## EVALUASI SISTEM JARINGAN PIPA MENGGUNAKAN EPANET 2.0 (STUDI KASUS: KECAMATAN RAJABASA, BANDAR LAMPUNG)
( Evaluation of Pipe Network Distribution System Using Epanet 2.0 (Case Study: Subdistrict of Rajabasa, Bandar Lampung))
Mashuri 1 , M Gilang Indra Mardika 1 , Alda Farida 1
1 Program Studi Teknik Sipil Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Insitut Teknologi Sumatera E-mail: Mashuri@si.itera.ac.id
Diterima 24 November 2022, Disetujui 31 Maret 2023

## ABSTRAK
Distribusi  air bersih umumnya menggunakan  sistem jaringan  pipa distribusi yang terdiri dari pipa, pompa, tampungan dan  kelengkapan  lainnya. Dengan sistem pipa distribusi yang ada diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air masyarakat domestik dan non-domestik. Peningkatan terhadap jumlah penduduk akan mengakibatkan semakin besar pola konsumsi pemakaian kebutuhan air. Penelitian ini difokuskan pada perencanaan sistem jaringan perpipaan dalam pendistribusian air untuk mencukupi mencukupi kebutuhan air masyarakat yang belum terlayani secara menyeluruh. Adapun lokasi penelitian berada di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. Berdasarkan survey berupa pengisian kuisioner, penggunaan air masyarakat sebesar 108,02 liter/orang/hari. Laju pertumbuhan penduduk 4,23% sehingga diproyeksi penduduk hingga Tahun 2040 untuk memperkirakan volume kebutuhan air bersih masyarakat. Berdasarkan Metode Aritmatik jumlah penduduk di Kecamatan Rajabasa sejumlah 106.235 jiwa. Dalam perencanaan jaringan perpipaan, dilakukan simulasi distribusi air bersih dengan Program Epanet 2.0. Pemodelan dirancang lalu disimulasikan dengan network link dan netrwok nodes dalam penentuan diameter pipa serta sistem pompa. Sistem pompa digunakan karena sejumlah daerah layanan lebih tinggi dibandingkan dengan posisi reservoir yang ada di Kecamatan Rajabasa. Berdasarkan simulasi tersebut dilakukan perencanaan reservoir yang diharuskan mampu menampung air selama 20 tahun mendatang. Adapun kapasitas reservoir sebesar 1.136 m 3 sehingga dimensi reservoir yang direncanakan sebesar 19 x 16 x 4 m dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air masyarakat.
Kata Kunci: EPANET 2.0, Jaringan Distribusi, Kebutuhan Air, Tampungan

## ABSTRACT
Generally, the distribution of clean water uses a distribution pipe network system consisting of pipes, pumps, reservoirs and others. With distribution pipe system, expected to be able to meet the water needs of domestic and non-domestic people. The increase in population will cause in greater consumption patterns of water demand. This research is focused on planning the piping network system in the distribution of water to fulfill the water demand of the people who has not been served entirely. The research location is in Rajabasa District, Bandar Lampung City. Based on a survey in the form of filling out questionnaires, people  water use is 108.02 liters/person/day. The population growth rate is 4.23% so it is projected until 2040 to estimate volume clean water demand for people. Based on the Arithmetic Method, the population in Rajabasa Subdistrict is 106,235 people. In planning the pipeline network, a simulation of the distribution of clean water is carried out with the Epanet 2.0 Program. The model is designed and then simulated with network link and netrwok nodes in determining pipe diameters and pump systems. The pump system is used because a number of service areas are higher than the reservoir position in Rajabasa District. Based on the simulation, a reservoir is planned which is required to be able to hold water for the next 20 years. The reservoir capacity is 1,136 m 3 so that the planned reservoir dimensions are 19 x 16 x 4 m and are expected to be able to fulfill the water demand of the people.
Keywords: EPANET 2.0, Distribution Networks, Water Demand, Storage

