## Pengolahan Air Limbah untuk Pemanfaatan Penyiraman Tanaman di Rumah Sakit Y Kabupaten Tuban
Lestari Ayu Septian Pamungkas 1 , Restu Hikmah Ayu Murti 2 , Elanda Reinelda Purnama 3 , Annisa Kurniasavira Utami 4
1,2 Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
3,4 PT Mitra Hijau Indonesia Email: lestariayusp@gmail.com; restu.hikmah.tl@upnjatim.ac.id; reinelanda@gmail.com; annisakvira@gmail.com

## ABSTRAK
Rumah Sakit Y menghasilkan limbah domestik dari kegiatan pencucian linen, dapur gizi, tindakan medis,  wastafel,  pemulasaran  jenazah,  toilet  pasien,  toilet  karyawan,  toilet  pengunjung,  masjid,  dan kantin. Limbah yang dihasilkan akan dimanfaatkan untuk penyiraman tanaman di Ruang Terbuka Hijau sekitar Rumah Sakit dengan volume air limbah yang dihasilkan sebesar 189,12 m 3 /hari. Air Limbah mengandung BOD, COD, Amonia, dan Fosfat dengan kadar fosfat melebihi baku mutu, sehingga perlu dilakukan  pengolahan  sebelum  dimanfaatkan  untuk  penyiraman  tanaman.  Rumah  Sakit  Y  memiliki IPAL  yang  telah  beroperasi  sehingga  dilakukan  evaluasi  terhadap  kemampuan  pengolahannya  dan metode penyiraman yang dilakukan. Hasil pengolahan akan dimanfaatkan untuk penyiraman tanaman di Rumah Sakit Y dengan luas Ruang Terbuka Hijau adalah 6.206,5 m 2 . Kebutuhan air setiap satuan luasnya  adalah  0,002  m 3 /m 2 setiap  kali  dilakukan  penyiraman  tanaman.  Penyiramanan  tanaman dipengaruhi  oleh  musim,  pada  musim  kemarau  penyirman  tanaman  dilakukan  2  kali  sehari  dengan kebutuhan  air  sebesar  24,8  m 3 /hari.  Ketika  musim  penghujan  penyiraman  dilakukan  1  kali  sehari disesuaikan dengan kondisi cuaca dengan kebutuhan air untuk penyiraman tanaman adalah 12,4 m 3 /hari. Kata Kunci : air limbah, penyiraman, rumah sakit.

## ABSTRACT
Y Hospital produces domestic waste from linen washing activities, nutritional kitchens, medical procedures, washbasins, corpse disposal, patient toilets, employee toilets, visitor toilets, mosques and canteens.  The  waste  generated  will  be  used  for  watering  plants  in  Green  Open  Spaces  around  the Hospital with a volume of waste water produced of 189.12 m 3 /day. Wastewater contains BOD, COD, Ammonia  and  Phosphate  with  phosphate  levels  exceeding  the  quality  standard,  so  it  needs  to  be processed before it is used for watering plants. Hospital Y has an WWTP that has been operating so an evaluation  is  made  of  its  processing  capability  and  the  irrigation  method  used.  The  results  of  the processing will be used for watering plants at Hospital Y with an area of green open space of 6,206.5 m 2 . The water requirement per unit area is 0.002 m 3 /m 2 each time the plants are watered. Watering the plants is influenced by the season, during the dry season watering the plants is done 2 times a day with a water requirement of 24.8 m 3 /day. During the rainy season, watering is done 1 time per day according to weather conditions with the water requirement for watering plants is 12,4 m 3 /day. Key words: wastewater, watering, hospital.
