## Jurnal ELECTRON , Vol. 4, No.1, Mei 2023, Hal. 39-50
e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v4i1.32

## BIDANG DISTRIBUSI

## Rancang Bangun Peralatan Pemeliharaan Konstruksi Double Dead End Pada SUTM 20 kV Tanpa Pemadaman Jaringan Listrik
Basyid Deddy Hermawan 1* , Mohammad Anis Fahruddin 2
PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) 1 PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan (UPDL) Semarang 2 *basyid08@gmail.com

## Abstract
This study purpose to solve problems related to maintenance of the Double Dead End construction on the Overhead Line 20 kV overhead line which so far has been carried out in maintenance by offline condition overhead line so that it can disrupt the continuity of the supply of electrical energy to consumers. Therefore, in this study, the authors tried to innovate a new equipment design that is used in Live Line Maintenance, named innovate equipment is Cowok 3 in 1 (Construction for Work 3 in 1) for the maintenance of Double Dead End construction. The use of this equipment is intended to avoid power outages to customers when maintenance work for Double Dead End construction is carried out. Besides that, apart from  being  the  main  equipment  for  maintenance  of  Double  Dead  End  construction,  it  can  also  be  used  for  other maintenance such as  maintenance of Dead End construction, maintenance of tension insulators and maintenance of unraveled wire in overhead line. The physical dimensions of the equipment are 200 cm long, 75 cm wide with a total weight of 18 kg. The cost required to make a set of this equipment is very cheap with a production time of approximately 6 days. This price is very different when compared to the price of the existing Live Line Equipment is generally very expensive. In this case, the maintenance equipment has also been tested at the PLN UPDL Semarang laboratory regarding its feasibility in the form of a tensile test to determine the mechanical strength of the Temporary Insulator material, where the test results are capable of withstanding a load of up to 1000 kg and electrical insulation testing is also carried out by injecting a voltage 100 kV distance of 30 cm for 1 minute on the Temporary Insulator test results do not occur arcing jumps. This Cowok 3 in 1 innovation equipment has been implemented at PLN UPDL Semarang and PLN Area Surabaya Selatan.
Keywords: PDKB TM, Double Dead End, Overhead Line 20 kV

## INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan terkait pemeliharaan konstruksi Double Dead End pada jaringan SUTM 20 kV yang  selama ini dalam pemeliharaannya dilaksanakan secara  padam  atau harus mematikan jaringan listrik sehingga  dapat  mengganggu kontiunitas supply energi  listrik  ke  konsumen.  Oleh  karena  itu  dalam  penelitian  ini  penulis mencoba membuat inovasi suatu rancang bangun alat baru yang dipergunakan pada Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan yang  diberi  nama Cowok  3  in  1  (  Construction  for  Work  3  in  1  ) untuk  pemeliharaan  konstruksi Double  Dead  End . Penggunaan alat tersebut dimaksudkan  untuk menghindari adanya pemadaman aliran listrik ke pelanggan  saat dilakukan pekerjaan pemeliharaan konstruksi Double Dead End . Disamping itu peralatan tersebut selain yang utama untuk pekerjaan pemeliharaan konstruksi Double Dead End juga dapat dipergunakan untuk pemeliharaan yang lainnya seperti pemeliharaan konstruksi Dead End , pemeliharaan isolator penegang dan pemeliharaan kawat rantas. Dimensi fisik peralatan mempunyai sepesifikasi panjang 200 cm, lebar 75 cm dengan berat total 18 kg. Biaya yang diperlukan untuk membuat satu set peralatan ini sangat murah dengan lama pembuatan sekirat 6 hari. Harga ini sangat berbeda jauh apabila dibandingkan dengan harga peralatan PDKB TM existing yang pada umumnya sangat mahal. Dalam hal ini, peralatan pemeliharaan tersebut juga telah dilakukan pengujian di laboratorium PLN UPDL Semarang terkait kelayakannya berupa pengujian tarikan untuk mengetahui kekuatan mekanis dari material Temporary Insulator , dimana hasil pengujiannnya mampu menahan beban sampai dengan 1000 kg serta juga dilakukan pengujian elektrik isolasi dengan cara menginjeksi tegangan 100 kV jarak 30 cm selama 1 menit pada Temporary  Insulator hasil  uji  tidak  terjadi  lompatan arcing. Peralatan  inovasi Cowok  3  in  1 ini  sudah  di implementasikan di PLN UPDL Semarang dan PLN Unit Operasional
Kata Kunci : PDKB TM ,  Double Dead End, SUTM 20 kV

## Jurnal ELECTRON , Vol. 4, No.1, Mei 2023, Hal. 39-50
e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v4i1.32
BIDANG