## PENDAHULUAN
Manusia sangat memerlukan air guna untuk keberlangsungan hidupnya. Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat dengan berbagai keperluan baik kebutuhan  domestik, dan non-domestik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kecamatan Rajabasa merupakan salah satu Kecamatan di Kota Bandar Lampung. Luas wilayah Kecamatan Rajabasa sebesar 13,53 km 2 dengan jumlah penduduk sebesar  57.589 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021). Masyarakat di Kecamatan Rajabasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, lihat Tabel  1. Peningkatan kepadatan penduduk terus meningkat setiap tahun akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan air, baik kebutuhan domestik maupun non-domestik.
Kebutuhan air yang tersedia saat ini belum mampu mengimbangi akan pemenuhan kebutuhan air masyarakat yang semakin tinggi disetiap tahunnya. Kondisi terkini di Kecamatan ini belum ada jalur-jalur pipa pendistribusian air bersih. Kecamatan Rajabasa merupakan wilayah dengan daratan yang relatif tinggi sehingga dalam pendistribusian air bersih dibutuhkan adanya suatu pompa yang dapat menaikkan tekanan air yang cukup pada daerah layanan sekitar masyarakat.
Adapun mekanisme penelitian ini diantaranya yaitu menganalisis proyeksi jumlah penduduk di Kecamatan Rajabasa hingga tahun 2040, dan menganalisis volume kebutuhan air bersih lokasi tersebut hingga tahun 2040, serta merencanakan diameter pipa, spesifikasi pompa, kapasitas reservoir sistem distribusi air bersih dengan pendekatan Epanet 2.0.

## Kebutuhan Air Bersih
Unit distribusi air bersih berfungsi untuk mengalirkan air dari reservoir menuju pelayanan yang terdiri dari sistem pemompaan maupun sistem gravitasi (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007).  Sistem pengaliran distribusi air bersih dapat digunakan tiga sistem pengaliran distribusi yaitu sistem garvitasi dengan memanfaatkan energi potensial, sistem pompa dengan memanfaatkan bantuan dari suatu pompa dan sistem kombinasi. (Al-Layla, 1978)
Kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan air bagi masyarakat untuk keperluan sehari-hari dan kebutuhan air untuk kawasan perumahan meliputi sarana dan prasarana umum, tempat ibadah, sektor industri, puskesmas dan tempat belajar. (Juwono & Subagiyo, 2018).  Fluktuasi mengakibatkan besarnya suatu pemakaian air bersih yang digunakan masyarakat berbeda pada setiap jam keadaan tersebut dipengaruhi oleh faktor pemakaian pelanggan
yang berbeda-beda. (Maulidya, et al., 2018).
Kehilangan energi (headloss) terjadi pada suatu jaringan perpipaan dikarenakan adanya suatu gesekan dan adanya perubahan luas penampang, serta adanya belokan pada pipa (bend), sambungan pipa (junction) dan kerugian lainnya. (Pudyastuti & Dkk, 2017). Pompa digunakan bila daerah layanan elevasinya lebih tinggi dari sumber air penampungan maka pendistribusian air tersebut membutuhkan suatu pompa. Fungsi pompa yaitu menaikkan tekanan sehingga air dapat didistribusikan dengan baik. (Nelwan,  et al., 2013). Reservoir merupakan tangki/  tempat  yang menampung air berupa bangunan yang sengaja dibangun untuk sistem gravitasi maupun sistem pemompaan dengan letak reservoir diatas daerah pelayanan maupun dibawah pelayanan.

## Program Epanet 2.0.
Program Epanet 2.0 merupakan salah satu program komputer  yang dibuat oleh U.S Enviromental Protection Agency yang digunakan untuk melakukan simulasi hidrolis dan perilaku air di dalam suatu jaringan pipa-pipa distribusi air minum (pipa bertekanan). (Rossman, 2000). Kegunaan program Epanet 2.0. diantaranya yaitu didesain sebagai suatu alat untuk mengetahui pergerakan air serta degredasi unsur kimia yang ada didalam air pipa distribusi, sebagai simulasi dan penentuan alternatif pengoperasian pompa dalam melakukan pengisian reservoir dapat membantu memberikan analisis kualitas air bersih.

