ANALISIS PERBANDINGAN IPAL LAMA DAN IPAL BARU PADA RUMAH SAKIT TELOGOREJO SEMARANG
Annisa Rizki Yudiya Wardani 1) , Kutin Beta Kiswari 1) , Muhammad Mukhlisin 2) , Bodja Suwanto 2)
1) Mahasiswa Program Studi Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang
2) Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang Jalan Prof. H. Sudarto, SH Tembalang Semarang, 50275  Telp. (024)7473417 Email : jwahana_tspolines@yahoo.com

## Abstract
Hospital  is  a  health  care  institution  which  becomes  educational  place  of  research and  health  workers.  On  the  other  side,  hospital  often  potentially  causes environmental  pollution  due  to  its  liquid  waste.  It  is  said  in  Law  no  20  year  1990 that  “setiap  orang  atau  badan  yang  membuang  limbah  cair  wajib  mentaati  baku mutu limbah cair sebagaimana ditentukan dalm izin pembuangan limbah cair yang ditetapkan  baginya”.  Therefore,  it  is  necessary  to  create  sewage  treatment  plant system  or  STP  to  manage  liquid  waste.  The  system  is  quite  good  until  encounters overloading.  But  now,  Telogorejo  Hospital  has  upgraded  its  STP  into  the  newest STP  with  higher  capacity  of  water  treatment.  Objectives  of  this  research  are  to analyze  the  effectiveness  of  operational  system  and  procedure  of  IPAL  and  also compare  the  previous  IPAL  with  the  newest  one  on  the  Telogorejo  Hospital. Research  method  used  in  this  research  are  interview,  observasion,  secondary  data collecting,  and  data  analyzing.  The  result  shows  that  the  upgrading  of  the  IPAL, from capacity, process and effluent quality, is much more effective.
Kata kunci : liquid waste, hospital, sewage treatment plant (IPAL)
PENDAHULUAN Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1204/MENKES/SK/X/2004 Rumah Sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya  orang  sakit  maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit
serta memungkinkan  terjadinya  pencemaran lingkungan  dan  gangguan  kesehatan.
Rumah  Sakit  Telogorejo  Semarang merupakan Rumah Sakit Swasta untuk umum  Tipe  B  yang  berada  dibawah naungan
Yayasan Kesehatan
Telogorejo.  Rumah  Sakit  Telogorejo didirikan  sebagai  usaha  sosial  pada tahun  1951.  Walaupun  Rumah  Sakit ini  dibawah  Yayasan  Sosial,  tetapi Rumah  Sakit  Telogorejo  Semarang dikelola  secara  professional  dimana profit yang diperoleh akan dikembalikan kepada masyarakat
melalui  investasi  dan  pengembangan Rumah Sakit.
Dalam  menjalankan  kegiatan pelayanan  kesehatan,  RS.  Telogorejo menghasilkan  limbah,  salah  satunya adalah  limbah  cair  yang  mengandung senyawa  organik  dan  anorganik  yang
sangat  berbahaya  sehingga  berpotensi mencemari  lingkungan  apabila  tidak dikelola dengan baik. Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL)
merupakan  upaya  dari  RS.  Telogorejo untuk  mengolah  air  limbah  sebelum diteruskan  ke  drainase  kota,  sehingga tidak  mencemari  lingkungan  (Sanitasi RS  Telogorejo,  2011).  Selain  itu menurut Waluyo (2009), limbah berbahaya  tersebut  harus  dikelola  agar sifat bahayanya dapat berkurang dengan cara pengelolaan yang berwawasan  lingkungan  serta  diawasi oleh pihak terkait. Menurut Sanitasi RS. Telogorejo (2011) IPAL RS. Telogorejo  yang  dibangun  pada  tahun November    2001  dengan  sistem  FBK Bioreaktor (Biologi/aerob, fisika, kimia)  memiliki  kapasitas  maksimum pengolahan 260 m3/hari. IPAL