Submitted: 14 Dec 2022 Reviewed: 27 Dec 2022 Revised: 18 Jan 2023 Published: 01 Feb 2023

## PENDAHULUAN
Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan  yang  harus  memperhatikan  kondisi lingkungan  karena  kondisi  sehat  diperoleh  dari lingkungan  sekitar  yang  sehat  (Arthono  & Hartanto,  2022;  Habibi,  2020).  Rumah  Sakit  Y menyelenggarakan  pelayanan  paripurna  yang menunjukkan kompleksitas kegiatan pelayan di Rumah  Sakit.  Pelayanan  paripurna  meliputi promotif,  preventif,  kuratif,  dan  rehabilitatif dengan  pelayanan  berupa  rawat  inap,  rawat jalan,  dan  gawat darurat  sesuai  pada  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
Limbah  Rumah  Sakit  terdiri  dari  limbah medis  dan  non  medis  yang  memiliki  perbedaan pengolahan  (Permadi,  2011).  Limbah  medis merupakan  limbah  infeksius  berasal  dari kegiatan  rumah  sakit  sehingga  termasuk  limbah beracun  dan  berbahaya  (B3)  karena  dapat membahayakan  lingkungan  dan  makhluk  hidup (Purwanti,  2018;  Salman  et  al.,  2021).  Limbah non  medis  dihasilkan  dari  kegiatan  operasional rumah  sakit  yaitu  dari  kegiatan  rawat  inap, pencucian, dapur, dan kegiatan domestik lainnya. Tercapainya  kondisi  lingkungan  yang  sehat dilakukan  dengan  mengolah  limbah  yang dihasilkan.
Limbah Rumah Sakit Y berasal dari kegiatan operasional  seperti  kegiatan  pencucian  linen, dapur gizi, tindakan medis, wastafel, pemulasaran jenazah,  toilet  pasien,  toilet  karyawan,  toilet pengunjung,  masjid,  dan  kantin.  Air  limbah tersebut  mengandung  BOD,  COD,  Amonia,  dan Fosfat  dengan  kandungan  Fosfat  melebihi  baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup  Dan  Kehutanan  Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun  2021  Tentang  Tata  Cara Penerbitan  Persetujuan  Teknis  Surat  Kelayakan Operasional  Bidang  Pengendalian  Pencemaran Lingkungan  kegiatan  pembuangan  dan/atau pemanfaatan air limbah meliputi pembuangan ke Badan  Air  permukaan,  ke  formasi  tertentu,  ke Laut dan Pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah. Lokasi Rumah Sakit Y jauh dari Badan Air  dan  Laut  sehingga  dilakukan  pemanfaatan untuk  aplikasi  ke  tanah  dengan  melakukan penyiraman  tanaman/  Ruang  Terbuka  Hijau  di area Rumah Sakit Y.
Penelitian  pemanfaatan  air  limbah  untuk penyiraman  tanaman  dilakukan  oleh  Rosadi (2021) menggunakan limbah air bekas cuci piring yang  memiliki  kandungan  zink  sehingga  baik untuk  untuk  tanaman.  Pengolahan  limbah  cair domestik untuk pemanfaatan penyiraman tanaman  oleh  Busyairi  (2020)  menggunakan
pengolahan Biologi seperti Biofilter Anaerob dan Biofilter Aerob dengan persentase efektivitasnya dalam  rentang  56,73%  -  97,65%.  Penerapan pemanfaatan  kembali  air  limbah  dilakukan  pada Kawasan Pariwisata Nusa Dua dengan menggunakan  sistem Lagoon tertuang  pada penelitian Andini (2019).
Oleh  karena  itu,  pengolahan  dilakukan  di IPAL  Rumah  Sakit  Y  yang  telah  beroperasi sehingga  akan  dilakukan  evaluasi  terhadap kemampuan pengolahan dan metode penyiraman yang  dilakukan.  Hasil  pengolah  IPAL  harus sesuai  dengan  baku  mutu  Peraturan  Gubernur Jawa  Timur  No.  72  Tahun  2013  Tentang  Baku Mutu  Air  Limbah  Bagi  Industri  Dan/Atau Kegiatan Usaha Lainnya  dan Peraturan Menteri Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  Republik Indonesia Nomor P.68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu  Air  Limbah  Domestik.  Pemanfaatan  air untuk  penyiraman  tanaman  harus  sesuai  dengan Baku  Mutu  Kelas  Air  Sungai  Nasional  pada Lampiran  VI  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perlindungan Dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yaitu  kelas  4 untuk pemanfaatan penyiraman.  Pengolahan air limbah  untuk  pemanfaatan  termuat  dalam dokumen  Persetujan  Teknis  Pemenuhan  Baku Mutu Air Limbah Tahun 2022.
Gambar 1. Lokasi Kegiatan Berdasarkan Sesuai RTRW Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040 (Sumber:  Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020)
Lokasi Kegiatan

## METODE PENELITIAN Tempat dan waktu penelitian
Lokasi  Rumah  Sakit  berada  di  Kecamatan Tuban,  Kabupaten  Tuban,  Provinsi  Jawa  Timur dengan  luas  lahan  adalah  ±44.910  m 3 .  Lokasi kegiatan telah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Tuban  Tahun 2020-2040  yang  ditampilkan  pada  Gambar  1. Penelitian  dilakukan  selama  Bulan  Oktober  – Desember  2022  bersamaan  dengan  penyusunan dokumen  Persetujuan  Teknis  Pemenuhan  Baku Mutu Air Limbah.

