  government-owned  enterprise  engaged  in  water  treatment  services, where water that is not  dirty is processed and converted into clean water that is ready and suitable for human  consumption.  The  increase  in  annual  population  has  an  impact  on  the  increasing  growth  in  the number  of  customers  who  need  clean  water.  However,  the  Water  Treatment  Plant  (WTP)  or  Water Treatment Plant (IPA) still does not provide full services to all city environments, one of which is at the Palembang City Form WTP. The source of WTP processing comes from the Borang River and intake 1 ilir. The customer population is projected to increase to 22,434 in 2023 based on Geometric analysis with a calculation of customer needs of 218.04 liters/second. The pump used at WTP Borang has a capacity of 200 liters / second and uses 2 pumps, so WTP Borang can still meet customer needs. The amount of water discharge  required  during  maximum  days  and  peak  hours  is  239.84  liters  /  second  and  327.06  liters  / second respectively. With this situation, it is predicted that the community's clean water needs in 2023 can be fulfilled by WTP Borang.
Keywords : PDAM WTP Borang, Clean Water Needs, Geometry Method, Pump

## 1. PENDAHULUAN
PDAM adalah badan usaha yang bergerak di  bidang  penyediaan  air  minum  bagi masyarakat  dalam  skala  wilayah  tertentu, biasanya  di  tingkat  kabupaten  atau  kota. PDAM bertugas untuk menyediakan, mengelola,  dan  mendistribusikan  air  bersih kepada masyarakat secara teratur dan berkelanjutan.  PDAM  Tirta  Musi  Palembang adalah  badan  usaha  milik  pemerintah  yang bergerak pada jasa pengolahan air, di mana air yang tidak kotor diproses dan diubah menjadi air  bersih  yang  siap  dan  laik  dikonsumsi manusia.    PDAM  ini  beroperasi  di  wilayah Kota  Palembang  dan  menyediakan  air  bersih untuk  warga  Kecamatan  Sako  Borang.  Dari tahun ke tahun, pertumbuhan penduduk melaju dengan  pesat,  tidak  terkecuali  di  daerah  ini. Hal ini menyebabkan naiknya permintaan akan kebutuhan  air  bersih.  Hadirnya  WTP  Borang menjawab akan kebutuhan masyarakat ini.
Meskipun  demikian,  masih  banyak daerah  yang  belum  terpenuhi  permintaan  air bersihnya.  Jika  permintaan  air  melebihi kapasitas  produksi  dan  distribusi  PDAM,  ini dapat menyebabkan tekanan pada pasokan air. Pelanggan  mungkin  mengalami  masalah seperti  penurunan  tekanan  air,  gangguan pasokan,  atau  bahkan  kelangkaan  air  dalam kasus  ekstrem.  PDAM  perlu  menghadapi tantangan  ini  dengan  meningkatkan kapasitas produksi  dan  distribusi  air  untuk  memenuhi permintaan yang meningkat.
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan prediksi terhadap kebutuhan air bersih di tahun 2023  serta  mengevaluasi  performa Water
Treatment  Plant (WTP) Borang  dalam memenuhi kebutuhan para pelanggan. Tujuannya  adalah  untuk  mengetahui  dan memproyeksikan  permintaan  air  bersih  di WTP  Borang  yang  mengacu  pada  data sambungan  aktif  di  tahun  2023,  dengan maksud akhir untuk meramalkan kebutuhan air bersih yang akan terjadi di WTP Borang pada tahun tersebut.
Air  bersih  merupakan  air  yang  tidak mengandung kontaminan, bahan kimia berbahaya,  atau  mikroorganisme  penyebab penyakit,  sehingga  dapat  digunakan  dengan aman  dalam  aktivitas  sehari-hari  seperti minum,  memasak,  mandi  dan  keperluan sanitasi.  Nilai  mutu  air  dikatakan  bersih mengacu pada parameter yang telah ditetapkan oleh  otoritas  Kesehatan  dan  peraturan  yang berlaku guna menjaga Kesehatan dan keselamatan  penggunaannya  sebagaimana yang termaktub pada Permenkes 416/Menkes/Per/IX/1990 dan 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Persyaratan dan  Pengawasan  Kualitas  Air  Bersih.  Air dianggap  bersih  secara  kimiawi,  jika  bebas dari  mikroorganisme  penyebab  penyakit  dan bahan  kimia  yang  mengancam  keselamatan manusia,  pH  dalam  kisaran  antaa  6,5  hingga 8,5  tidak  memiliki  rasa  dan  bau  yang  aneh serta jernih.