## METODE
Lokasi penelitian dilakukan pada Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung.  Adapun wilayah Kecamatan Rajabasa terbagi menjadi 7 (tujuh) kelurahan diantaranya Rajabasa Nunyai, Rajabasa Raya, Rajabasa Pemuka, Gedong Meneng Baru, Gedong Meneng, Rajabasa Jaya dan Rajabasa. Langkah kegiatan penelitian dimulai dengan melakukan survei serta pengumpulan data yang diperlukan meliputi peta jaringan, data jumlah penduduk, perhitungan, dan running program.
Dalam merencanakan suatu distribusi jaringan perpipaan, tahap awal yang dilakukan dengan memprekdisikan jumlah pertumbuhan penduduk untuk beberapa tahun mendatang. (Syofzan, 2017).  Dengan menggunakan tiga macam metode proyeksi diantaranya yaitu:
1.    Metode Geometrik
P n = P o (1+ r) n …………………….(1)
2. Metode Eksponensial
P n = P o .e rn …….………………….(2)
Evaluasi Sistem Jaringan Pipa menggunakan.….…..…….…..……………………………………………..….…………Mashuri, M Gilang Indra M, Alda F
3. Metode Aritmatik
P n = P o (1 + rn) ..…..……………….(3) Keterangan:
Pn = Total penduduk ditahun prediksi (jiwa) Po = Total penduduk diawal tahun (jiwa) n = Total tahun prediksi (tahun) r = Nilai korelasi
Nilai korelasi (r) berfungsi untuk memilih metode yang digunakan dalam memproyeksikan penduduk. Nilai korelasi (r) yang terbesar dan mendekati nilai 1 maka metode tersebut yang digunakan dalam perencanaan distribusi selanjutnya. Untuk menghitung nilai korelasi digunakan persamaan berikut:
r = n (ƩXY)(ƩY)
� [n � Y 2 � - ( ƩY ) ² � [n � Ʃ X 2 � - (ƩX) ² ..…..….…….(4)
Keterangan: n = Total tahun prediksi (tahun) X = Urutan data
Y
= Total penduduk tiap tahun.
Setelah melakukan perhitungan mengenai proyeksi penduduk langkah selanjutnya yaitu menghitung volume kebutuhan air bersih. Adapun beberapa persamaan yang digunakan diantaranya yaitu:
1. Kebutuhan air domestik
Qdom = Qrata-rata x Total Penduduk........(5) 2. Kebutuhan air non-domestik Qnond "= (Qnond %) x Qdom….............(6) 3. Kebutuhan air total Qtot = Qdom+ Qnond ……….............(7) 4. Kebutuhan air akibat kebocoran QHl = Qtot x (Kt%)….……….............(8) 5. Kebutuhan air rata-rata Qr = Qtot+ QhL………………………..(9) 6. Kebutuhan air harian maksimum Qm = Fhm x Qr…………….………..(10) 7. Kebutuhan air Jam Puncak Qp = Fjm x Qr……….…..…..……..(11)
Keterangan:
Qdom  = Kebutuhan air domestik (ltr/org/hr)
Qtot = Banyaknya kebutuhan air rerata (ltr/org/hr) Qnond  = Banyaknya kebutuhan air non-domestik (ltr/org/hr)
QHl = Kebocoran atau kehilangan air (ltr/org/hr)
Kt% = Presentase kehilangan atau kebocoran (ltr/org/hr) Qr = Banyaknya kebutuhan air rerata (ltr/org/hr) Qm = Banyaknya kebutuhan air maksimum
(ltr/org/hr) Fhm = Faktor harian maximum (1,1-1,5) Qp = Banyaknya kebutuhan air jam puncak (ltr/org/hr) Fjm = Faktor jam puncak (1,65)
Kemudian direncanakan perhitungan volume reservoir yang berfungsi menyeimbangkan debit produksi dengan debit pemakaian air. Adapun persamaan yang digunakan yaitu sebagai berikut:
VolR = Q x t………………………….………………….(12) Keterangan:
VolR = Volume suatu reservoir (m 3 ) t = Perencanaan waktu penampungan air (jam) Q = Debit aliran (m 3 /s)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Proyeksi Pertumbuhan Penduduk
Kecamatan Rajabasa  terdiri dari 7  kelurahan dengan data penduduk dari tahun 2016-2020 sebagai berikut:.
Tabel 1. Data Jumlah Penduduk No Tahun Jumlah Penduduk (jiwa) 1 2016 48.941 2 2017 49.832 3 2018 50.710 4 2019 51.878 5 2020 57.878 Sumber: BPS Kota Bandar Lampung,2021
Berdasarkan data tersebut dilakukan analisis proyeksi penduduk hingga tahun 2040 dengan metode geometrik, eksponensial dan aritmatik. Perhitungan dengan menggunakan metode aritmatik pada tahun 2040 dengan menggunakan Persamaan 3 sebagai berikut:
P n = P o (1+rn) P n = 48.941 (1 + 4,223 x 20)
P n = P o (1+rn)
Dari ketiga metode tersebut,  dianalisis korelasinya yang tertera pada Tabel 2 berikut:
Tabel 2. Koefisien Korelasi Metode Korelasi (r) Geometrik 0,9889 Eksponensial 0,9884 Aritmatik 1
Berdasarkan  Tabel  2  dapat diketahui bahwa nilai korelasi yang dipakai yaitu metode aritmatik  karena bernilai 1. Adapun rekapitulasi hasil dari perhitungan
Evaluasi Sistem Jaringan Pipa menggunakan.….…..…….…..……………………………………………..….…………Mashuri, M Gilang Indra M, Alda F