## Metodologi
Metode pelaksanaan penelitian dilakukan sesuai bagan  alir  pada  Gambar  2.  Penelitian  dimulai dengan studi literatur untuk mengetahu kebutuhan  data  yang  diperlukan.  Data  yang digunakan  pada  penelitian  berupa  data  primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data  yang  dilakukan  adalah  observasi  dan wawancara. Pegumpulan data primer dilakukan dengan observasi kondisi eksisting Rumah Sakit Y.  Wawancara  dilakukan  selama  kegiatan observasi  untuk  mengetahui  kondisi  IPAL eksisting  dan  rencana  pemanfaatannya.  Data sekunder diperoleh dari dokumen yang dimiliki Rumah  Sakit  Y  seperti  desain  IPAL,  hasil  uji inlet  dan  outlet  IPAL  selama  3  bulan  terakhir, dan  perizinan  lingkungan  yang  telah  dimiliki. Kemudiaan  data  yang  terkumpul  dilakukan analisis untuk penyusunan laporan. Penyusunan laporan  berdasarkan  dokumen  Persetujuan Teknis  Pemenuhan  Baku  Mutu  Air  Limbah Rumah  Sakit  Y  pada  Tahun  2022  dengan melakukan analisis kualitatif dengan hasil akhir berupa  deskripsi  dan  penjelasan  terhadap pengolahan  limbah  dan  pemanfaatan  air  untuk penyiraman (Rosadi et al., 2021).
Gambar 2. Metode Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik Air Limbah
Air limbah Rumah Sakit Y berasal dari kegiatan domestik  seperti  dapur  gizi,  tindakan  medis, toilet, wastafel, masjid, pencucian linen, kantin, dan  pemulasaran  jenazah. Air limbah  domestik yang  dihasilkan  mengandung  COD,  BOD, Amonia,  dan  fosfat  dengan  kandungan  fosfat melebihi  baku  mutu.  Karakteristik  air  limbah disajikan pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Karakteristik Influent IPAL No. Parameter Satuan BM  *) **) Hasil Uji 1. Suhu *) **) °C 30 27,5 2. TSS *) **) mg/L 30 2,5 3. pH *) **) - 6-9 7,92 4. BOD 5 *) **) mg/L 30 8,0 5. COD *) **) mg/L 80 <10,0 6. NH 3 -N bebas **) mg/L 0,1 <0,1 7. Phospat total **) mg/L 2 4,91 8. Total Coliform MPN/100 ml 3000 -
(Sumber:  Hasil  Uji  Laboratorium  yang  dilakukan  Rumah Sakit Y, 2022) Keterangan:
**)  =  Baku  Mutu  (BM)  mengacu  pada  Peraturan  Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  No.  P68  Tahun  2016 (Lampiran I Bagi Pelayanan Kesehatan)
***) = Baku Mutu (BM) mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013 (Lampiran III Bagi Usaha Rumah Sakit)

## Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit Y
Kapasitas  IPAL  yang  dimiliki  Rumah  Sakit  Y sebesar  200  m 3 dengan  luas  bangunan  181  m 3 . Effluent akan ditampung sementara dan selanjutnya akan dimanfaatkan untuk penyiraman Ruang Terbuka Hijau.
Rumah  Sakit  Y  menghasilkan  limbah  dengan volume  189,12  m 3 /hari  yang  berasal  dari penggunaan  air  bersih  kegiatan  operasional Rumah Sakit. Sumber air bersih yang digunakan berasal dari air tanah (sumur bor) yang ditampung pada  tandon  sebelum  disalurkan  pada  masing- masing  kegitan  yang  memerlukan  air  bersih. Kebutuhan  air  pada  masing-masing  kegiatan ditampilkan  pada  Gambar  4  merupakan  neraca penggunaan  air  bersih.  Bagan  alir  proses pengolahan  Air  Limbah  dapat  dilihat  pada Gambar 3.