## DISTRIBUSI

## I. PENDAHULUAN
Kebutuhan  energi  listrik  menjadi  salah  satu  sarana utama  dalam  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat, maka  penyediaan  tenaga  listrik  harus  tetap  berjalan setiap  waktu.  Kebutuhan  tenaga  listrik  yang  terus menerus ini menuntut pihak penyediaan tenaga listrik untuk dapat meminimalisir adanya pemadaman tenaga listrik  guna  mendukung  kebutuhan  masyarakat  akan kebutuhan listrik.
Pemadaman  tenaga  listrik  terhadap  konsumen  dilatar belakangi oleh dua faktor. Faktor yang pertama yaitu adanya  pemadaman  akibat  gangguan  jaringan  listrik, kemudian  faktor  yang  kedua  yaitu  akibat  adanya pemeliharaan peralatan tenaga listrik yang mengharuskan  dilakukannya  pemadaman  listrik. Pemeliharaan  yang  baik  akan  dapat  meminimalisir adanya  gangguang-gangguan  yang  terjadi  pada jaringan  listrik  untuk  meminimalisir  pemadaman akibat dari dilakukanya pemeliharaan, maka PT. PLN (Persero)  selaku  penyedia  tenaga  listrik  membentuk sebuah tim pemeliharaan jaringan tegangan menengah yang  mampu  mengerjakan  pemeliharaan  jaringan listrik  tanpa  dilakukannya  pemadaman  tenaga  listrik atau  dapat  kita  sebut  sebagai  tim  PDKB  (Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan).
Berdasarkan  cara  bekerjanya,  PDKB  dapat  dibagi menjadi 3 metode : metode berjarak (personel bekerja dengan  memanfaatkan  peralatan  galah  berisolasi)  , metode  sentuh  langsung  (personel  dengan  instalasi bertegangan dipisahkan dengan isolasi, seperti dengan menggunakan peralatan insulation rubber glove’s ), dan metode barehand (metode  menyamakan  potensial antara  konduktor  bertegangan  dengan  personil menggunakan peralatan conductive suite ) [1]. Dimana masing-masing  tim  memiliki  kompetensi  keunggulan masing-masing dalam melakukan pemeliharaan. Namun  ada  beberapa jenis  pemeliharaan  yang  belum mampu  dikerjakan  oleh  tim  PDKB  TM  baik  secara metode  berjarak  maupun  sentuh  langsung.  Salah satunya yaitu pekerjaan pemeliharaan pada konstruksi Double Dead End masih harus dengan memadamkan jaringan listrik dikarenakan belum ditemukan peralatan yang dapat dipergunakan dalam melakukan pemeliharaan  tersebut  baik  secara  PDKB  TM  sentuh langsung maupun berjarak.
Belum tersedianya konstruksi peralatan khusus PDKB yang  digunakan  pada  pekerjaan  pemeliharaan  secara PDKB  TM  baik  dengan  metode  sentuh  langsung maupun  metode  berjarak  mendasari  penelitian  ini untuk  mencari  solusi  pembuatan  desain  konstruksi peralatan  yang  paling  sesuai  dan  tepat  guna  untuk
diterapkan pada  pekerjaan  pemeliharaan  konstruksi  konstruksi Double Dead End pada jaringan SUTM 20 kV. Desain konstruksi  peralatan  yang  dimaksud  harus  dapat digunakan  pada  pekerajaan  PDKB  dengan  metode sentuh  langsung.  Desain  konstruksi  peralatan memerlukan  detail  spesifikasi  yang  wajib  dipenuhi berkaitan dengan metode pekerjaan PDKB TM. Detail spesifikasi  yang  wajib  dimiliki  konstruksi  peralatan tersebut  meliputi  ketahanan  mekanik  dan  elektrik. Sangat perlu dilakukan pengujian sebelum diimplementasikan pada jaringan SUTM 20 kV. Untuk memastikan  keandalan  dari  desain  baru  pada  inovasi ini, verifikasi bahan dilakukan secara hati-hati, isolator dan cross arm lengkap juga dilakukan [2].
Dengan  permasalahan  inilah  yang  menjadi  bahasan dalam penelitian ini, dengan membuat sebuah rancang bangun peralatan kerja Cowok 3 in 1 dimana pekerjaan pemeliharaan  konstruksi Double  Dead  End pada jaringan tegangan menengah dapat dilaksanakan tanpa perlu  memadamkan  jaringan  listrik,  selain  itu  juga peralatan  ini  tidak  hanya  dapat  digunakan  untuk pekerjaan pemeliharaan konstruksi Double Dead End saja melainkan juga dapat digunakan untuk pekerjaan pemeliharaan  konstruksi Dead  End dan  juga pemeliharaan  isolator  penegang.  Disamping  itu  alat kerja  ini  memiliki  fungsi  tambahan  yaitu  digunakan untuk  pekerjaan  pemeliharaan  kawat  rantas  pada jaringan SUTM 20 kV.
Desain  pada  peralatan Cowok  3  in  1 ini merupakan peralatan inovasi yang  diharapkan mampu menjawab permasalahan pelaksanaan pekerjaan PDKB TM pada konstruksi Double  Dead  End yang  belum  ditemukan samapai saat ini. Peralatan Inovasi Cowok 3 in 1 ini merupakan  suatu  peralatan  kerja  PDKB  TM,  dimana sesuai  SPLN  peralatan  inovasi  didefinisikan  sebagai peralatan  kerja hasil rekayasa teknis  (modifikasi  atau peralatan  metode  baru)  untuk  memperbaiki  proses pekerjaan  PDKB  (mempermudah,  mempercepat,  dan lebih aman)[3].[7].
Sehingga  dengan  tidak  adanya  pemadaman  pada jaringan  tegangan  menengah  maka  konsumen  tenaga listrik masih dapat menikmati pelayanan tenaga listrik dengan baik.