tersebut  diharapkan  dapat  mengolah limbah cair dari gedung OPD lantai 1- 4  dan  gedung  Bougenville  lantai  1-3. Namun pada tahun 2013 sejak dibangun gedung Amaryllis lantai 1-11 jumlah  pasien  rawat  inap  semakin meningkat  dan  jumlah  debit  limbah juga meningkat.  Menurut  Laraseta dan Allan (2014) pembangunan gedung ini menyebabkan  IPAL  tidak  dapat  lagi menampung  debit  limbah  cair  yang dihasilkan oleh RS. Telogorejo sehingga  IPAL  mengalami  kelebihan debit  limbah ( overload )  dan  harus  di bangun  kembali  bangunan  IPAL  yang baru.  Menurut  Arfan,  dkk  (2010) limbah  cair  dari  proses  pelaksanaan terutama dihasilkan akibat penggunaan air yang besar dalam proses pelayanan rumah  sakit,  dan  berasal  dari  kegiatan
rumah  sakit.  Beban  air  limbah  yang diterima IPAL bergantung pada jumlah pasien  yang  ada,  bila  hasil  kualitas outlet IPAL  tidak  sesuai  BMAL  maka harus dirancang ulang. Menurut Alamsyah  (2007)  sistem  pengelolaan dan  buangan  limbah  perlu  untuk dievaluasi  berdasarkan  BMAL  dan Peraturan Perundangan agar efektivitas IPAL  dapat  diketahui,  serta  memberi usulan  pada  pihak  rumah  sakit  untuk meningkatkan kinerja pengolahan limbah. Menurut Wardani dan Kiswari (2015)  saat  ini  IPAL  RS.  Telogorejo yang mengalami overload
menyebabkan sistem pengolahan limbah  cair  RS.  Telogorejo  tidak optimal,  dan  dapat  menimbulkan dampak  negatif  bagi  lingkungan. Sehingga  perlu  dibuat  kembali  IPAL dengan kapasitas yang lebih besar agar dapat  mengolah  limbah  cair  yang dihasilkan  oleh  kegiatan  dari  gedung OPD  1-4,  gedung  Bugenville  dengan jumlah  4  lantai  dan  gedung  Amaryllis lantai  1-11  pada  RS.  Telogorejo. Namun disisi lain perlu dimengerti apa penyebab  dari  ketidaksesuaian outlet dengan  BMAL  karena  tidak  semua permasalahan tersebut dapat
diselesaikan  dengan  cara  membangun IPAL  Baru.  Menurut  Putri  (2011) sarana  prasarana,  tenaga  kerja,  serta berita  acara  yang  baik  harus  dimiliki sebuah  rumah  sakit  untuk  mengelola limbah cair. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis dan membandingkan proses  pengolahan  pada  IPAL  Lama dan IPAL Baru beserta kualitas effluent yang dihasilkan IPAL tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilaksanakan  di  Instalasi Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL),  Unit Sanitasi,  RS.  Telogorejo  Semarang yang  pernah  menggunakan  dua  jenis IPAL,  tahun  2001-2014  menggunakan sistem FBK  Bioreaktor dan  Oktober 2014  dengan  sistem  IPAL Extended Aeration  with  Fill  Media / Contact Aeration .  RS.  Telogorejo  merupakan RS  Swasta  untuk  umum  tipe  B  yang terletak  di  Jl.  K.H.Ahmad  Dahlan Semarang. Secara Administrasi termasuk  dalam  wilayah  Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang
Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.  Menurut  Haqq  (2009)  IPAL Lama  RS.Telogorejo  dihasilkan  dari masing-masing  ruangan  dan  unit  lalu dibuang  dan  dikumpulkan  dalam  3 sumpit yaitu sumpit OK, sumpit RU, sumpit utama.