Gambar 3. Diagram Alir Proses Pengolahan Air Limbah
(Sumber: Dokumen Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Rumah Sakit Y, 2022)
Sumur Bor (236,4 m3/hari) Air Bersih Roof Tank Toilet Karyawan (45 m3/hari) Toilet Pasien RI (177,3 m3/hari) Toilet Umum (1,35 m3/hari) Masjid (1,5 m3/hari) Kantin (0,25 m3/hari) Aula (10 m3/hari) Pemulasaran Jenazah (1 m3/hari) Pencucian Ambulance (3 m3/hari) Air Limbah (36 m3/hari) Air Limbah (141,84 m3/hari) Air Limbah (1,08 m3/hari) Air Limbah (1,2 m3/hari) Air Limbah (0,2 m3/hari) Air Limbah (8 m3/hari) Air Limbah (0,8 m3/hari) Air Limbah (2,4 m3/hari) IPAL RS ( 189,12 m3/hari) Meresap ke tanah ( m3/hari) Habis pakai 9 m3/hari Habis pakai 35,46 m3/hari Habis pakai 0,27 m3/hari Habis pakai 0,3 m3/hari Habis pakai 0,05 m3/hari Habis pakai 2 m3/hari Habis pakai 0,2 m3/hari Habis pakai 0,6 m3/hari Pemanfaatan untuk Penyiraman
Gambar 4. Neraca Air Rumah Sakit Y
(Sumber: Dokumen Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Rumah Sakit Y, 2022)
Parameter BOD, COD, Amonia, dan Fosfat akan dilakukan pemantauan 1 bulan sekali sedangkan pH, Suhu, dan Debit dilakukan pengukuran setiap hari. Parameter yang melebihi baku mutu adalah Fosfat  yang  berasal  dari  penggunaan  deterjen.
Parameter  Fosfat  melebihi  baku  hanya  pada kondisi  tertentu  dimana  terjadi  kerusakan  mesin cuci  pada  unit laundry .  Hal  ini  mengakibatkan tingginya kandungan Fosfat dalam air limbah. Air limbah  diolah  dengan  reaktor  sesuai  bagan  alir
e-ISSN: 2655-934X
Gambar  3  dengan  proses  pengolahan  yang berlangsung pada reaktor adalah.
1. Pre-treatment
Air  limbah  dari  Instalasi  gizi  dan  unit  kerja laundr y  dilakukan  penghilangan grease (lemak)  dan  busa  dengan  melakukan pre- treatment penangkap  lemak.  Selain  itu  juga terdapat pretreatmen t berupa septic tank untuk air limbah dari kegiatan toilet, dan laboratorium.
2. Screen Facility
Screen  facility terdiri  dari  dua  proses  yang saling berhubungan yaitu Lift Station dan Auto Rake  Screen . Lift  Station merupakan  tempat penampungan  sementara  dari influent air buangan yang. Lift station ini bertugas untuk memompa air limbah tersebut sehingga dapat naik dan masuk ke proses pengolahan di dalam bangunan IPAL.
Auto  Rake  Screen merupakan  proses  untuk menyaring  serpihan-serpihan  seperti  plastik, pohon,  kain,  bahan  bahan  organik,  dan padatan yang besar . 3. Buffer Basin
Buffer  basin atau  bak  buffer  merupakan  bak pengumpul  dengan  sistem  ekualisasi.  Pada bak buffer terjadi pencampuran atau pengadukan  sehingga  meningkatkan  kadar oksigen  dalam  air  sehingga  COD  dan  BOD dapat  teremoval  dengan  presentase  30-60% (Yanitra  et  al.,  2013).  Laju  aliran  akan distabilkan  atau  diatur  pada Buffer  basin , kemudian akan masuk ke unit proses Fluidized Bed Biofilm Reactor harus memiliki laju aliran yang  konstan  agar  tidak  mempengaruhi efisiensi pengolahan proses biologisSistem
4. Fluidized Bed Biofilm Reactor (FBBR)
5. Fluidized  Bed  Bio-Flim  Reactor merupakan pengolahan utama dari sistem pengolahan air limbah di RSUD dr. R. Koesma Tuban. Pada unit  FBBR  terdapat  media  mengapung  ( bio- green )  sebagai  mikroorganisme  tumbuh secara suspensi dan melekat untuk mendegradasi  polutan  organik.  Air  Limbah RSUD  dr.  R.  Koesma  Kabupaten  Tuban memiliki  kandungan  f osfat melebihi  baku mutu,  pengolahan  menggunakan  FBBR mampu menyisihakan kandungan COD dalam rentang 80-90% dan fosfat adalam rentang 70- 85% (Nelson et al., 2017). Kadar amonia pada yang  dapat  disisihkan  pada  FBBR  mencapai 94%  (Zulkifli  et  al.,  2022)  dan  mampu menysihkan BOD mencapai 80-90% (Rohmanna et al., 2021) 6. Bak Pengendap
Pada Bak Pengendap terjadi pemisahan air dan lumpur yang akan  mengendap  secara
gravitasi.  Lumpur  dikumpulkan  oleh selting sludge scrapper dimasukkan ke dalam sludge hopper yang terdapat di tengah-tengah bak 7. Bak Air Terolah ( Treated Water Basin ) Bak  air  terolah  berfungsi  sebagai  penyimpan sementara yang dilapisi penutup dan memiliki lubang inspeksi.