## II. LANDASAN TEORI
A. Gaya  Meknikal  dan  Elektrical  pada  Jaringan SUTM  20 kV
Jaringan tegangan menengah 20 kV pada jaringan distribusi  tenaga  listrik  berfungsi  sebagai  tumpuan penghantar, menerima gaya‐gaya mekanis akibat :

## Jurnal ELECTRON , Vol. 4, No.1, Mei 2023, Hal. 39-50
e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v4i1.32
 Berat penghantar dan peralatan
 Gaya tarik dari penghantar ( tensile strength )
 Tiupan angin
 Akibat penghantar lain
Besarnya  gaya‐gaya  tersebut  berbeda  sesuai  dengan fungsi  tiang  (tiang  awal/ujung,  tiang  tengah,  tiang sudut) dan luas penghantar. Tiang baik tiang besi atau tiang beton mempunyai kekuatan tarik ( working load ) sesuai standar yang berlaku saat ini yaitu 160 daN, 200 daN, 350 daN, 500 daN, 800 daN, 1200 daN dimana daN  adalah  deka  Newton atau  setara  dengan  1,01  kg gaya (massa x gravitasi).
Tiang yang digunakan untuk SUTM berupa besi atau tiang  beton  dan  harus  mempunyai  kekuatan  mekanik yang tinggi [4]. Perhitungan berat dan gaya yang terjadi ketika  pelaksanaan  pekerjaan  dalam  keadaan bertegangan  menjadi  sangat  penting.  Peralatan  dalam keadaan  bertegangan  didesain  sedemikian  rupa sehingga  SWL (Safety  Working  Load) nya  terpenuhi (tidak  terlampaui).  Jaringan  Tegangan  Menengah (JTM)  20  kV  pada  jaringan  distribusi  tenaga  listrik berfungsi  sebagai  tumpuan  penghantar,menerima gaya‐gaya  mekanis  akibat  dari  berat  penghantar  dan peralatan, gaya tarik dari penghantar ( tensile strength ), tiupan angin dan akibat penghantar lain.
Besarnya  gaya‐gaya  tersebut  berbeda  sesuai  dengan fungsi  tiang  (tiang  awal/ujung,  tiang  tengah,  tiang sudut)  dan  luas  penghantar.  Tiang  harus  memenuhi persyaratan  uji  lentur  (tidak  retak  pada  pembebanan 100%  beban  kerja)  dan  uji  defleksi  permanen (maksimum  0,2%  dari  Panjang  tiang  setelah pembebanan 150% beban kerja selama 2 menit)[5].

## B. Gaya Tarik pada Tiang SUTM 20 KV
Panjang penghantar pada dua tiang (gawang) yang berada di Jaringan Tegangan Menengah berubah‐ubah sebagai akibat :
 Perubahan temperatur lingkungan
 Pengaruh panas akibat beban listrik (I 2 x R) Sesuai  dengan  sifat  logamnya,  panjang  penghantar akan  mengalami  penyusutan  pada  temperatur  rendah dan  memanjang  pada  temperatur  tinggi  (panas) menurut rumus :
Lt = Lo (1 + α.Δt) dimana : Lo = panjang awal Lt = panjang pada t 0 C α  = koefisien muai panjang Δt = beda temperature Pada temperatur rendah panjang penghantar menyusut, memberikan  gaya  regangan  ( tensile  stress )  pada penghantar tersebut, gaya ini akan diteruskan ke tiang tumpunya.  Jika  gaya  tersebut  melampaui  titik  batas
beban  kerja  penghantar  ( ultimate  tensile  stress ) penghantar  akan  putus  atau  tiang  penyanggah  patah jika beban kerja tiang terlampaui (working load).

## C. Gaya Mekanis Pada Auxilliary Arm pada inovasi
Cowok 3 in 1 Auxilliary  Arm merupakan bagian  dari  peralatan Cowok  3  in  1 berfungsi  sebagai  tempat  dudukan temporary isolator, sama hal nya dengan fungsi Cross Arm pada SUTM 20 kV existing [10]. Beban mekanis Auxilliary  Arm pada  arah  horizontal  akibat  dari  gaya regangan  penghantar  dan  beban  vertikal  akibat  berat penghantar.  Umumnya  beban  vertikal  diabaikan. Bahan Auxilliary Arm adalah besi (ST.38) profil UNP galvanis [6]. Pada Auxilliary Arm ini dilapisi dengan bahan PVC, agar memiliki sifat isolasi tahan terhadap tenganan tembus. Selain itu PVC secara khusus untuk memiliki  karakteristik  memberikan  perlindungan karena memiliki fungsi sebagai isolasi serta memiliki ketahanan  yang  baik  terhadap  air,  panas. PVC  juga tahan  terhadap bahan  kimia  sehingga  memiliki durabilitas  tinggi  dan  sangat  mudah  untuk  dibentuk karena sifatnya yang elastis .
D. Beban  mekanis  isolator  dan  konduktor  pada Auxilliary Arm
Secara teori, berat fisik yang ditopang isolator adalah :
• Berat konduktor
• Beban angin yang terjadi pada konduktor
• Efek sudut yang dihasilkan dari perubahan arah kawat Perhitungan berat konduktor dapat digunakan dengan rumus :
F = x W x g dimana : F =    Total  gaya  vertikal  kebawah
(Newton)
L 1 & L 2 =  Panjang horisontal dari span yang berdampingan (meter) W =  Massa per meter konduktor g =  Gravitasi
Gambar 1. Jarak Antar Tiang Jaringan Tegangan SUTM 20 kV