Jenis penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode observasi  partisipatif  dimana  peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari  dalam  pengamatan  yang
digunakan sebagai sumber data. Melalui  observasi  partisipatif  peneliti mendapatkan  data  primer  yang  lebih lengkap.  Data primer meliputi dimensi bangunan  IPAL,  kelengkapan  sistem IPAL,  proses  pengolahan.  Selain  itu peneliti  juga  melakukan  pengumpulan data sekunder dari pihak RS. Telogorejo  Semarang  yaitu  dengan wawancara, dokumentasi, mencari literatur  dan  penelitian  terkait.  Data sekunder meiputi gambar kerja bangunan  IPAL,  gambar  sistem  IPAL, hasil  pengujian  kualitas outlet IPAL. Setelah  itu  data  yang  terkumpul dianalisis  dengan  cara  mereduksi  atau memilih  dan  menyederhanakan  data yang  ada,  selanjutnya  dapat  ditarik kesimpulan  melalui  konsep  yang diperoleh  peneliti  di  lapangan.  Data yang disimpulkan harus sudah diverifikasi atau dibuktikan lagi sehingga validitas dapat tercapai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Jumlah Pasien RS. Telogorejo Semarang
Gambar 1. Data Jumlah Pasien Rawat Inap RS. Telogorejo Tahun 2014
5600 5800 6000 6200 6400 6600 6800 7000 7200 7400 Rata - rata jumlah… IPAL BARU IPAL LAMA Ju m lah Pa sie n (ora n g)
Dari  gambar  1  dapat  dilihat  bahwa jumlah  pasien  pada  bulan    Mei 2014adalah  yang  terbanyak  dibanding bulan  lainnya  dengan  7156  pasien. Setelah  itu  diikuti  bulan  Maret  2014 dengan 6959 pasien dan Oktober 2014 dengan 6898 pasien. Sedangkan jumlah  pasien  bulan  November  2014 adalah  yang  terendah  dibanding  bulan lainnya  dengan  6187  pasien.  Sehingga dapat  diketahui  puncak  jumlah  pasien
yang  tertinggi  adalah    bulam  Mei, sedangkan  yang terendah adalah bulan November.

## Debit Limbah Cair
Banyaknya  jumlah  pasien  rawat  inap mempengaruhi debit limbah IPAL RS. Telogorejo.  Debit  limbah  IPAL  RS. Telogorejo  dapat  dilihat  pada  gambar berikut:
Gambar 2. Debit Limbah Cair RS. Telogorejo Tahun 2014
Dari  gambar  2  menunjukkan  bahwa pada  Januari-September  2014  RS. Telogorejo  menggunakan  IPAL  Lama dengan  kapasitas  260  m 3 /hari,  Debit Limbah  tertinggi  berada  pada  bulan Januari  2014  dengan  275,6  m 3 /hari diikuti bulan Mei dengan jumlah debit limbah  sebesar  274,55  m 3 /hari.  Bulan April merupakan debit limbah terendah diantara  bulan  lainnya  dengan  271,13 m 3 /hari. Pada bulan Januari, April, dan Mei  tersebut  RS.  Telogorejo  masih menggunakan  IPAL  Lama.  Setelah menggunakan IPAL Baru debit limbah tertinggi  pada  bulan  Oktober  dengan jumlah  debit  limbah  sebesar  273,87 m 3 /hari.  Sehingga  pada  bulan  Januari-
September  2014  IPAL  RS.  Telogorejo mengalami  kelebihan  debit  limbah ( overload )  karena  kapasitas  IPAL hanya 260 m 3 /hari dan setelah menggunakan  IPAL  Baru  pada  bulan Oktober  debit  limbah  yang  dihasilkan 273,87 m 3 /hari dimana kapasitas IPAL yang baru adalah 500 m 3 /hari sehingga tidak mengalami overload .
Hasil Monitoring Kualitas Effluent
a) Parameter Temperatur
Pada  gambar  3  menunjukkan  hasil pengujian  limbah  terhadap  parameter Temperatur. Dimana Baku Mutu untuk parameter Temperatur sesuai Keputusan Menteri Negara
268 269 270 271 272 273 274 275 276 Debit Rata - rata De b it Lim b ah Cair (m 3 ) IPAL BARU IPAL LAMA Tahun 2014
Lingkungan Hidup RI. Kep.58/MenLH/12/1995 adalah ≤
30°C.  Pada  bulan  Januari  2013- September 2014 dengan  menggunakan IPAL Lama suhu tertinggi terjadi pada bulan  Maret  2014  sebesar  30,2°C  lalu diikuti  bulan  januari  2013,  bulan  Juni 2013,  Agustus  2013,  September  2013, Mei  dan  Juni  2014  dengan  nilai  30°C. Sedangkan  nilai  temperature  terendah terjadi  pada  bulan  Februari  2013  dan November  2014  dengan  nilai  28°C.