## proyeksi penduduk dengan menggunakan Metode
Aritmatik dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Proyeksi Penduduk Metode Aritmatik Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) 2021 60.021 2031 84.344 2022 62.453 2032 86.776 2023 64.885 2033 89.209 2024 67.318 2034 91.641 2025 69.750 2035 94.073 2026 72.182 2036 96.506 2027 74.615 2037 98.938 2028 77.047 2038 101.370 2029 79.479 2039 103.802 2030 81.912 2040 106.235

## Kebutuhan Air Domestik
Perhtiungan proyeksi kebutuhan air bersih ini didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk Kecamatan Rajabasa. Proyeksi kebutuhan air bersih ditentukan dengan cara mengalikan jumlah penduduk Kecamatan Rajabasa pada tahun proyeksi dengan standar kebutuhan air bersih. Untuk menghitung kebutuhan air domestik di lapangan maka dilakukan pengisian kuisioner dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pola pemakaian air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Volume air diasumsikan 1 gayung = 1 liter, didapatkan perhitungan kebutuhan air bersih sebesar  108,02 liter/orang/hari pada Kecamatan Rajabasa.
Dalam usaha mengoptimalkan kebutuhan air bersih untuk penduduk Kecamatan Rajabasa, dengan tingkat pelayanan distribusi perpipaan sebesar 100%. Dari hasil perhitungan diperoleh kebutuhan air bersih untuk rumah tangga (domestik) menggunakan Persamaan 5 pada tahun awal (2021) sebesar 6.483.502 liter/kota/hari.

## Kebutuhan Air Non-domestik
Perhitungan kebutuhan air bersih untuk  kebutuhan Non- domestik berdasarkan standar yang dipakai sebesar 20% dari kebutuhan air bersih domestik. Dari hasil perhitungan diperoleh kebutuhan air bersih non-domestik menggunakan  Persamaan 6 pada tahun awal (2021) sebesar 1.296.700 liter/kota/hari.

## Proyeksi Kehilangan Air Bersih
Perhitungan kehilangan air bersih berdasarkan data proyeksi penduduk sebesar 20% dari jumlah kebutuhan air total  dikali kebutuhan air total. Dari hasil perhitungan diperoleh kehilangan air bersih dengan menggunakan Persamaan 8 pada tahun awal (2021) sebesar  9.336.243 liter/hari.

## Kebutuhan Air Harian Maksimum
Perhitungan kebutuhan air harian maksimum dihitung berdasarkan data yang ada dengan faktor harian maksimum yam digunakan sebesar 1,1. Dari hasil perhitungan diperoleh kebutuhan air harian maksimum dengan menggunakan Persamaan 10 pada tahun awal (2021) sebesar 10.269.867 liter/hari.