## Jurnal ELECTRON , Vol. 4, No.1, Mei 2023, Hal. 39-50
e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v4i1.32
Jarak  pendirian  untuk  antar  tiang  sesuai  standar adalah  maksimal  50  meter  menyesuaikan  dengan maksimum  sagging/andongan  (1,5%  terhadap  jarak antar  tiang)  serta  mempertimbangkan  ukuran  tiang yang digunakan [6].
Pada  pemasangan Auxilliary  Arm, beban  mekanis berada pada Auxilliary Arm dan Temporary Insulator . Beban mekanis yang diterima oleh Auxilliary Arm dan Temporary  Insulator berasal  dari  berat  separuh konduktor kedua sisi gawang dan ditambah pengaruh gravitasi bumi. Dengan menggunakan rumusan di atas, maka  gaya  yang  ditopang  oleh Auxilliary  Arm  dan Temporary  Insulator dapat  dihitung,  dengan  asumsi bahwa :
 L 1 & L 2 = 50 meter (sesuai standar konstruksi JTM untuk PLN)
 W =  0,67  kg  (approx  cable  weight,
diameter 240 untuk type AAAC sesuai spesifikasi SPLN 41-8:1981)* * Menggunakan tipe kabel AAAC dikarenakan secara  umum  jaringan  SUTM  20  kV  PLN menggunakan penghantar telanjang (AAC dan AAAC) [4] .
 g = 9,8 m/s 2
maka, gaya maksimum yang ditumpu oleh Auxilliary Arm dan Temporary Insulator adalah sebagai berikut :
F            = L + L 2 x W x g F =  (50 x 0,67) x 9,8 =  318,25  N  (gaya  maksimum per fasa),
sehingga untuk ketiga fasanya adalah sebesar,
F total =  Gaya Konduktor
=  (3 x 318,25 )
=  954,75 N
Jika  dikonversi  ke  berat  kg,  maka  berat  beban konduktor  yang  ditopang  oleh Auxilliary  Arm  dan Temporary  Insulator  = 0,1  x  954,75  N  =  95,46  kg. Nilai  tersebut  menunjukkan  masih  aman  karena dibawah  nilai  kekuatan  hasil  uji  tarik  dari Auxilliary Arm sebesar 1000 kg.

## E. Beban Mekanis Isolator
Terdapat  dua  jenis  isolator  yang  dipakai  sesuai dengan  fungsinya  yaitu  Isolator  Tumpu  ( Suspension Insulator ) dan Isolator Penegang ( Tension Insulator ). Isolator  tumpu  digunakan  untuk  tumpuan  penghantar gaya mekanis pada isolator ini adalah gaya akibat berat
beban  penghantar  pada  tiang  tumpu  atau  pada  tiang sudut.  Sedangkan  Isolator  Penegang  dipakai  pada kontruksi tiang awal/tiang sudut apabila sudut elevasi lebih  besar  dari  30 0 .  Terdapat  2  jenis  isolator  yang dipakai, yaitu isolator payung dan long rod dan untuk tiap 1 set isolator jenis suspension terdiri atas 2 buah sedangkan  jenis  long  rod  1  buah.  Beban  mekanis isolator  ini  adalah  beban  mekanis  sebagaimana  pada isolator  tiang  ujung/awal  (dikutip  dari  KepDir  PLN No.475.K/DIR/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Kriteria  Disain  Enjiniring  Konstruksi  Jaringan Distribusi Tenaga Listrik).

## F. Macam - Macam Konstruksi TM
Konstruksi  –  konstruksi  saluran  udara  menurut konfigurasinya  untuk  jaringan  distribusi  tegangan menengah yang dipergunakan PT PLN (Persero) secara garis  besar  dapat  dikelompokkan  dalam  macam- macam formasi yaitu :
 Formasi horizontal simetris tanpa kawat tanah
 Formasi  horizontal  tidak  simetris  dengan  satu kawat tanah diatas kawat fasanya
 Formasi  segitiga  dengan  kawat  tanah  dibawah kawat fasanya
 Formasi  vertikal  satu  fasa  dengan  kawat  tanah dibawah kawat fasanya
 Formasi Dead End dan Double Dead End Secara  umum, cross  arm terbagi  menjadi  type  Tarik dan  tipe  tumpu  dengan  perbedaan  pada  posisi  tipikal lubang baut . Jarak dan ukuran lubang baut disesuaikan dengan  kebutuhan  dilapangan,  dengan  tetap memperhatikan  jarak  bebas.  Secara  umum  cross  arm terbagi menjadi tipe tarik dan tipe tumpu dengan yang membedakan  adalah  pada  tipe  lubang  bautnya  [4]. Dibawah ini merupakan gambar konstruksi cross arm pada konstruksi double dead end sebagai implementasi inovasi cowok 3 in 1 yang mana memang sebelumnya tidak dapat dipelihara secara PDKB.
Gambar 2. Spesifikasi cross arm

## Jurnal ELECTRON , Vol. 4, No.1, Mei 2023, Hal. 39-50
e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v4i1.32
Gambar 3. Konstruksi Dead End
Gambar 4. Konstruksi Double Dead End

## G. Jarak Aman Minimum
Jarak  aman  minimum  adalah  daerah  dimana pelaksana  PDKB  dapat  bekerja  dan  peralatan  dapat digunakan  dengan  aman  pada  daerah  bertegangan. Pelaksana  PDKB  harus  tetap  menjaga  dirinya  dan peralatan yang dibawanya tidak melanggar jarak aman minimum  dan  jarak  minimum  peralatan  seperti ditetapkan  pada    tabel  berikut  dari  bagian  yang bertegangan.
Tabel 1. Jarak Aman Minimum dan Jarak Peralatan
Berisolasi No.  Tegangan Fasa ke Bumi Fasa ke Fasa 1. 500 kV 3400 mm 5500 mm 2. 150 kV 1200 mm 1500 mm 3. 70 kV 900 mm 1200 mm 4. 20 kV 560 mm 600 mm

## III. METODE PENELITIAN
Pada  peralatan inovasi Cowok 3 in 1 ini di terapkan pada pekerjaan pemeliharaan konstruksi Double Dead
End juga dapat dipergunakan untuk pemeliharaan yang lainnya  seperti  pemeliharaan  konstruksi Dead  End , pemeliharaan  isolator  penegang  dan  pemeliharaan kawat  rantas  dengan  PDKB  TM  metode  Sentuh Langsung.