Sehingga  saat  menggunakan  IPAL
Lama terdapat satu pengujian temperature  limbah  yang  melebihi Baku Mutu Air Limbah (BMAL) yaitu pada  Bulan  Maret  2014.  Pada  bulan Oktober-November 2014 dengan IPAL Baru  nilai  temperatur  limbah  yaitu bulan  Oktober  sebesar  29°C;  bulan November  sebesar  28°C;  dan  bulan Desember  sebesar  28,9°C.  Sehingga temperature limbah dengan IPAL Baru sesuai dengan Baku Mutu.
Gambar 3. Parameter Temperatur Periode tahun 2013-2014
b) Parameter Zat Padat Tersuspensi (TSS)
Gambar 4. Parameter TSS Periode Tahun 2013-2014 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 Jan u … Fe b r…
Mare t Ap ril Me i Ju n i Ju li Agu s… Se p t… Jan u … Fe b r…
Ma re t
Ap ril Me i Ju n i Ju li Agu s… Se p t… Ok to … N o v… De se … IPAL BARU IPAL LAMA Te m p eratur ( 0 C) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Jan u ar i Fe b ru … Ma re t Ap ril Me i Ju n i Ju li Agu st… Se p te …
Jan u ari Fe b ru …
Ma re t
Ap ril Me i Ju n i
Ju li Agu st… Se p te …
Ok to … N o ve … De se … kualitas oulet IPAL IPAL BARU TSS (m g/ l) IPAL BARU ≤30 mg/l 2013 2014 2013 2014
Pada gambar 4 menunjukkan nilai TSS dimana  Baku  Mutu  untuk  parameter
TSS sesuai Keputusan  Menteri Negara Lingkungan Hidup RI. Kep.58/MenLH/12/1995  tentang  Baku Mutu  Limbah  Cair  Bagi  Kegiatan
Rumah  Sakit  adalah  ≤30  mg/l.  Pada bulan  Januari  2013-September  2014 dengan IPAL Lama nilai TSS tertinggi terjadi  pada  bulan  Juni  2014  yaitu  36 mg/l  lalu  diikuti  bulan  April  2014 sebesar  35  mg/l,  lalu  bulan  September 2013  sebesar  33  mg/l,  bulan  Februari sebesar  30  mg/l,  dan  nilai  TSS terendah  terjadi  pada  bulan  April  dan Juli  2014  sebesar  10  mg/l.  Sehingga saat  menggunakan  IPAL  Lama  nilai TSS  masih  terdapat  pengujian  yang melebihi  Baku  Mutu  yaitu  pada September  2013  hal  tersebut  terjadi karena gangguan listrik saat
pembongkaran  gedung  sekitar  IPAL sehingga IPAL tidak beroperasi selama beberapa jam. Nilai tertinggi pada Juni 2014  karena  adanya  beberapa  sarana dan  media  IPAL  yang  perlu  diganti namun  tidak  lama  lagi  IPAL  akan diganti  dengan  IPAL  Baru.  Media tersebut  ialah  media carbon aktif  dan pasir  silika  pada filter multi  media, selain  itu diffuser untuk aerasi .  Pada bulan  Oktober-Desember  2014  dengan IPAL  Baru  nilai  TSS  yaitu  bulan Oktober  sebesar  28  mg/l;  bulan November  sebesar  27  mg/l;  bulan Desember  sebesar  28  mg/l.Sehingga dengan  IPAL  Baru  kualitas  air  limbah pada  parameter  TSS  sudah  sesuai dengan Baku Mutu.

## c) Parameter pH
Gambar 5. Parameter pH Periode Tahun 2013-2014
Gambar  5  menunjukkan  kadar  pH dimana  Baku  Mutu  sesuai  Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI.
