## ORBITH VOL. 10 NO. 1 MARET 2014 : 82 – 89

## EVALUASI SETTING RELE JARAK  GARDU INDUK UNGARAN JARINGAN 150kV ARAH KRAPYAK-2
Oleh: Akhmad Jamaah
Staf Pengajar Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang Jl. Prof. Sudharto, SH. Tembalang Semarang 50275

## Abstrak
Saluran  transmisi  memiliki  peranan  yang  penting  dalam  penyaluran  energi  listrik.  Transmisi  perperan menyalurkan  energy  listrik  tegangan  tinggi  ke  tegangan  rendah  yang  kemudian  akan  didistribusikan sampai ke konsumen. Karena pentingnya peranan saluran transmisi, maka diperlukan proteksi yang baik untuk  menjaga  keandalan  penyaluran  energy  listrik.  Salah  satu  proteksi  yang  digunakan  pada  sistem transmisi  150  kV  adalah  rele  jarak  (Distance  Relay).  Rele  ini  bekerja  sebagai  main  protection  pada saluran  transmisi  dengan  mengukur  besarnya  impedansi  gangguan. Rele  jarak  harus  dapat  melindungi instalasi  dari  kerusakan  akibat  gangguan  sistem  yang  berupa  hubung  singkat.  Setting  pada  rele  jarak berpengaruh  terhadap  kinerja  pengamanan  saluran  transmisi.  Setting  yang  tidak  tepat  dapat menyebabkan  rele  tersebut  gagal  bekerja,  sehingga  penanganan  gangguan  membutuhkan  waktu  yang lebih  lama  dari  waktu  yang  diharapkan.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  simulasi  gangguan  untuk  dapat mengetahui keandalan kerja rele tersebut. Simulasi ini dilakukan dengan menghitung arus dan tegangan hubung singkat, sehingga besarnya impedansi gangguan dapat diketahui. Berdasarkan simulasi tersebut terlihat  bahwa  besarnya  impedansi  gangguan  lebih  kecil  dari  impedansi  setting,  sehingga  rele  jarak masih dapat mengamankan saluran.
Kata kunci : Proteksi, Rele Jarak, Setting, Hubung singkat

## 1. Pendahuluan
Sistem  Transmisi  tenaga  listrik  merupakan bagian  yang  sangat  penting  dalam  upaya penyaluran  tenaga  listrik  ke  konsumen. Sistem transmisi harus dirancang sedemikian  rupa  agar  memiliki  keandalan, keamanan, dan ramah lingkungan. Pengaman  utama  ( main  protection) yang digunakan  pada  sistem  transmisi  150  kV adalah rele jarak ( Distance Relay ). Sehingga  fungsinya  dan  perannya  untuk mengamankan  sistem  sangatlah  penting. Rele jarak harus dapat  melindungi  instalasi dari kerusakan akibat gangguan sistem yang berupa hubung singkat, sehingga penyaluran  tenaga  listrik  tetap  andal. Setting pada  rele  jarak  berpengaruh terhadap kinerja pengamanan saluran transmisi.  Setting  yang  tidak  tepat  dapat menyebabkan  rele  tersebut  gagal  bekerja, sehingga penanganan gangguan membutuhkan  waktu  yang  lebih  lama  dari waktu  yang  diharapkan,  sehingga  dapat menyebabkan  kerugian.  Oleh  karena  itu perlu  adanya  simulasi  gangguan  untuk dapat  mengetahui  kendalan  kerja  rele tersebut.  Simulasi  ini  dapat  digunakan sebagai  parameter  seberapa  cepat  rele tersebut
melokalisir  gangguan  yang  terjadi  sesuai dengan besarnya setting yang telah ditentukan.

## 2. Tinjauan Pustaka

## A. Sistem  Proteksi  Saluran  Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
Pola  proteksi  harus  cocok  dan  sesuai dengan  semua  peralatan  proteksi  yang terpasang  pada  sistem  itu.  Pemutusan bagian-bagian yang terganggu harus seselektif  mungkin,  hanya  dibatasi  pada bagian  yang  terganggu  saja.  Disamping  itu proteksi harus sensitive, artinya harus dapat mendeteksi  suatu  kesalahan  secara  pasti. Untuk  semua  keadaan  operasi  dari  sistem, peralatan  proteksi  harus  dapat  bekerja secara cepat agar gangguan segera dilokalisir, serta dapat diandalkan.
Komponen sistem proteksi SUTT
terdiridari transformatorarus (CT),
transformator tegangan (PT/CVT),rele proteksi,  pemutustenaga  (PMT),  catu  daya rangkaian  pengawatannya  ( wiring )  dan teleproteksi (lihat gambar 1).
Gambar 1. Komponen Sistem Proteksi