## Kebutuhan Air Pada Jam Puncak
Perhitungan kebutuhan air jam puncak dihitung berdasarkan data yang ada dengan faktor harian jam puncak yang digunakan sebesar 1,65. Dari hasil perhitungan diperoleh kebutuhan air pada jam puncak dengan menggunakan persamaan 11 pada tahun awal (2021) sebesar 15.404.801 liter/hari.
Adapun  hasil dari rekapitulasi kebutuhan air pada harian maksimum dan jam puncak didasarkan pada proyeksi penduduk selama 20 tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Kebutuhan air harian maksimum dan jam puncak
Tahun Total Kebutuhan Harian Total Kebutuhan Pada Jam Puncak Liter/ hari Liter /detik Liter/ hari Liter /detik 2021 10.269.867 118,86 15.404.801 178,30 2022 10.686.045 123,68 16.029.068 185,52 2023 11.102.223 128,50 16.653.334 192,75 2024 11.518.401 133,31 17.277.601 199,97 2025 11.934.578 138,13 17.901.868 207,20 2026 12.350.756 142,95 18.526.134 214,42 2027 12.766.934 147,77 19.150.401 221,65 2028 13.183.112 152,58 19.774.668 228,87 2029 13.599.290 157,40 20.398.935 236,10 2030 14.015.467 162,22 21.023.201 243,32 2031 14.431.645 167,03 21.647.468 250,55 2031 14.847.823 171,85 22.271.735 257,77 2033 15.264.001 176,67 22.896.001 265,00 2034 15.680.179 181,48 23.520.268 272,23 2035 16.096.356 186,30 24.144.535 279,45 2036 16.512.534 191,12 24.768.801 286,68 2037 16.928.712 195,93 25.393.068 293,90 2038 17.344.890 200,57 26.017.335 301,13
Evaluasi Sistem Jaringan Pipa menggunakan.….…..…….…..……………………………………………..….…………Mashuri, M Gilang Indra M, Alda F
Tahun Total Kebutuhan Harian Total Kebutuhan Pada Jam Puncak Liter/ hari Liter /detik Liter/ hari Liter /detik 2039 17.761.068 205,57 26.641.602 308,35 2040 18.177.245 210,38 27.265.868 315,58