Kep.58/MenLH/12/1995  tentang  Baku
Mutu  Limbah  Cair  Bagi  Kegiatan Rumah  Sakit  adalah  6-9  mg/l.  Pada
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jan u ar i
Fe b ru ar i Ma re t Ap ril Me i
Ju n i Ju li
Agu stu s Se p te m …
Jan u ar i Fe b ru ra ri Mare t April Me i Ju n i Ju li
Agu stu s Se p te m …
Ok to b er N o ve m b …
De se m b e r kualitas oulet IPAL IPAL BARU IPAL LAMA pH (m g/ l) 6-9 mg/l 2014 2013
Januari  2013-September  2014  dengan IPAL  Lama  kadar  pH  tertinggi  terjadi pada  bulan  Oktober  2014  sebesar  7,8 mg/l;  diikuti  bulan  Juli  dan  Desember 2014  sebesar  7,7  mg/l.  Sedangkan kadar pH terendah pada bulan Februari 2013  dengan  6,5  mg/l.  Sehingga  saat menggunakan  IPAL  Lama  kualitas limbah  pada  parameter  pH  selalu sesuai dengan Baku Mutu.  Pada bulan Oktober-Desember 2014 dengan  IPAL Baru  kadar  pH  yaitu  bulan  Oktober sebesar  7,8  mg/l;  bulan  November sebesar  7,7  mg.l;  bulan  Desember sebesar  7,7  mg/l.  Sehingga  saat menggunakan  IPAL  Baru  kadar  pH sudah sesuai dengan baku mutu.

## d) Parameter BOD
Pada  gambar  6  menunjukkan  nilai pengujian  kualitas  effluent  terhadap parameter  BOD  sesuai  Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI. Kep.58/MenLH/12/1995  tentang  Baku Mutu  Limbah  Cair  Bagi  Kegiatan
Rumah  Sakit  adalah  ≤30mg/l.  Pada Januari  2013-September  2014  dengan IPAL Lama nilai tertinggi BOD terjadi pada bulan Maret 2013 sebesar 45mg/l; diikuti  bulan  Juni  2014  sebesar 38,2mg/l  dan  bulan  September  2013 sebesar  34,94mg/l.  Parameter  BOD bulan    April  2014  adalah  yang terendah  dibanding  bulan  lain  dengan 1,98mg/l.kadar BOD bulan Maret 2013 melebihi BMAL karena adanya saluran limbah  cair  yang  baru  dari  gedung Amaryllis  dan  limbah  cair  dari  proses laundry  sudah  tidak  ada.  Selain  itu, sampling  dilakukan  sehari  sebelum dilakukan  perbaikan,  pembersihan  dan pengurasan,  sehingga  kinerja  bakteri pengurai  belum  optimal.  Pada  bulan Oktober-Desember 2014 dengan  IPAL Baru  nilai  BOD  yaitu  bulan  Oktober sebesar 7mg/l; bulan November sebesar 12,02mg/l; dan bulan Desember sebesar 10,09mg/l. Sehingga dengan  IPAL  Baru  nilai  BOD  sesuai dengan Baku Mutu.