## A. Pengumpulan data
 Pengamatan  langsung  pemeliharaan  konstruksi Double  Dead  End dengan  mengambil  data variabel jenis konstruksi pada Jaringan Tegangan Menengah (JTM) existing yang ada di PLN.  Mencari data-data dan informasi dari Tim PDKB TM di Unit – unit Operasional PT. PLN (Persero), tentang  jenis  konstruksi  yang  belum  bisa dilaksanakan dengan PDKB.
 Wawancara terhadap personel PDKB TM di Unit –  unit  Operasional  PT.  PLN  (Persero),  tentang jenis  konstruksi  yang  belum  bisa  dilaksanakan dengan PDKB.

## B. Diskusi Pemecahan Masalah
Diskusi, Studi Literatur, Tanya jawab, Knowledge Sharing, Benchmark dengan sesama Instruktur PDKB dan  tim  PDKB  TM  unit  operasional  tentang  cara pemecahan  masalah-masalah  terkait  pemeliharaan Konstruksi Double Dead End .

## C. Pembuatan Peralatan
 Desain  peralatan  melalui  sketsa  2D  dan  3D autocad lengkap dengan spesifikasi dimensinya.
 Proses  Pembuatan  peralatan  berdasarkan desain 2D dan 3D Autocad
 Pengujian peralatan di Laboratorium uji UPDL Semarang,  meliputi  pengujian  tegangan tembus.
 Pengujian peralatan di Laboratorium uji UPDL Semarang  (  pengujian  elektrik  dan  mekanik pada peralatan inovasi Cowok 3 in 1).
D. Uji coba dan Implementasi
 Pemasangan Peralatan di lapangan SUTM 20 kV PLN UPDL Semarang
 Pemasangan  Peralatan  di  PLN  Unit Operasional
 Pengamatan, evaluasi dan dilanjutkan penyempurnaan  dari  peralatan  inovasi tersebut.

## Jurnal ELECTRON , Vol. 4, No.1, Mei 2023, Hal. 39-50
e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v4i1.32

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Peralatan  inovasi Cowok  3  in  1 ini merupakan Konstruksi Sementara yang digunakan untuk pekerjaan penggantian/pemeliharaan  konstruksi Double  Dead End , konstruksi Dead End dan Isolator Penegang serta pemeliharaan kawat rantas. Inovasi Cowok 3 in 1 ini menjadi pemegang konduktor yang bersifat sementara, sebab  dalam  proses  penggantian Crossarm  Double Dead End, konduktor akan tetap berada di Alat inovasi Cowok 3 in 1 ini,sampai Cross Arm Double Dead End pengganti terpasang. Peralatan inovasi ini merupakan suatu konstruksi yang dirancang untuk menunjang dan mempermudah proses pelaksanaan pekerjaan PDKB – TM  dengan  metoda  Sentuh  Langsung.  Sebelumnya pekerjaan  tersebut  belum  bisa    dilaksanakan  karena peralatan  untuk  menggantikan  sementara Cross  Arm Double Dead End belum ada.
Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut  maka dibuatlah  Peralatan    inovasi Cowok  3  in  1 .  Dengan adanya  alat  ini  sangat membantu  PDKB  TM  Metoda Sentuh Langsung dalam proses pelaksanaan pekerjaan penggantian  /pemeliharaan Cross  arm  Double  Dead End selain  itu  juga  bisa  digunakan  untuk penggantian/pemeliharaan Cross  arm  Dead  End , Isolator  Penegang  dan  Pemeliharaan  Kawat  Rantas. Sehingga  pekerjaan  yang  sebelumnya  hanya  bisa dilakukan  dengan  pemadaman  aliran  listrik  dapat dihindarkan dan oleh sebab itu distribusi energi listrik ke pelanggan secara kontinyu dapat tetap terlayani.

## A. Desain Teknis Konstruksi Cowok 3 in 1
Desain  keseluruahn  3D  inovasi Cowok  3  in  1 ditunjukkan  pada  gambar  dibawah  ini,  dengan menggunakan autocad.
1. Temporary Insulator
Gambar 5. Desain dan Gambar teknik
Temporary Insulator
Bagian- bagian Temporary Insolator :
Gambar 6. Desain dan Gambar teknik Epoxy Glass pada Temporary Insulator
Gambar 7. Desain dan Gambar teknik Jack
Screw pada Temporary Insulator
Gambar 7. Rachet Spanner pada Temporary Insulator