8. Up-flow Filter Up-flow Filter merupakan
reaktor penyaringan  dengan  arah  aliran Up-flow menggunakam media untuk  dilakukan proses absorpsi  sehingga  dapat  menghilangkan padatan  tersuspensi  (Istimewa  et  al.,  2022).
Efisiensi  penyisihan  parameter  pada  reaktor adalah COD sebesar 12 % BOD sebesar 25%, dan TSS sebesar 30%.
9. Desinfectant Basin
Bak  desinfeksi  terdiri  dari  dua  kolam  atau pond .  Kolam  pertama  adalah holding  pond (kolam  penerima)  yang  mempunyai  tugas untuk  melakukan backwash  upflow  filter. Kemudian pond yang kedua yaitu mixing pond (kolam pencampuran untuk desinfeksi.
Sebagai  catatan,  air  limbah  yang  telah dilakukan  desinfeksi  tidak  boleh  digunakan untuk backwash pada upflow filter karena akan membunuh bakteri dalam FBBR . Untuk desinfeksi pihak Rumah Sakit Y menggunakan TCCA (Asam Tri-
chloroisocyanuric) sebagai bahan kimia yang ditambahkan untuk treatment . Fasilitas desinfeksi  digunakan  untuk  mensterillkan effluent sebelum  dilepas  keluar  dari  IPAL ( outlet ). 10. Sludge Storage Basin Sludge akan  ditampung  sementara  di sludge storage basin sebelum dipindahkan ke sistem dewatering . Sludge  storage  basin digunakan untuk menampung lumpur selama 7 hari.
11. Sludge Dewatering System
Sludge limbah  memiliki  kandungan  air  99%. Setelah  digumpalkan  dengan  FeCl 3 dan setelah  proses dewatering ,  kandungan  airnya menjadi  75%.  Selama  proses dewatering ,  air perkotaan ( city water ) digunakan dalam proses pembersihan belt . Akhirnya sludge yang telah melalui  proses dewatering dan  membentuk sludge cake diangkut ke luar rumah sakit atau dibakar dalam incinerator .
12. Effluent
Air  limbah  yang  telah  diolah  dan  memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan akan dialirkan  ke  bak  indikator  dan  penampung. Kemudian  air  tersebut  akan  dimanfaatkan untuk penyiraman dan flushing toilet .
Setiap unit pada IPAL Rumah Sakit Y memiliki kemampuan  untuk  pengolahan  limbah  yang
masih  baik  sehingga  dihasilkan effluent yang dapat memenuhi baku mutu. Terpenuhinya baku mutu menunjukkan kelayakan IPAL Rumah Sakit
dengan  efisien  setiap  unit  dapat  disajikan  pada Tabel 2.