## Perencanaan Pipa
Pada penelitian ini, pipa yang digunakan adalah jenis pipa HDPE mulai dari ukuran 160 mm hingga 400 mm. pipa yang direncanakan sebanyak 103 pipa dengan ukuran  dan panjang yang bervariasi pada jalur primer dan sekunder. Perencanaan diameter pipa ditunjukkan pada Gambar 1 berikut ini
Gambar 1. Diameter Pipa
Analisis Jaringan Perpipaan dengan Program Epanet 2.0.
Jaringan perpipaan merupakan jaringan yang menghubungkan reservoir hingga nodes yang tersambung menuju daerah pelayanan. Perencanaan sistem jaringan perpipaan menggunakan bantuan pogram Epanet 2.0. Rancangan dilakukan dengan network link dan network nodes.
Data yang dibutuhkan dalam rancangan network link yaitu berupa panjang, diameter dan roughness. Hal-hal
yang perlu diperhatikan dalam perencanaan jaringan perpipaan  diantaranya headloss dan velocity. Data yang dibutuhkan dalam rancangan network nodes yaitu berupa data elevasi dan perhitungan base demand . Hal- hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan jaringan perpipaan diantaranya yaitu nilai pressure -nya tidak diperbolehkan negatif.
Simulasi jaringan perpipaan distribusi air bersih pada Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung dilakukan dengan waktu simulasi 24 jam simulai dari pukul 00.00 wib hingga kewaktu yang sama. Jam puncak terjadi pada pukul 07:00 wib yang merupakan faktor pengali kebutuhan air tertinggi selama 24 jam.
Menurut kriteria pipa distribusi dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2007 dengan nilai velocity minimal 0,3 m/s dan maksimal 3 m/s. Sedangkan untuk nilai headloss maksimum 10 m/km. Adapun pipa dengan velocity di bawah kriteria minimum dapat dilihat pada Tabel 4. Sedangkan pipa dengan headloss di atas kriteria nilai maksimum dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 4. Daftar pipa dengan velocity di bawah kriteria nilai minimum Pipa Velocity (m/s) Pipa Velocity (m/s) Pipa 3 4,19 Pipa 38 0,03 Pipa 4 4,21 Pipa 42 0,03 Pipa 6 0,02 Pipa 46 0,01 Pipa 7 0,16 Pipa 50 0,04 Pipa 8 0,10 Pipa 51 0,06 Pipa 10 0,05 Pipa 52 0,03 Pipa 12 0,15 Pipa 53 0,04 Pipa 13 0,09 Pipa 54 0,07 Pipa 15 0,06 Pipa 55 0,1 Pipa 18 0,06 Pipa 57 0,03 Pipa 19 0,02 Pipa 76 0,16 Pipa 20 0,15 Pipa 77 0,09 Pipa 21 0,07 Pipa 80 0,12 Pipa 22 0,05 Pipa 81 0,09 Pipa 24 0,03 Pipa 82 0,05 Pipa 26 0,05 Pipa 83 0,08 Pipa 28 0,01 Pipa 84 0,05 Pipa 29 0,11 Pipa 85 0,1 Pipa 34 0,04 Pipa 86 0,5
Tabel 5. Daftar pipa dengan headloss di atas kriteria nilai maksimum No Pipa Unit Headloss (m/km) 1 Pipa 3 89,35 2 Pipa 4 90,22 3 Pipa 11 41,29 4 Pipa 40 10,38
Evaluasi Sistem Jaringan Pipa menggunakan.….…..…….…..……………………………………………..….…………Mashuri, M Gilang Indra M, Alda F
No Pipa Unit Headloss (m/km) 5 Pipa 59 18,34 6 Pipa 60 13,75 7 Pipa 61 15,29 8 Pipa 93 11,32 9 Pipa 94 10,35 10 Pipa 100 23,58 11 Pipa 101 20,66 12 Pipa 102 18,93
Adapun nilai headloss dan velocity dari pipa-pipa
tersebut berdasarkan dari running program. Berikut adalah hasil running Epanet 2.0. dengan menunjukkan nilai velocity dan unit headloss ditunjukkan pada Gambar 2 dan Gambar 3 sebagai berikut ini
Gambar 2. Nilai Velocity pada Pukul 07:00
Gambar 2. Nilai Unit Headloss pada Pukul 07:00
Berdasarkan  Gambar 2 dan Gambar  3 hasil running Epanet 2.0. dapat  dilihat bahwasanya masih terdapat beberapa pipa yang nilai velocity dan unit headloss masih terdapat beberapa yang tidak memenuhi persyaratan berdasarkan  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2007.
Hal ini disebabkan karena lokasi pipa berada dititik akhir jalur distribusi dan elevasi Nodes yang ketinggiannya tidak teratur sehingga kecepatan aliran berkurang. Simulasi trial and error atau dengan solver dapat dilakukan sebagai indikator untuk mendapatkan diameter pipa yang tepat sebagai persyaratan nilai velocity dan headloss yang bersumber dari PermenPU Tahun 2007.

## Perencanaan Pompa
Pompa direncanakan berjumlah  5 pompa dengan 1 jenis pompa sentrifugal dan 4 pompa  booster. Untuk pompa sentrifugal dengan head pompa sebesar 40 m dan actual flow sebesar 65 liter/detik.  Adapun  pompa booster dengan head pompa sebesar 123 m dan actual flow sebesar 75,70 liter/detik.  Berikut adalah gambar dari  posisi  perencanaan pompa distribusi ditunjukkan pada Gambar 4.
Evaluasi Sistem Jaringan Pipa menggunakan.….…..…….…..……………………………………………..….…………Mashuri, M Gilang Indra M, Alda F