## Jurnal ELECTRON , Vol. 4, No.1, Mei 2023, Hal. 39-50
e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v4i1.32
Temporary  Insulator berfungsi  sebagai  pengganti isolator  sementara  pada  saat  dilakukan  perbaikan  / penggantian  isolator  jenis  penegang  pada  kontruksi Double  dead  end .  Bahan  terbuat  dari  beberapa komponen yang jenisnya berbeda yaitu :
1. Epoxy glass sama seperti bahan yang  digunakan pada peralatan galah isolasi PDKB yang bersifat isolasi  dan  sudah  dilakukan  pengujian  tegangan tembus 100 kV dengan jarak 30 cm selama 1 menit dengan  hasil  uji  tidak  panas  dan  tidak  terjadi lompatan arcing . 2. Jack  Screw yang  dilengkapi  dengan  cantolan, dimana ulir tersebut adipasngkan dengan ratchet spanner berfungsi sebagai pengatur kekencangan dan  kendor  dari Temporary  Insulator pada  saat isolator existing di lakukan pemeliharaan.
3. Rachet  Spanner dipasang  pada Jack  Screw fungsinya  sebagai  pengencang  atau  pengendor tarikan konduktor  saat konduktor di tarik. Prinsip kerjanya dengan cara di putar sesuai arah dari drat pada screw.
Dari jenis polimer, Epoxy Glass bekerja paling baik dalam  sifat  listrik  dan  mekanik  bila  dibandingkan dengan poliester dan vinil  ester . Dan cocok  untuk aplikasi isolasi listrik [8].
2. Auxilliary Arm
Gambar 8. Desain & Gambar teknik Auxilliary Arm Berfungsi sebagai cross arm sementara
menggantikan cross arm yang akan diganti, dengan bahan  besi  (ST.38)  profil  UNP galvanis ketebalan minimal  5  mm  dan  dilapisi galvanis dengan ketebalan  minimal  70  µm  [10] . Pada  bagian  luar Auxilliary Arm dilapisi PVC dan dilakukan pelapisan cat isolasi.
3. Pole Type Saddle
Gambar 9. Desain dan Gambar teknik Pole Type Saddle Berfungsi sebagai pengikat Auxilliary Arm sementara pada  tiang  SUTM  20  kV.  Cara  kerja  dari Pole  Type Saddle ini  dengan  cara  dipasang  pada  sisi  tengah Auxilliary Arm dengan cara dipasang pengunci baut pin pada Auxilliary  Arm, kemudian  dipasang  pada  tiang (ST.38) profil UNP galvanis
Polyvinyl chloride (PVC)

## Jurnal ELECTRON , Vol. 4, No.1, Mei 2023, Hal. 39-50
e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v4i1.32
SUTM  dengan  dikencangkan  dan    diputar  sesuai kebutuhan.
Berikut ini adalah komponen peralatan keseluruhan / 1 set  dari peralatan  inovasi Cowok 3 in 1, y ang terdiri dari  beberapa  peralatan . Dimana  setiap  pekerjaan seperti  Pemeliharaan  Konstruksi Double  Dead  End , Konstruksi Dead  End, konstruksi  isolator  penegang dan kawat rantas dapat menggunakan peralatan inovasi ini. Jumlah dan banyaknya peralatan yang dipergunkan pada setiap pekerjaan berbeda-beda.
Gambar 10. Satu set peralatan  inovasi
Cowok 3 in1
B. Cara Kerja Inovasi Cowok 3 in 1 Cowok 3 in 1 sebagai peralatan PDKB TM dengan metode sentuh langsung memiliki 3 fungsi utama dan 1 fungsi tambahan sebagai berikut :
1. Pemeliharaan Cross Arm Double Dead End
Gambar 11. Pemasangan Cowok 3 in 1 pada konstruksi Double Dead End
2. Pemeliharaan Cross Arm Dead End
Gambar 12. Pemasangan Cowok 3 in 1 pada konstruksi Dead End
3. Penggantian Isolator Penegang

Gambar 13 . Pemasangan Cowok 3 in 1 pada konstruksi Isolator Penegang
4. Pemeliharaan Kawat Rantas
Gambar 14. Pemasangan Cowok 3 in 1 pada kawat rantas

## C. Pengujian Alat Cowok 3 in 1
Gambar 15. Pelaksanaan Uji Tarik Temporary Insulator

## Jurnal ELECTRON , Vol. 4, No.1, Mei 2023, Hal. 39-50
e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v4i1.32
Gambar 16. Pelaksanaan Uji Isolasi tegangan tembus Temporary Insulator di LAB UPDL Semarang
Temporary Insulator pada inovasi Cowok 3 in 1 Sudah dilakukan  pengujian      secara  elektrik  dan  mekanik. Pengujian  isolasi  /  elektrik  dilakukan  untuk memastikan  bahwa  peralatan  memiliki  kemampuan isolasi  yang  dapat  menahan  tegangan  nominal  saat digunakan  [9].  Sedangkan  pengujian  mekanik dilakukan  untuk    memastikan  peralatan  inovasi memiliki kekuatan untuk menahan beban mekanis saat digunakan [9].
Pengujian isolasi dilakukan dengan cara menginjeksi tegangan 100 kV dengan jarak 30 cm selama 1 menit pada Temporary  Insulator hasil  uji  tidak  terjadi lompatan arcing , sehingga dapat dinyatakan aman dan laik dipergunakan dalam pekerjaan pemeliharaan. Type test mengacu pada standard IEC 60832-1. Kemudian juga dilakukan uji tarik, untuk mengetahui kekuatan mekanis dari material Temporary Insulator , dimana  hasil  pengujiannnya  mampu  menahan  beban sampai  dengan  1000  kg.  Type  test  mengacu  pada standard IEC 60832-1, 60832-2 . Sehingga sangat aman sekali jika  dilihat  pada hasil  perhitungan  berat  beban konduktor ukuran 240 mm2 = 95,46 kg  .