## SUTT

## A1. Rele Jarak
Rele  jarak  merupakan  proteksi  yang  paling utama  pada  saluran  transmisi.  Rele  jarak melakukan  pengukuran  tegangan  dan  arus untuk mendapatkan impedansi saluran yang harus  diamankan.  Jika  impedansi  yang terukur  di  bawah  batas  settingnya,  maka rele akan bekerja. Disebut rele jarak karena impedansi  pada  saluran  besarnya  akan sebanding  dengan  panjang  saluran.  Rele jarak  bekerja  dengan  mengukur  besaran impedansi(Z)  transmisi  dibagi  menjadi beberapa  daerah  cakupan  yaitu  Zone-1, Zone-2,  Zone-3,  serta  dilengkapi  juga dengan teleproteksi (TP) sebagai upaya agar proteksi bekerja selalu cepat dan selektif di dalam daerah pengamanannya.
Gambar 2. Daerah Pengamanan Rele Jarak

## A2. Prinsip Kerja Rele Jarak
Rele  jarak  disebut  juga  rele  impedansi karena  rele  jarak  mengukur  tegangan  pada titik rele dan arus gangguan yang dirasakan oleh  rele.  Dengan  membagi  besaran tegangan dan arus, maka impedansi  sampai titik  terjadinya  gangguan  dapat  ditentukan. Perhitungan  impedansi  dapat  dihitung menggunakan rumus:
𝐙𝐟 = 𝐕𝐟 𝐈𝐟 keterangan: Z f = Impedansi(ohm) V f = Tegangan(Volt) I f = Arus gangguan Rele  jarak  didesain  untuk  bekerja  jika
impedansi yang dilihat oleh rele lebih kecil dari impedansi settingnya. Prinsip kerja rele jarak  ditunjukkan  pada  gambar  3.  AB merupakan  daerah  pengamanan  untuk setting jangkauan Zona 1 pada rele jarak.
Gambar 3.  Prinsip Kerja Rele Jarak terhadap Adanya Gangguan
Tegangan  yang  terukur  oleh  rele  adalah  : V f =  I f .Z 1 .  Sehingga  perbandingan  antara tegangan dan arus gangguan di AB adalah : V f I f = I f . Z 1 I f = Z 1 .
Gangguan diF 1 (di dalam daerah pengamanan zona 1):
Tegangan yang terukur oleh rele A adalah: Vf 1 = I f1 . Z 11 Dan  perbandingan  tegangan  dan  arus gangguan di AF 1 adalah:
V f1 I f1 = I f1 . Z 11 I f1 = Z 11
Karena  V f1 <V f dan I f1 > I f maka Z 11 < Z 1 sehingga  rele  akan  bekerja.Jadi,  bila harga  impedansi  gangguan  lebih  kecil daripada  impedansi  setting  rele  maka  rele akan trip.
Gangguan  diF2(diluardaerahpeng-amanan zona 1):
Tegangan yang terukur oleh rele A adalah: V f2 =  I f2 .  Z 12, maka    perbandingan tegangan  dan  arus  gangguan  di  AF 2 adalah:
V f2 I f2 = I f2 . Z 12 I f2 = Z 12 Karena  V f2 >V f dan  I f2 >  I f maka  Z 12 >  Z 1 sehingga rele tidak akan bekerja.