Tabel 2 Efisiensi Penyisihan IPAL No Item/Parameter COD BOD 5 TSS NH 3 Bebas Phospat Total Total Coliform 1 Baku Mutu (mg/l) 80 30 30 0,1 2 0 2 Influen (mg/l) 10 8 2,5 0,1 4,91 3000 3 Auto Rake Screen Masuk (mg/l) 10 8 2,5 0,1 4,91 3000 Persentase removal (%) 0 0 0 0 0 0 Keluar (mg/l) 10 8 2,5 0,1 4,91 3000 4 Buffer Basin Masuk (mg/l) 10 8 2,5 0,1 4,91 3000 Persentase removal (%) 60 30 0 0 0 0 Keluar (mg/l) 4 5,6 2,5 0,1 4,91 3000 5 FBBR Masuk (mg/l) 4 5,6 2,5 0,1 4,91 3000 Persentase removal (%) 90 80 0 70 79,5 0 Keluar (mg/l) 0,4 1,12 2,5 0,03 1,01 3000 6 Bak Pengendap Masuk (mg/l) 0,4 1,12 2,5 0,03 1,01 3000 Persentase removal (%) 0 0 20 0 0 0 Keluar (mg/l) 0,4 1,12 2 0,03 1,01 3000 7 Bak Air Terolah Masuk (mg/l) 0,4 1,12 2 0,03 1,01 3000 Persentase removal (%) 0 0 0 0 0 0 Keluar (mg/l) 0,4 1,12 2 0,03 1,00655 3000 8 Upflow Filter Masuk (mg/l) 0,4 1,12 2 0,03 1,00655 3000 Persentase removal (%) 65 30 0 75 0 0 Keluar (mg/l) 0,14 0,78 2 0,0075 1,01 3000 9 Desinfeksi Masuk (mg/l) 0,14 0,78 2 0,0075 1,01 3000 Persentase removal (%) 0 0 0 0 0 100 Keluar (mg/l) 0,14 0,78 2 0,01 1,01 0 10 Effluen (mg/l) 0,14 0,78 2 0,01 1,01 0 11 Keterangan OK OK OK OK OK OK
(Sumber: Dokumen Persetujuan Teknis Baku Mutu Air, 2022)
Hasil  pengolahan  air  limbah  dibandingkan dengan  Baku  Air  Sungai  Nasional  pada Lampiran  VI  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22 Tahun  2021  Tentang  Pedoman  Perlindungan Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  termasuk
kelas 4 sehingga penggunaan untuk pemanfaatan penyiraman tanaman telah sesuai sehingga dapat dimanfaatkan untuk penyiraman tanaman.  Hasil uji outlet IPAL ditampilkan dalam Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Uji Outlet IPAL No. Parameter Satuan BM *) **) Hasil Uji Baku Mutu Air Nasinal Kelas 4 ***) Inlet Outlet 1. Suhu *) **) °C 30 27,5 28,5 Dev 3 2. TSS *) **) mg/L 30 2,5 <2 400 3. pH *) **) - 6-9 7,92 7,07 6-9 4. BOD 5 *) **) mg/L 30 8,0 0,78 12 5. COD *) **) mg/L 80 <10,0 <0,14 80 6. NH 3 -N bebas **) mg/L 0,1 <0,1 <0,03 - 7. Phospat total **) mg/L 2 4,91 <1,01 - 8. Total Coliform MPN/100 ml 3000 - 360 10.000
(Sumber: Dokumen Persetujuan Teknis Baku Mutu Air, 2022)
e-ISSN: 2655-934X
Keterangan:
*)  = Baku Mutu (BM) mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P68 Tahun 2016 (Lampiran I Bagi Pelayanan Kesehatan)
**)  = Baku Mutu (BM) mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013 (Lampiran III Bagi Usaha Rumah Sakit)
***)=  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2021  Tentang  Pedoman  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, (Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional)

## Pemanfaatan Untuk Penyiraman Tanaman
Air  Limbah  yang  telah  diolah  akan dimanfaatkan  untuk  penyiraman  tanaman  di Ruang Terbuka Hijau pada  area Rumah Sakit Y yang  memiliki  luas  6.206,5  m 2 .  Lokasi  RTH
untuk pemanfaatan penyiraman ditampilkan pada Gambar  5.  Kebutuhan  air  untuk  penyiraman setiap  1  m 3 RTH  sebesar  0,002  m 3 /m 2 (Handayani,  2013).  Jumlah Effluent maksimum yang  berpotensi  dapat  dimanfaatkan  untuk penyiraman RTH sebesar 189,12 m 3 /hari.

## Gambar 5 Lokasi Ruang Terbuka Hijau untuk Pemanfaatan Air
Lokasi  RTH  yang  dekat  dengan  bak penampung penyiraman dilakukan dengan selang langsung  dari  bak  penampung.  Apabila  lokasi berada  jauh  dari  lokasi  IPAL  maka  akan digunakan tangki fiber dengan volume 6m 3 untuk menampung air sebelum dimanfaatkan.