## D. Manfaat Finansial
Untuk  manfaat  finansial  dapat  diketahui  dengan menghitung  biaya  produksi  dan  biaya  O&M  dari peralatan inovasi Cowok 3 in 1 dan memperkirakan life timenya.
Berikut  adalah  rincian  biaya  produksi Temporary Insulator : Tabel 2 . Rincian Biaya Pembuatan Temporary
Insulator
Berikut  adalah  rincian  biaya  pembuatan Pole  Type
Saddle With Double Clamp :
Tabel 3 .  Rincian Biaya Pembuatan Pole Type Saddle With Double Clamp
Tabel 4. Rincian Biaya Pembuatan Auxilliary Arm
Oleh  sebab  itu,  dapat  kami  peroleh  dengan  analisa ekonomi untuk perhitungan NPV (Net Present Value) dengan  asumsi  dari  life  time  peralatan.  Untuk perhitungannya jika kita asumsikan bahwa :
 Biaya investasi Pembuatan Alat Cowok 3 in :
= Rp 10.260.000 + Rp 3.025.000 + Rp 600.000 = Rp 13.885.000
 Biaya O & M  Alat Cowok 3 in 1 selama 6 bulan = Rp 700.000
 Life Time Karya Inovasi = 5 tahun
 Peralatan Impor
1  set  Dual  Auxiliary  Arm,  6  buah  Tension  Puller Switching  Tool  (estimasi  hanya  untuk  pekerjaan penggantian  Cross  Arm  Isolator  Tumpu  dan pemeliharaan kawat rantas)
 Biaya Peralatan Impor
= Rp 68.250.000 + Rp 409.500.000
= Rp 477.750.000
 Life Time Peralatan Impor   = 10 tahun
 Suku Bunga = 10% No Nama Barang Jumlah (bh) Harga Satuan (Rp) Harga Total (Rp) 1 Besi  UNP 3x6x300 mm 1 150.000 150.000 2 Cahin tightener +Extension Chain) 1 2.350.000 2.350.000 3 Bolt Double Arming 3 75.000 225.000 4 Eye Nut 6 50.000 300.000 5 Biaya  jasa pembuatan 1 150.000 150.000 Total Biaya Pembuatan 3.025.000 No Nama Barang Jumla h (bh) Harga Satuan (Rp) Harga Total (Rp) 1 Galah Isolasi 6 1.050.000 6.300.000 2 Bracket 12 100.000 1.200.000 3 Jack Screw 6 150.000 900.000 4 Ball Sackle 6 75.000 450.000 5 Rachet Spanner 6 185.000 1.110.000 Total Biaya Pembuatan 10.260.000 No Nama Barang Jumlah (bh) Harga Satuan (Rp) Harga Total (Rp) 1 Cross Arm 1 300.000 300.000 2 PVC 3 mm 1 300.000 300.000 Total Biaya Pembuatan 600.000

## Jurnal ELECTRON , Vol. 4, No.1, Mei 2023, Hal. 39-50
e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v4i1.32
Maka dapat diperoleh nilai NPV ( Net Present Value ) sebagai berikut : NPV inovasi Cowok 3 in 1 = Rp 29.062.841,74 NPV Peralatan Impor  = Rp 442.920.575,77
Selisih NPV = Rp 413.857.734,03
Selisih  NPV  ini  membuktikan  bahwa  pada  tingkat efektifitas biaya investasi peratalan inovasi dibandingkan  dengan  peralatan  impor  dengan  bahan yang  sama,  walaupun  perbandingan  tersebut  tidak dapat  dibandingkan  langsung  dikarenakan  fungsi peralatan  impor  tersebut  hanya  disisi  pekerjaan perbaikan kawat rantas saja, jika dibandingkan dengan inovasi cowok 3 in one 1 sebanyak 4 jenis pekerjaan pemeliharaan  ( Double  Dead  End , Dead  End ,  isolator penegang dan kawat rantas).

## E. Manfaat Non Finansial
1. Untuk  mengatasi  pemadaman  jaringan  listrik Tegangan  Menengah  yang  diakibatkan  oleh pekerjaan pemeliharaan, perbaikan kinerja SAIDI dan SAIFI
2. Untuk  menjamin  kontinuitas  pelayanan  tenaga listrik kepada konsumen
3. Untuk memperbaiki Citra Perusahaan

## F. Analisa Risiko
Berikut  adalah  analisa  risiko  pada  alat      inovasi Cowok 3 in Dari beberapa kemungkinan risiko, kami rumuskan sebagai berikut:
a. Pemasangan  yang  tidak  sempurna  sehingga menyebabkan konduktor kendor.
b. Petugas  memasang Came  A-Long yang  tidak kencang  diakibatkan  petugas  tidak  menerapkan SOP  dengan  benar  yang  akan  menyebabkan Temporary Insulator terlepas dari konduktor.
c. Pada  Petugas  memasang  baut Pole  Type  Saddle pada Auxilliary  Arm yang  tidak  kencang dikarenakan  petugas  tidak  menerapkan  SOP dengan benar yang akan menyebabkan Auxilliary Arm terjatuh ke tanah.
d. Petugas memasang Pole Type Saddle yang tidak kencang pada pengikatan ke tiang SUTM 20 kV diakibatkan  petugas  tidak  menerapkan  SOP dengan benar yang akan menyebabkan Auxilliary Arm miring dan bahkan dapat melorot ke bawah tanah.
Dari  kemungkinan  bahaya  diatas,  dilakukan  mitigasi berupa:
Tabel 5. Mitigasi Bahaya
No Sasaran Identifikasi Risiko “Cowok 3 In One” No Risiko Deskripsi Penyeb ab Dampak 1 2 3 4 5 6 7 1 Cowok 3 in One bertujuan untuk pemeliharaan konstruksi Double Dead End pada SUTM 20 kV secara PDKB dengan Metode Sentuh Langsung 1 Keterse dian SDM Cara Pemasanga n yang tdiak sempurna Konduktor kendor 2 Pemasanga n Came A- Long tidak Semapurna Personil yang melaksa nakan pemelih araan tidak menerap kan SOP yang benar Temporary Isolator terlepas dsri konduktor Level Dampak Kontrol yang telah ada Level Dampak setelah existing Mitigasi Bukti 8 9 10 11 12 4 Pada saat pekerjaan pemeriksaan harus menggunakan SOP yang benar 2 1. Pengecekan peralatan kerja seblum dimulai 2. Penggunaan peralatan kerja yang benar sesuai SOP 3. Pelaksanaan pekejaan sesuai SOP 5 Pada saat pekerjaan pemeriksaan harus menggunakan SOP yang benar 2 1. Pengecekan peralatan kerja seblum dimulai 2. Penggunaan peralatan kerja yang benar sesuai SOP
3. Pelaksanaan pekejaan sesuai SOP
Dari analisa risiko dan mitigasi diatas, maka dapat kita buat analisa risiko seperti dibawah ini:
Gambar 17. Analisa Risiko