## Gambar 4. Blok Diagram Rele Jarak

## A3.  Pengukuran  Impedansi  Gangguan oleh Rele Jarak
Menurut jenis gangguan pada sistem tenaga listrik, terdiri dari gangguan hubung singkat tiga  fasa,  dua  fasa,  dua  fasa  ke  tanah  dan satu  fasa  ke  tanah.  Rele  jarak  sebagai pengaman  utama  harus  dapat  mendeteksi semua  jenis  gangguan  dan  kemudian memisahkan  sistem  yang  terganggu  dengan sistem yang tidak terganggu.
1. Gangguan hubung singkat tiga fasa Pada  saat  terjadi  gangguan  tiga  fasa  yang simetris  maka  amplitudo  tegangan  fasa V R ,V S ,V T turun  dan  bedafasa  tetap  120 derajat.  Impedansi  yang  diukur  rele  jarak pada  saatter  jadi  gangguan  hubung  singkat tiga fasa dalah sebagai berikut:
V rele = V R I rele =I R 𝐙 𝐑 = 𝐕 𝐑 𝐈 𝐑 keterangan:
Z R = impedansi terbaca olehrele V R = Teganganfasa kenetral I R = Arus fasa
2. Gangguan hubung singkat dua fasa.
Untuk  mengukur  impedansi  pada  saat terjadi  gangguan  hubung  singkat  dua  fasa, tegangan  yang  masuk  kekomparatorrele adalah  tegangan  fasa  yang  terganggu, sedangkan  arusnya  adalah  selisih  (secara vektoris)  arus-arus  yang  terganggu.  Maka pengukuran impedansi untuk hubung singkat  antara  fasa  S  dan  T  adalah  sebagai berikut :
V rele =V S – V T
I rele = I S -I T sehingga,
Z R = 𝐕 𝐒 − 𝐕 𝐓 𝐈 𝐒 − 𝐈 𝐓
Tabel  1.  Tegangan  dan  arusmasukan  rele untukhubung singkat dua fasa Fasa yang terganggu Tegangan Arus R-S V R -V S I R -I S S-T V S -V T I S -I T T-R V T -V R I R -I T
3. Gangguan  hubung  singkat  satu  fasa  ke tanah
Untuk  mengukur  impedansi  pada  saat hubung singkat satu fasa ke tanah, tegangan yang  dimasukkan  kerele  adalah  tegangan yang  terganggu,  sedangkan  arus  fasa terganggu  ditambah  arus  sisa  dikali  factor kompensasi.  Misalnya  terjadi  gangguan hubung  singkat  satu  fasa  R  ke  tanah,  maka pengukuran  impedans  dilakukan  dengan cara sebagai berikut :
Tegangan pada rele : V rele =V R Arus padarele : I rele =I R +K 0 .In Arus netral : In = I R +I S +I T Kompensasi urutan nol ditentukan sebesar :
K 0 = 1 3 ( Z 0 − Z 1 Z 1 ) Z 1 = V R I R +K 0 .I n
Tabel 2. Tegangan dan arus masukan rele untuk hubung singkat satu fasa ke tanah
Fasa yang terganggu Tegangan Arus R-N V R I R +K 0 .In S-N V S I S +K 0 .In T-N V T I S +K 0 .In Impedansi  urutannol  akan  timbul  pada gangguan tanah. K 0 adalah untuk mengkompensasi  adanya  impedansi  urutan nolsehingga impedansi yang terukur menjadi benar.
A4. Karakteristik Rele Jarak Karakteristik rele jarak merupakan penerapan  langsung  dari  prinsip  dasar  rele jarak,  karakteristik  ini  biasa  digambarkan dengan  diagram  R-X.  Karakteristik  Rele jarak adalah antara lain:
Karakteristik Quadrilateral Ciri-ciri :
a. Karakteristik  quadrilateral  merupakan kombinasi  dari  3  macam  komponen yaitu reactance berarah dan sensitive
b. Dengan setting jangkauan resistif cukup besar, maka karakteristik rele
quadrilateral dapat mengantisipasi gangguan tanah dengan tahanan tinggi.
c. Umumnya  kecepatan  rele  lebih  lambat dari kecepatan rele.