Kebutuhan air mengacu pada volume air yang  diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan harian  rumah  tangga.    Pola  konsumsi  air digunakan  untuk  menghitung  ukuran  sistem (PERPAMSI, 1994). Deny (2010)
mendefinisikan  “permintaan  air”  sebagai tingginya permintaan air dari berbagai sumber, seperti rumah, pabrik, dan kota. Permintaan air domestik  dan  industri  adalah  dua  jenis permintaan  air  yang  berbeda  namun  terkait. Yang  dimaksud  dengan  "permintaan  air domestik"  mengacu  pada  kebutuhan  air  di rumah untuk konsumsi manusia.
Tabel 1.  Pemakaian Air dan Asumsi Pengguna per Sambungan Pipa
No. Jenis Pelanggan Pemakaian (lt/org/hr) Asumsi Penghuni (org) 1. Niaga 1 (N 1) 30 40 2. Niaga 2 (N 2) 20 30 3. Sekolahan (P 1) 10 250 4. Pemerintahan (P 2) 25 75 5. Rumah Tangga 1 (R1) 100 5 6. Rumah Tangga 2 (R 2) 110 6 7. Rumah Tangga 3 (R 3) 120 6 8. Rumah Tangga 4 (R 4) 125 10 9. Sosial Umum (S 1) 3 1.00 10.  Sosial Khusus (S 2) 10 80 Sumber : Kebutuhan Teoritis Penggunaan Air Bersih Tiap Jenis Pelanggan
Jumlah  pelanggan  saat  ini  digunakan untuk  menghitung  estimasi  kebutuhan  air bersih.  Besaran  jumlah  sambungan  aktif dibutuhkan untuk memprediksi debit air bersih yang  diminta  pelanggan  di  tahun  selanjutnya secara tepat dan berakurasi tinggi. Selanjutnya, temuan  investigasi  pertumbuhan  pelanggan aktif  menjadi  acuan  nilai demand air  bersih (SNI 19-6775, 2008).
Proyeksi pelanggan aktif adalah hal yang perlu  di  perhatikan  dalam  perencanaan kebutuhan  air  bersih  oleh  PDAM.  Untuk menentukan  atau  menghitung  kebutuhan  air bersih pada masa mendatang perlu memperhatikan  pertumbuhan  pelanggan  aktif sekarang dan prediksi tahun-tahun berikutnya Olah  data  statistik  populasi  dalam  satu  tahun terkini  dan  rata-rata  laju  pertumbuhan penduduk  di  waktu  yang  sama  akan menghasilkan  informasi  yang  diperlukan mengenai  jumlah  penduduk  dan  persentase pertambahan  rata-rata  penduduk  per  tahun. Metode  aritmatika,  metode  geometrik,  dan metode  eksponensial  adalah  tiga  pendekatan yang paling umum digunakan untuk meramalkan  populasi  masa  depan.  Ketiga metode  tersebut  adalah  sebagai  berikut  : (Badan Pusat Statistik, 2010)
a. Metode Geometrik
𝑃 𝑛 = 𝑃 0 (1 + i) 𝑛 (1)
Keterangan : P n =   Jumlah pelanggan pada tahun ke-
n (jiwa)
P 0 =   Jumlah  pelanggan  pada  tahun
dasar (jiwa) i =   Ratio  angka  pertumbuhan  tiap tahun (%)
n =   Periode tahun perencanaan
b. Metode Aritmatik
𝑃 𝑛 = 𝑃 0 (1 + i 𝑛 )                                            (2)
c. Metode Eksponensial
𝑃 𝑛 = 𝑃 0 . 𝑒 (i 𝑛 ) (3)
e =   Bilangan Eksponensisal = 2.718