Penyiraman dilakukan pada pagi hari pukul 06.00  -  09.00  WIB  dan  sore  hari  pukul  15.00  - 18.00  WIB.  Pada  saat  musim  hujan  akan disesuaikan dengan cuaca hari itu. Kebutuhan air untuk penyiraman pada Tabel 4 berikut.
Tabel 4. Perhitungan Kebutuhan Air untuk Penyiraman Musim Luas Area (m 2 ) Kebutuhan Air Untuk Penyiraman Kebutuhan Air (m 2 /m 3 ) Frekuensi (kali/ hari) Jumlah Kebutuhan Air (m 3 /hari) 1 2 3 4 5= 2*3*4 Kemarau 6.206,5 0,002 2 24,826 Penghujan 6.206,5 0,002 1 12,413
(Sumber:  Dokumen Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Rumah Sakit Y, 2022)
Pemanfaatan  air  limbah  dari  kegiatan penyiraman  RTH  setiap  harinya  memerlukan 24,826  m 3 /hari  saat  musim  kemarau  dan  12,413 m 3 /hari saat musim penghujan. Sehingga terdapat sisa  air  e ffluent IPAL  pada  musim  kemarau sebesar  164,294  m 3 /hari  dan  saat  musim penghujan  sebesar  176,  706  m 3 /hari.  Sisa  air dimanfaatkan  untuk  untuk  penyiraman  toilet ( flushing ) (Handayani,  2013).  Semua  RTH  pada area  rumah  sakit  dapat  terlayani  sehingga penggunaan  air  untuk  penyiraman  memiliki efisiensi 100%.
Pemanfaatan untuk flushing toilet disesuaikan dengan jumlah pengunjung maksimal rumah sakit. Berdasarkan SNI 03-7065-2005 Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing kloset katub gelontor  meembutuhkan  air  sebesar  0,015  m 3 untuk  setiap  kali  melakukan flushing .  Sehingga diperoleh  kebutuhan  air  untuk flushing  toilet sebesar 150, 57 (m 3 /hari). Sehingga pemanfaatan air untuk penyiraman tanaman dan flushing toilet memenuhi  kebutuhan  air  dan  tidak  perlu tambahan air bersih pada kegiatan tersebut.

## KESIMPULAN
Limbah  Rumah  Sakit  Y  telah  memenuhi baku  mutu,  berarti  IPAL  yang  digunakan  masih layak  dan  efektif.  Air  limbah  sebesar 189,12 m 3 /hari  berasal  dari  kegiatan  pencucian  linen, dapur gizi, tindakan medis, wastafel, pemulasaran jenazah,  toilet  pasien,  toilet  karyawan,  toilet pengunjung, masjid, dan kantin. Hasil pengolahan  IPAL  digunakan  untuk  penyiraman sebesar  24,8  m 3 /hari  saat  musim  kemarau  dan 12,4  m 3 /hari  saat  musim  penghujan.  Sehingga memiliki sisa pada musim kemarau sebesar 164,3 m 3 /hari dan saat musim penghujan sebesar 176,7 m 3 /hari yang digunakan untuk flushing toilet.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Universitas  Pembangunan  Veteran  Jawa  Timur dan  PT.  Mitra  Hijau  Indonesia  yang  telah membantu terlaksananya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Andini,  S.  A.,  &  Arida,  I.  N.  S.  (2019).
Pengelolaan  Air  Limbah  Hotel  dan Pemanfaatannya dalam Pembangunan
Pariwisata Berkelanjutan: Studi Kasus pada Pengelolaan  Air  Limbah  Lagoon,  ITDC, Nusa  Dua. Jurnal  Destinasi  Pariwisata ,
7 (2), 339–343.
Arthono, A., & Hartanto, E. (2022). Perencanaan Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah  Sakit. Jurnal  Komposit:  Jurnal Ilmu-Ilmu  Teknik  Sipil , 5 (2),  55–63. https://doi.org/10.32832/komposit.v5i2.62
82
SNI  03-7065-2005  Tata  Cara  Perencanaan Sistem Plambing, Badan Standar Nasional 23 (2005).
Busyairi,  M.,  Adriyanti,  N.,  Kahar,  A., Nurcahya,  D.,  &  Sariyadi,  S.  (2020).