## Gambar 5.karakteristik quadrilateral

## B. Penyetelan Rele Jarak
Rele jarak pada dasarnya bekerja mengukur impedansi  saluran,  apabila  impedansi  yang terukur  rele  lebih  kecil  impedansi  tertentu akibat  gangguan  (Z set <  Z F )  maka  rele  akan bekerja.
Prinsip  ini  dapat  memberikan  selektivitas pengamanan, yaitu dengan mengatur hubungan antara jarak dan waktu kerja rele. Penyetelan rele jarak terdiri dari tiga daerah pengamanan,  penyetelan  zone-1  dengan waktu  kerja  rele  t 1 ,  zone-2  dengan  waktu kerja rele t 2 , dan zone-3 waktu kerja t 3 .
Gambar 6. Zona Penyetelan Rele Jarak Rele jarak pada dasarnya bekerja mengukur impedansi  saluran,  apabila  impedansi  yang terukur  /  dirasakan  rele  lebih  kecil impedansi  tertentu  akibat  gangguan  (Z set < Z F ) maka rele akan bekerja.
Prinsip  ini  dapat  memberikan  selektivitas pengamanan, yaitu dengan mengatur hubungan  antara  jarak  dan  waktu  kerja rele.Penyetelan  rele  jarak  terdiri  dari  tiga daerah  pengamanan,  penyetelan  zone-1 dengan  waktu  kerja  rele  t 1 ,  zone-2  waktu kerja rele t 2 , dan zone-3 waktu kerja t 3 .
a. Penyetelan Zona1 Dengan mempertimbangkan  adanya kesalahan-kesalahan daridata saluran,
CT,PT,danperalatanpenunjanglainsebesar10
%  -20%,zone-1  rele  disetel  80  %dari panjang saluran yang diamankan.
Z 1P = 0,8 .Z L1 Ω (primer)
Z 1S = Z 1P x n  Ω (sekunder) Waktukerja rele seketika, (t1=0)tidak
dilakukan penyetelan waktu.
Keterangan: Z 1P = Zona 1 Primer
Z 1S = Zona 1 Sekunder n = rasioCT/PT
b. Penyetelan Zone 2 Prinsip peyetelan Zone -2 adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
1. Zone 2  harus  menjangkau  busbar  di depan (bus B)
2. Jangkauan zone 2  harus  mampu  ber- fungsi sebagai rele cadangan jauh ( back up ) distance relay didepannya
3. Setelan zone 2  tidak  boleh over-reach dengan setelan Z 2B distance relay didepannya
4. Setelan zone 2  harus  lebih  kecil  dari 50% impedansi trafo di GI depannya
5. Setelan zone 2 harus mempertimbangkan  fakor  kesalahan CT, PT, dan rele proteksi.
Zone -2 min =1,2 . Z L1 (2.9) Zone -2 mak =0,8(Z L1 + 0,8. Z L2 )(2.10)
Zone -2 trf = 0,8 { Z L11 + (0,5 x j X t1 )}(2.11)
Z2b = Z L1 + 0,8Z L2 (2.12) Z 2 dipilih  nilai  yang  terbesar,  tetapi  tidak

## ORBITH VOL. 10 NO. 1 MARET 2014 : 82 – 89
melebihi Zone -2 trf.
Z 2P = Z2 maks1 Ω Z 2S = Z 2P x n Ω Keterangan: Z L1 = Impedansi  saluran yangdiamankan. Z L11 =Impedansi  saluran  berikutnya  yang terpendek Z 2P = Zone -2 terbesar Z 2S = Zone -2 untuk setting Waktu kerja relet2=0.4 s/d0.8 dt.
c. Penyetelan Zone 3
Prinsip penyetelan zone-3 adalah berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : Zone-3 min = 1.2 (Z L1 +0,8.Z L2 ) Zone-3 mak = 0,8 (Z L1 + 1,2.Z L2 ).k Zone-3 trafo = 0,8 (Z L1 + 0,5.Ztrf) Keterangan : Z L1 = Impedansi saluran yang diamankan Z L2 =  Impedansi  saluran  berikutnya  yang terpanjang
Waktu kerja relai t 3 =1.2 s/d1.6 dt.
d. Penyetelan Zone 3 Reverse
Fungsi  penyetelan  zone-3 reverse adalah digunakan  pada  saat  pemilihan  teleproteksi pola blocking.
Dasar  peyetelan  zone-3 reverse ada  dua jenis:
1. Bila  Z 3 rev  member  sinyal  trip.  Zone-3 rev = 1.5 Z 2 -Z L1 2. Bila Z 3 rev tidak memberi sinyal trip. Zone-3 rev = 2Z 2 -Z L1 .

## B1. Pola Kerja Rele Jarak
Agar  dapat  bekerja  selektif  dan  seketika pada  daerah  unit  proteksi, distance  relay dilengkapi dengan teleproteksi. Teleproteksi merupakan rangkaian peralatan yang berfungsi  untuk  mengirim  dan  menerima sinyal  dari  gardu  induk  yang  satu  ke  gardu induk  lain  di  depannya  atau yang berhadapan,  untuk  dapat  memberikan perintah trip seketika.  Pola  teleproteksi yang  digunakan  adalah Permissive  Under- reach  Transfer  Trip  Scheme (PUTT).  Pola ini  peralatan teleproteksi (TP) akan mengirim sinyal ( carrier send ) ke peralatan
TP  pada  gardu  induk  di  depannya  apabila distance  relay mendeteksi  gangguan  pada zona  1.  Pada  gardu  induk  yang  menerima sinyal  ( carrier  receive ),  apabila distance relay mendeteksi gangguan pada zona 2 dan menerima  sinyal  TP,  maka  relai  akan memberikan  perintah trip waktu  zona  1. Rangkaian  logika  pola  ini  sebagaimana terlihat pada gambar 7.