d. Ratio angka pertumbuhan tiap tahun
𝑖 = 𝑃 𝑛 −𝑃 0 𝑃 𝑛 𝑥 100% (4)
Kebutuhan Air Bersih Pelanggan Aktif :
Kn  = 𝑃𝑎 𝑥 𝐴𝑛 𝑥 𝑄𝑎 24 𝑗𝑎𝑚 𝑥 60 𝑚𝑛𝑡 𝑥60 𝑑𝑡 (5) Keterangan : Kn =  Jumlah  Kebutuhan  Air  Tiap  Jenis Pelanggan (Liter/Detik) Pa =   Pelanggan Aktif An =   Asumsi Penghuni (Orang) Qa =   Kebutuhan Air (Liter/Orang/Hari) Kehilangan atau Kebocoran : 𝑞𝐻𝐿 = 𝑞𝑇 𝑥 (𝐾 𝑡 %) (6)
Keterangan :
qHL =  Kebocoran  atau  kehilangan  air (liter/detik) qT       =   Total Kebutuhan Kt% =  Persentase kehilangan atau kebocoran (20%) Kebutuhan Air Rata-Rata : 𝑞𝑅𝐻 = 𝑞𝑇 + 𝑞𝐻𝐿 (7)

## 2. METODOLOGI
Data Sekunder
a. Jumlah pelanggan 1 (satu) tahun terakhir PDAM WTP Borang.
b. Data  konsumen  berdasarkan  kluster selama 1 (satu) tahun terakhir.
c. Debit Kapasitas Air WTP Borang.

## Tahap Pelaksanaan Penelitian
1. Persiapan
Persiapan  penelitian  ini  adalah  survei lokasi.
2. Pengumpulan data
a. Penghitungan besaran jumlah pelanggan  aktif.
b. Peta lokasi PDAM Water Treatment Plant (WTP) Borang.
c. Data  pelanggan  menurut  jenis-jenis pelanggan.
d. Debit Kapasitas Air WTP Borang
e. Peta Jaringan WTP Borang
3. Data Pengamatan Data  pengamatan  di  dapatkan  dari  hasil observasi  dan  survei  langsung  di lapangan.
4. Pengolahan Data
a. Perhitungan  Proyeksi  Pelanggan dengan Metode Geometrik
b. Perhitungan  Kebutuhan  Air  Bersih
Tiap Jenis Pelanggan
c. Menghitung Kebutuhan Air Bersih 1 (Satu) Tahun yang Akan Datang

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 2.  Prediksi Pertambahan Jumlah Pelanggan Jenis Pelanggan Jumlah  Pelanggan 2022 2023 Sosial Khusus A 120 132 Perumahan Sangat Sederhana 16 20 Sosial Khusus B 58 72 RT Perkampungan Lama 11170 11347 Rumah Tangga Menengah 7826 8034 Kantor, TNI/POLRI & Pemerintah 21 23 Usaha Kecil 741 926 Rumah Tangga & Kos Mewah 171 185 Niaga Kecil 1383 1582 Niaga Besar 72 77 Sekolah 33 36 Jumlah 21611 22434 Tabel 3. Kebutuhan Air Bersih Domestik Jenis Pelanggan Kebutuhan (Lt/dt) 2022 2023 Perumahan Sangat Sederhana 0,093 0,112
Tabel 4. Kebutuhan Air Bersih Non Domestik Jenis Pelanggan Kebutuhan (Lt/dt) 2022 2023 Sosial Khusus A 4,167 4,583 Sosial Khusus B 0,537 0,666 Kantor,TNI/POLRI & Pemerintah 0,456 0,499 Usaha Kecil 5,146 6,430 Niaga Kecil 9,604 10,986 Niaga Besar A 1,000 1,069 Sekolah 0,955 1,042 Jumlah 21,864 25,277 Tabel 5. Rekapitulasi Kebutuhan Air Bersih Total Kategori Tarif Kebutuhan (Lt/dt) Sosial Khusus A 4,583 Perumahan Sangat Sederhana 0,112 Sosial Khusus B 0,666 RT Perkampungan Lama 86,678 Rumah Tangga Menengah 66,95 Kantor, TNI/POLRI & Pemerintah 0,499 Usaha Kecil 6,430 Rumah Tangga & Kos Mewah 2,267 Niaga Kecil 10,986 Niaga Besar 1,069 Sekolah 1,042 Sub Total I 181,67 Faktor kehilangan  air 20% 36,334 Total Prediksi Kebutuhan 218,004 Fluktuasi Kebutuhan Air Hari Maksimum = 218,004 x 1,1 = 239,84   liter/dt