Gambar 6. Parameter BOD Periode Tahun 2013-2014
e) Parameter COD
Gambar 7 menjelaskan  pengujian nilai kualitas  effluent  terhadap  parameter
COD  sesuai  Keputusan    Menteri Negara Lingkungan Hidup RI. Kep.58/MenLH/12/1995  tentang  Baku
0 10 20 30 40 50 Jan u ar i
Fe b ru ar i Ma re t Ap ril Me i Ju n i Ju li Agu stu s Se p te … Jan u ar i Fe b ru r… Ma re t Ap ril Me i Ju n i Ju li
Agu stu s Se p te … Okto b er N o ve m …
De se m … IPAL BARU IPAL LAMA BOD (m g/l) ≤30 mg/l 2013 2014
Mutu  Limbah  Cair  Bagi  Kegiatan Rumah  Sakit  adalah  ≤80mg/l.  Pada bulan  Januari  2013-  September  2014 dengan  IPAL  Lama  nilai  tertinggi COD  terjadi  pada  bulan  Maret  2013 sebesar  100mg/l;  diikuti  bulan  Januari 2013  sebesar  76,92mg/l;  bulan  Juni 2013  sebesar  74,07mg/l.  Kadar  COD bulan  Juli  2014  adalah  yang  terendah yaitu 38,76 mg/l. bulan bulan Mei dan Agustus  2014  sebesar  64mg/l;  bulan Februari  2014  sebesar  60,24mg/l; bulan September 2014 sebesar 49,1mg/l;  bulan Agustus 2013 sebesar 48,85mg/l. Sehingga saat
menggunakan  IPAL  Lama  pada  bulan Januari  2013-September  2014  terdapat pengujian  COD  yang  tidak  sesuai dengan  Baku  Mutu  yang  terjadi  pada bulan Maret 2013. Kadar COD tertingi bulan  Maret  2013  karena  adanya
perubahan  karakteristik  limbah  cair karena  adanya  saluran  limbah  cair yang  baru  dari  gedung  Amaryllis  dan limbah  cair  dari  proses  laundry  sudah tidak ada. Selain itu, sampling dilakukan  sehari  sebelum  dilakukan perbaikan, pembersihan
dan pengurasan. Kemungkinan proses operasional  IPAL  dan  kinerja  bakteri pengurai limbah belum optimal sehingga ada beberapa parameter  yang melebihi  baku  mutu  air  limbah.  Pada bulan  Oktober  2014-Desember  2014 dengan  IPAL  Baru  nilai  COD  yaitu bulan  Oktber  sebesar  53,85;  bulan November  sebesar  52,56mg/l;  dan bulan  Desember  sebesar  50,87mg/l. Sehingga  saat  menggunakan  IPAL Baru  nilai  COD  sesuai  dengan  Baku Mutu.
Gambar 7. Parameter COD Periode Tahun 2013-2014
f) Parameter Amonia
Gambar  8  menunjukkan  nilai  kualitas effluent  terhadap  parameter  Amonia sesuai  Keputusan    Menteri  Negara Lingkungan Hidup RI. Kep.58/MenLH/12/1995  tentang  Baku Mutu  Limbah  Cair  Bagi  Kegiatan
Rumah  Sakit  adalah  ≤0,1mg/l.  Pada bulan  Januair  2013-September  2014 dengan  IPAL  Lama  nilai  Amonia tertinggi terjadi pada bulan Maret 2013 sebesar  55,57mg/l;  diikuti  bulan  April
0 20 40 60 80 100 120 Jan u ar i
Fe b ru ar i Ma re t Ap ril Me i Ju n i Ju li
Agu stu s Se p te … Jan u ar i Fe b ru r… Mare t Ap ril Me i Ju n i Ju li
Agu stu s Se p te … Ok to b er N o ve …
De se m … Baku Mutu IPAL BARU IPAL LAMA CO D ( mg /l) 2013 2014
dan  Juli  2014  sebesar    13,96mg/l. Kadar  Amonia  terendah  pada  bulan Agustus  2013  sebesar  0,01,  sehingga saat menggunakan IPAL Lama terdapat  beberapa  pengujian  parameter Amonia  yang  tidak  sesuai  dengan Baku  Mutu  yaitu  bulan  Maret-Juli 2013;  Februari-April  2014;  dan  bulan Juni  2014.  Kadar  Amonia  tetinggi bulan  Maret  2013  karena  adanya perubahan  karakteristik  limbah  cair karena  adanya  saluran  limbah  cair yang  baru  dari  gedung  Amaryllis  dan limbah  cair  dari  proses  laundry  sudah tidak ada. Selain  itu sampling pada 25
Maret  2013,  dilakukan  setelah  sehari sebelumnya dilakukan perbaikan, pembersihan dan pengurasan. Kemungkinan proses operasional IPAL dan  kinerja  bakteri  pengurai  limbah belum  optimal  sehingga  ada  beberapa parameter yang melebihi baku mutu air limbah. Pada bulan Oktober-Desember 2014  dengan  IPAL  Baru  nilai  Amonia yaitu bulan Oktober sebesar 0,076mg/l; bulan  November  sebesar  0,065mg/l; dan bulan
Desember sebesar
0,077mg/l. sehingga saat menggunakan IPAL baru nilai Amonia sesuai dengan
Baku Mutu.