Efektivitas Pengolahan Air Limbah Domestik  Grey  Water  dengan  Proses Biofilter  Anaerob  dan  Biofilter  Aerob (Studi Kasus: IPAL INBIS Permata Bunda, Bontang). Jurnal  Serambi  Engineering , 5 (4),
1306–1312. https://doi.org/10.32672/jse.v5i4.2316
Habibi,  R.  J.  Y.  J.  (2020).  Studi  Tentang Pengelolaan Limbah Medis di Rumah Sakit Sahabat,  Kabupaten  Pasuruan. Jurnal Mitra Manajemen , 4 (9), 1417–1429.
Handayani, D. S. (2013). Kajian Pustaka Potensi Pemanfaatan Greywater sebagai Air Siram WC  dan  Air  Siram  Tanaman  di  Rumah Tangga. Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi  Dan  Pengembangan  Teknik Lingkungan , 10 (1), 41–50.
Istimewa, M. C. N., Sudiro, & Hendriarianti, E.
(2022). Penjernihan Air Baku Kali Lamong Menggunakan  Metode  Filtrasi  Upflow (Kali Lamong Raw Water Cleaning Using Upflow Filtration Methode). Jurnal Enviro , 1 (1), 1–6.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor: P.68/Menlhk-Setjen/2016  Tentang  Baku Mutu Air Limbah Domestik, 1 (2016).
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  5 tahun  2021  tentang  Tata  cara  Penerbitan Persetujuan Teknis Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian pencemaran Lingkungan, Kementrian
Lingkungan Hidup (2021).
Nelson,  M.  J.,  Nakhla,  G.,  &  Zhu,  J.  (2017).
Fluidized-Bed  Bioreactor Applications  for Biological  Wastewater  Treatment:  A Review  of  Research  and  Developments.
Engineering , 3 (3), 330–342. https://doi.org/10.1016/J.ENG.2017.03.02 1 Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tuban  Nomor  17
Tahun 2020 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten  Tuban  Tahun  2020-2040, (2020).
Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur  No.  72  Tahun 2013 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/Atau Kegiatan Usaha Lainnya, (2013).
Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  44
Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, (2009).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2021
tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2021).
Permadi, P. (2011). Utilitas Pengolahan Limbah Cair  Rumah  Sakit. NALARs , 10 (2). https://doi.org/10.24853/NALARS.10.2
Purwanti,  A.  A.  (2018).  Pengelolaan  Limbah Padat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Rumah  Sakit  di  RSUD  DR.  Soetomo Surabaya. Jurnal  Kesehatan  Lingkungan ,
10 (3), 291. https://doi.org/10.20473/jkl.v10i3.2018.29 1-298 Rohmanna,  N.  A.,  Azizah,  N.,  &  Hidayat,  N.
(2021).  Teknologi  Penanganan  Limbah Cair Industri Pengolahan Susu Sapi Secara Biologis:  Artikel  Review. Biotropika: Journal  of  Tropical  Biology , 9 (2),  121– 130. https://doi.org/10.21776/UB.BIOTROPIK A.2021.009.02.04
Rosadi, S. N. S., Mutiari, D., Yuliarahma, T., &
Madania,  A.  A.  (2021).  Pemanfaatan  Air Bekas  Cuci  Piring  sebagai  Pengganti  Air Bersih  untuk  Penyiraman  Tanaman  di
Edupark  Gemolong. Simposium  Nasional RAPI , 1 , 263–267.
Salman,  N.,  Aryanti,  D.,  &  Taqwa,  F.  M.  L.
(2021).  Evaluasi  Pengelolaan  Limbah Rumah Sakit (Studi Kasus: Rumah Sakit X di  Kab.  Tasikmalaya). Jurnal  Komposit: Jurnal  Ilmu-Ilmu  Teknik  Sipil , 5 (1), 7–16. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32832/k omposit.v5i1.4262
Yanitra,  F.  A.,  Haji,  A.  T.  S.,  &  Suharto,  B.
(2013). Evaluasi Kinerja Instalasi
Pengolahan  Air  Limbah  PT  Surabaya Industrial Estate Rungkut – Management of Pasuruan  Industrial  Estate  Rembang.
Jurnal Sumberdaya Alam Dan Lingkungan , i (72), 18–26. https://jsal.ub.ac.id/index.php/jsal/article/v iew/240
Zulkifli, M., Abu Hasan, H., Sheikh Abdullah, S. R., & Muhamad, M. H. (2022). A review of ammonia  removal  using  a  biofilm-based reactor  and  its  challenges. Journal  of Environmental  Management , 315 (May), 115162. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.11
5162