= 20722,251 m 3 /hari
Kebutuhan Air Jam Puncak = 218,004 x 1,5  = 327,06  liter/dt = 28257,615  m 3 /hari
Tabel 6.  Total Prediksi Kebutuhan Air Bersih Jenis Kebutuhan Jumlah Lt/dt Prediksi kebutuhan 218,004 Kebutuhan Hari Maksimum 239,84 Kebutuhan Air Jam Puncak 327,06
Pada  tahun  2023  diperkirakan  terdapat 22.434 pelanggan aktif di Instalasi Pengolahan Air  (IPA)  PDAM  Tirta  Musi  Borang  yang membutuhkan  air  bersih,  dengan  kebutuhan debit  air  bersih  sebesar  218,04  liter/detik. Jumlah  pelanggan  ini  didasarkan  pada kapasitas fasilitas saat ini.
Kemampuan IPA Borang dalam mengolah dan menghasilkan sumber air bersih saat  ini  didukung  dengan  adanya  peralatan  2 pompa,  pompa  3  dan  pompa  5  yang  masing- masing sebesar 200 liter/detik x 2 menjadi 400 liter/detik. Dengan kehilangan air 20%, maka total  produksi  bersih  menjadi  320  liter/detik. Borang  masih  mampu  memasok  supply  air bersih  sebesar  239,84  liter/detik  pada  puncak hari  berkat  kapasitas  debit  pompa.  Namun karena  kehilangan  air,  pabrik  tidak  mampu memenuhi  kebutuhan  debit  sebesar  327,06 liter/detik di jam puncak.

## 4. KESIMPULAN
1. Berdasarkan  hasil  perhitungan  proyeksi pertumbuhan  pelanggan,  diperkirakan sambungan pelanggan aktif WTP Borang akan menjadi 22.434 sambungan aktif di tahun 2023.
2. PDAM  WTP  Borang  masih  memiliki kapasitas  penyediaan  air  bersih  pada pelanggan  karena  kebutuhan  debit sebesar  218,04  liter/detik  karena  lebih kecil/rendah  dari  kapasitas  debit  yang tersedia yaitu 320 liter/detik.
Hasil perhitungan fluktuasi kebutuhan air pada  jam puncak  berdasarkan  data  pelanggan tahun 2023 yaitu 327,06  liter/detik lebih besar dari       yang tersedia yaitu 320 liter/detik.

## REFERENSI
Anonim. (1990). PERMENKES. RI.No.416/MENKES/PER/IX/1990 tentang  Syarat-Syarat  dan  Pengawasan Kualitas Air. Anonim. (2002). Kepmenkes. RI. No.907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat  dan  Pengawasan  Kualitas Air Minum.
Badan  Pusat  Statistik.  (2010).  Kecamatan Sako  Dalam  Angka  2019.  Palembang: Badan Pusat Statistik Kota Palembang
Deny. (2010). Evaluasi Jaringan Pipa
Distribusi  Air  Bersih  PDAM  Kab. Kampar, Jurnal    Perencanaan  Wilayah dan Kota , Nomor 03/Tahun 2010.
DPU Dirjen Cipta Karya. (1996).
SNI 19-6775. (2008). Tata Cara Perencanaan Unit  Instalasi  Pengolahan  Air  Bersih . Badan Standarisasi Nasional.
Institut  Teknologi  Bandung.  (1994).  Diklat Tenaga  Teknik  Penyediaan  Air  Minum. Bandung: PERPAMSI & ITB.