Gambar 8. Parameter Amonia periode tahun 2013-2014 g) Parameter Phospat 0.01 0.1 1 10 100 kualitas outlet IPAL Baku Mutu (≤0.1) 2013 2014
Gambar 9. Parameter Phospat Periode Tahun 2013-2014
Gambar  9  menunjukkan  nilai  kualitas effluent terhadap  parameter  Phospat dimana  sesuai  Keputusan    Menteri Negara  Lingkungan  Hidup  RI.  Kep. 58/MenLH/12/1995 tentang Baku Mutu  Limbah  Cair  Bagi  Kegiatan Rumah  Sakit  adalah  ≤  2mg/l.  Saat menggunakan  IPAL  Lama  pada  bulan Januari  2013-September  2014  nilai tertinggi  Phospat  terjadi  pada  bulan September  2013  sebesar  1,782mg/l; diikuti  bulan  Maret  2013  sebesar 1,6mg/l;  bulan  Januari  2013  sebesar 1,3 mg/l. Kadar Phospat terendah pada bulan  Januari  dengan  0,07  mg/l, sehingga  saat  menggunakan  IPAL Lama  nilai  Phospat  sudah  sesuai dengan  Baku  Mutu.  Kadar  phospat tertinggi bulan September 2013 karena adanya  beberapa  sarana  dan  prasaran
media  sistem IPAL yang  perlu penggantia  seperti  media  carbon  aktif dan pasir silika pada filter multi media, diffuser  untuk  aerasi  dan  kapasitas aerator/blower yang sudah tidak mencukupi  karena  usia,  hal  tersebut akan  diganti  namun  kurang  lebih  3 bulan  kedepan  IPAL  Lama  akan dibongkar  setelah  IPAL  Baru  jadi. Pada  bulan  Oktober-Desember  2014 dengan  IPAL  Baru  nilai  Phospat  yaitu bulan Oktober sebesar 0,54 mg/l; bulan November sebesar 0,6 mg/l; dan bulan Desember sebesar 0,65 mg/l. Sehingga dengan menggunakan  IPAL Baru nilai Phospat sesuai dengan Baku Mutu dan aman dibuang ke drainase kota.
h) Parameter Bakteri 0 0.5 1 1.5 2 2.5 Jan u ar i
Fe b ru ar i Ma re t Ap ril Me i Ju n i Ju li Agu stu s Se p te m …
Jan u ar i Fe b ru ra ri
Ma re t Ap ril Me i Ju n i Ju li Agu stu s Se p te m … Ok to b er N o ve m … De se m … Baku Mutu IPAL BARU IPAL LAMA P h o spa t (m g/ l) ≤2 mg/l 2013 2014
Gambar 10.  Parameter Bakteri Periode 2013-2014
Gambar  10  menunjukkan  pengujian kualitas effluent terhadap  parameter Bakteri  sesuai  Keputusan    Menteri Negara  Lingkungan  Hidup  RI.  Kep.