## Jurnal ELECTRON , Vol. 4, No.1, Mei 2023, Hal. 39-50
e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v4i1.32

## G. Implementasi Inovasi
Peralatan  inovasi Cowok  3  in  1 telah  dilakukan implementasi di beberapa jaringan SUTM 20 kV, yaitu di PLN UPDL Semarang dan di PLN Unit Operasional. Pada  implementasi  tersebut  dilakukan  pekerjaan penggantian  isolator  dan cross  arm pada  konstruksi double dead end. Hasil pekerjaan menunjukkan fungsi peralatan  inovasi  dapat  digunakan  sesuai  fungsinya. Berikut  ini  adalah  implementasi  peralatan  inovasi secara PDKB :
Gambar 18. Implementasi pada Konstruksi Double Dead End di PLN Area Surabaya Selatan
Gambar 19. Implementasi pada Konstruksi Single Dead End di PLN Area Surabaya Selatan
Gambar 20 . Pemeliharaan Isolator Penegang di PLN Area Surabaya Selatan
Gambar 21. Pemeliharaan Kawat Rantas di PLN Area Surabaya Selatan
Gambar 22. Implementasi "CoWok 3in1 " bersama Tim PDKB TM PLN Area Surabaya Selatan
Gambar 23. Implementasi "CoWok 3in1" di UPDL  Semarang

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  diatas  dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Cowok  3  in  1 merupakan  peralatan  utama  dan satu-satunya solusi terbaik yang digunakan untuk pemeliharaan  /  penggantian Cross  arm  Double Dead End, Cross arm Dead End , maupun Isolator

## Jurnal ELECTRON , Vol. 4, No.1, Mei 2023, Hal. 39-50
e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v4i1.32
Penegang  dalam  keadaan  bertegangan  yang terbukti simpel, aman, efisien dan handal.
2. Cowok  3  in  1 mempunyai  nilai  tambah  dimana dapat juga digunakan untuk pemeliharaan kawat rantas pada jaringan SUTM 20 kV.
3. Dengan cara pemeliharaan seperti ini kontinuitas supply tenaga  listrik  dan  pelayanan  kepada pelanggan  menjadi  lebih  baik  dikarenakan dikerjakan tanpa padam / secara PDKB.

## REFERENSI
[1] Towers  and  O.  F.  T.  H.  E.  Ieee,  “Live-line maintenance  methods,” IEEE  Trans.  Power Appar.  Syst. ,  vol.  PAS-92,  no.  5,  pp.  1642– 1648, 1973, doi: 10.1109/TPAS.1973.293712.
[2] J.  F.  Goffinet,  I.  Gutman,  and  P.  Sidenvall,
“Innovative insulated cross-Arm: Requirements, testing and construction,” 2017 12th  Int.  Conf.  Live  Maintenance,  ICOLIM 2017 , pp. 1–7, 2017, doi: 10.1109/ICOLIM.2017.7964158. [3] SPLN, “Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan ( PDKB ) PART 1,” no. 0011, pp. 3–8, 2020.
[4] SPLN  D5.008-1:  2020,  Konstruksi  Distribusi Bagian 1 : Jaringan Tegangan Menengah,2020
[5] SPLN,  “Spesifikasi  Tiang  Listrik  dan Lengkapannya  (Bagian  1:  Tiang  Beton Pratekan),” PT. PLN , no. 0077, pp. 1–42, 2021.
[6] SPLN,  “Konstruksi  Distribusi,  Bagian  1 : Jaringan Tegangan Menengah,” no. 0007, 2020.
[7] KOMISI  PDKB  PLN, Prosedur  Pelaksanaan
Pekerjaan  Dalam  Keadaan  Bertegangan Tegangan Tinggi Dan Tegangan Ekstra Tinggi Nomor : 7.001/PROS/TRS.00.003/KOMISI-
PDKB  PUSAT/2018 .  Jakarta:  PT  PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT, 2018.
[8] Niina Palmu , FACTORS INFLUENCING THE ELECTRICAL  INSULATION  OF  GLASS FIBRE COMPOSITE TUBES, September 2021.
[9]    D3.032:  2020 ,  Pekerjaan  Dalam  Keadaan
Bertegangan (PDKB) , 2020
[10] S.  Grzybowski  and  T.  Disyadej,  “Electrical performance  of  fiberglass  crossarm  in distribution  and  transmission  lines,” Transm.
Distrib. Expo. Conf. 2008 IEEE PES Powering Towar. Futur. PIMS 2008 , pp. 1–5, 2008, doi: 10.1109/TDC.2008.4517257./