## Perencanaan Reservoir
Lokasi reservoir terletak di Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung yang memiliki elevasi ketinggian 133 m. untuk merencanakan suatu kapasitas reservoir digunakan data kebutuhan air jam puncak. Adapun data kebutuhan air jam puncak dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut.
Sebelum merencanakan dimensi reservoir, dilakukan perhitungan mengenai kapasitas reservoir dan didapatkan volume reservoir dengan menggunakan persamaan 12 sebesar 1.136 m 3 dengan perencanaan waktu penampungan (t) selama 1 jam. Untuk menghitung perencanaan dimensi reservoir sebagai berikut:
Volume reservoir = 1.136 m 3 Panjang = 19 m Lebar = 16 m Tinggi = 4 m = 1.216 m 3 > 1.136 m 3
Maka didapatkan dimensi reservoir sebesar 19 x 16 x 4 yang dapat menampung kapasitas reservoir sebesar 1.136 m 3 selama 20 tahun mendatang.
Tabel 6. Debit kebutuhan tahun proyeksi No Tahun m 3 /jam 1 2021 641,86 2 2022 667,87 3 2023 693,88 4 2024 719,90 5 2025 745,91 6 2026 771,92 7 2027 797,93 8 2028 823,94 9 2029 849,95 10 2030 875,96 11 2031 901,97 12 2032 927,98 13 2033 954,00 14 2034 980,01 15 2035 1006,02 16 2036 1032,03 17 2037 1058,04 18 2038 1084,05 19 2039 1110,06 20 2040 1136,07 Debit Puncak Maksimum = 1.136 m 3 /jam
Gambar 4. Perencanaan Letak Pompa

## KESIMPULAN
Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Proyeksi penduduk pada penelitian ini menggunakan metode aritmatika karena nilai korelasinya 1 dengan proyeksi penduduk 20 tahun mendatang sebesar 106.235 jiwa
2.  Berdasarkan survei, rata-rata kebutuhan air bersih masyarakat harian sebesar 108,02 liter/orang/hari.
3.  Pemodelan distribusi air bersih dilakukan secara network link dan network nodes dengan perencanaan pipa yang digunakan menggunakan jenis pipa HDPE dengan diameter 160-400 mm, dan digunakan 1 jenis pompa sentrifugal dan 4 pompa  booster. Direncanakan ukuran dimensi reservoir sebesar 19 m x 16 m x 4 m yang dapat menampung volume reservoir sebesar 1.136 m 3 hingga tahun 2040.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih disampaikan  kepada semua pihak  yang  terlibat dalam  penelitian ini khususnya Badan Pusat Statitik Kota Bandar Lampung, Masyarakat Kecamatan Rajabasa sehingga pelaksanaan penelitian ini dapat berjalan dengan baik

## REFERENSI
Al-Layla, M.A. (1987). Water Supply Engineering Design. Michigan: Ann Arbor Science  Publisher Inc. Juwono, P. T., & Subagiyo, A. (2018). Sumber Daya Air dan Pengembangan Wilayah: Infrastruktur Keairan Mendukung Pengembangan Wisata, Energi dan Ketahanan Pangan (1 ed.). Universitas Brawijaya.
Lampung, B. P. (2021). Kecamatan Rajabasa Dalam Angka 2021. Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik.
Maulidya, L. N., Prayogo, T. B., & Bisri, M. (2018). Studi Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Distribusi Air Bersih di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang menggunakan Software Epanet 2.0. Nelwan, F., Wuisan, E. M., & Tanudjaja, L. (2013). Perencanaan Jaringan Air Bersih Desa Kima Wori. Jurnal Sipil Statik, 679 Pudyastuti, P. S., W, G. D., Fatchan, A. K., & Kuswantomo. (2017). Rekayasa Irigasi Dan Bangunan Air. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
Rossman, L. A. (2000). EPANET 2.0. Users Manual. Cincinnati: U.S. Environmental Protection Agency.
Syofzan, Z. (2017). Analisa Ketersediaan Air Bersih untuk Kebutuhan Penduduk di Kecamatan Pauh Kota Padang. Seminar Nasional Strategi Pengembangan Infrastruktu ke-3 (SPI-3), 57. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (2007) Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 18/PRT/M2007.