58/MenLH/12/1995 tentang Baku Mutu  Limbah  Cair  Bagi  Kegiatan Rumah Sakit adalah ≤ 5000 MPN/100ml. Pada bulan Januari 2013- September  2014  dengan  IPAL  Lama
nilai  Bakteri  tertinggi  terjadi  pada bulan Juli 2014 sebesar 14000
MPN/100ml;  diikuti  bulan  Juni  2014 sebesar  13000  MPN/100ml    ;  bulan Maret 2013 sebesar 7200 MPN/100ml. Jumlah  bakteri  terendah  pada  bulan Maret  2014  dengan  110  MPN/100ml, sehingga  saat  menggunakan  IPAL Lama  terdapat  beberapa  pengujian yang  tidak  sesuai  dengan  Baku  Mutu salah  satunya  bulan  Juli  2014,  hal  ini terjadi karena tidak digantinya beberapa filter multi  media  seperti media carbon aktif  dan  pasir  silika, serta  difuser  untuk  aerasi    menjadi salah satu penyebab dari meningkatnya jumlah bakteri, selain itu kurang dari 3 bulan lagi  IPAL Lama akan dibongkar dan  diganti  dengan  IPAL  Baru.  Pada bulan  Oktober-Desember  2014  dengan
IPAL  Baru  nilai  Bakteri  yaitu  bulan Oktober  sebesar  5  MPN/100ml;  bulan November  sebesar  500  MPN/100ml; dan  bulan  Desember  sebesar  220 MPN/100ml. Sehingga dengan menggunakan IPAL Baru nilai Bakteri sesuai dengan Baku Mutu.

## KESIMPULAN
Penggantian IPAL Lama dengan IPAL Baru  dapat  dikatakan  lebih  efektif karena  kapasitas  IPAL  Lama  yang overload dapat  ditampung  di  IPAL Baru  yang  kapasitasnya  lebih  besar yaitu  500m 3 /hari. Dengan  sistem pengolahan  IPAL  Baru  ( Extended Aeration  with  Fill  Media )  kualitas effluent IPAL  sudah  sesuai  dengan Baku  Mutu  Air  Limbah  (BMAL). Semua parameter yang diujikan seperti Temperatur,  TSS,  pH,  BOD,  COD, Amonia,  Phospat,  Bakteri  Golongan Koli  sesuai  dengan  Baku  Mutu sehingga  aman  bila  dibuang  ke drainase  kota  dan  tidak  mencemari lingkungan.
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 Jan u … Fe b r… Ma re t Ap ril Me i Ju n i Ju li Agu s…
Se p t… Jan u … Fe b r… Ma re t Ap ril Me i Ju n i Ju li Agu s…
Se p t… Ok to … N ov e … De se … IPAL BARU IPAL LAMA Bakte ri Go l Ko li (M P N /1 0 0M L) 2013 2014

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada  Unit  Sanitasi  Rumah  Sakit Telogorejo Semarang yang telah memberikan  izin  untuk  melaksanakan penelitian  dengan  obyek  Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Penulis  juga  mengucapkan  terima kasih kepada pembimbing Tugas Akhir di  Jurusan  Teknik  Sipil  Politeknik Negeri Semarang yang
telah memberikan  koreksi  dan  masukannya sehingga  penulisan  jurnal  ilmiah  ini dapat diselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alamsyah,  B.,  2007, Pengelolaan Limbah  di  Rumah  Sakit  Pupuk KalTim Bontang untuk Memenuhi Baku Mutu Lingkungan .  Tesis.  Program Pasca Sarjana. UNDIP. Arfan,  H.H.,  A.  Zubair  dan  Alpryono, 2010, Studi Instalasi Pengolahan  Air  Limbah  RSUP Dr.  Wahidin  Sudirohusodo, Jurnal Penelitian Teknik Sipil Haqq,  K.,  2009, Analisis  Efektifitas Biaya dan Penilaian Masyarakat terhadap
Pengelolaan  Limbah  Rumah Sakit  Telogorejo  Semarang . Skripsi. FEM-IPB, Bogor Keputusan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia,  Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan  Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI, Kep.58/MenLH/12/1995 tentang Baku  Mutu  Limbah Cair  Bagi  Kegiatan  Rumah Sakit Peraturan  Pemerintah  No.  20  Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air
Putri,  N.W.,  2011, Analisis  Sistem
Pengelolaan  Limbah  Cair  di Rumah  Sakit  Umum  Daerah (RSUD)  Lubuk  Basung  Tahun 2011. Jurnal Teknik Sipil Sanitasi  RS.  Telogorejo  Semarang,
2001, Standart  Operational Procedure IPAL-Biorektor.
RS.Telogorejo. Semarang
Waluyo,  P.,  2009, Kajian  Teknologi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit  dan  SNI  Terkait, JAI, Vol. 5 No. 1