## Gambar 7. Rangkaian Logika Skema PUTT

## 3. Data Jaringan dan Analisa Data
Rele  jarak  yang  akan  dibahas  pada  tugas akhir ini adalah rele jarak yang berada pada gardu induk Ungaran yang digunakan untuk mengamankan bay penghantar 150 kV arah gardu induk Krapyak. Gambar 8 menunjukkan  konfigurasi  jaringan  GI Ungaran.
Gambar 8.  Konfigurasi Jaringan Gardu Induk Ungaran-Krapyak-2

## a. GI Ungaran Arah Krapyak
Panjang saluran  : 21,819 km Jenis penghantar  : HA222, 2x281,1  mm 2
CCC : 1200 A Z L1 : 0,0685 + 0,2045 j Ω/km Z L0
: 0,219 + 0,6130 Ω/km
b. GI Krapyak Arah Randugarut Panjang saluran  : 2,773 km Jenis penghantar  : TA221 281,10 mm 2
CCC : 900 A Z L1 : 0,1370+ 0,3966jΩ/km
Z L0
: 0,2871 + 1,1898j Ω/km

## c. Trafo GI Krapyak
Trafo 1 GI Krapyak Tegangan  : 150 / 20 kV
Daya
: 60 MVA X T11
: 46,425 Ω
d. Data Setting Rele Jarak Merk : ABB Tipe : REL 316*4 Lokasi : Ungaran Proteksi : Krapyak 2 Karakteristik : Quadrilateral Pola : PUTT In : 1 A Zone 1 : 2,8 Ω Zone 2 : 4,3 Ω Zone 3 : 9,3 Ω T 1 : maks 0,1 detik T 2 : 0,4 detik T 3 : 1,6 detik
Waktu  kerja  rele  jarak  ditunjukkan  oleh gambar 9.
Gambar 9.Waktu Kerja Rele Jarak Krapyak-2
e. Setting Rele  Jarak  GI  Ungaran  Bay Krapyak 2
1. Rasio CT dan PT
n 1 = Rasio CT
Rasio PT
n 1 = 1200 /  1 1500/ 1 n 1 = 0,8
2. Jangkauan Impedansi a. Zone 1
Gambar 10.  Jangkauan Impedansi Zone 1
Z 1P = 80% x Z L11 =0,8 x 4,706 =3,765 Ω Z 1S =Z IP .n1 =3,765 x 0,8 =3,012 Ω X IP =Z IP sin θ =3,765 sin 71,481° =3,57 Ω X IS =X IP .n 1 =3,57 x 0,8 = 2,856 Ω
keterangan: Z 1P = Impedansi Primer
Z 1S = Impedansi Sekunder X IP = Setting Primer X IS = Setting Sekunder ( settingzone 1)
b. Zone 2
Gambar 11. jangkauan Impedansi zone 2
Z 2min =1,2 Z L11 = 1,2 x 4,706 =5,647 Ω
Z 2maks =0,8 (Z L11 + 0,8 Z L21 ) = 0,8 (4,706 + 0,8 x 1,164  ) =4,509 Ω
Z 2trf =0,8 { Z L11 + (0,5 x j Ztrf)} =0,8 (4,706 + 0,5 x 46,425 )
=22,3348 Ω
Z 2b =Z L11 + (0,8.Z L21 )

## ORBITH VOL. 10 NO. 1 MARET 2014 : 82 – 89
=4,706 + (0,8 x 1,164 ) =5,637 Ω keterangan: Z 2min = Jangkauan zona 2 minimum Z 2maks = Jangkauan zona 2 maksimum Z trf = Impedansi Trafo GI Krapyak Z 2trf = Zone 2 trafo Z 2b = Zone 2 Batas
Dipilih Zone 2  terbesar  tetapi  tidak  lebih besar  dari zone 2  trafo,  oleh  karena  itu dipilih  Z 2  min sebagai  setting zone 2  GI Ungaran.
Z 2P = Z 2 min = 5,647 Ω Z 2S = Z 2P xn 1 = 5,647 x 0,8
=4,517 Ω X 2S =Z 2S sin θ =4,517 sin 71,481° = 4,284 Ω keterangan: Z 2P = Zone 2 primer Z 2S = Zone 2 sekunder X 2S =Setting zone 2 Untuk setting waktu  (T 2 )  karena  Z 2 maks  < Z 2 min dan Z2b < Z 2 min maka setting waktu zone 2(T 2 )  =0,8  detik.  Namun  karena proteksi  SUTT  Krapyak  –  Randugarut memakai  Line  Current  Differensial,  maka T 2 dipilih 0,4 detik.
c. Zone 3
Gambar 12.  Jangkauan Impedansi zone 3
Z 3min = 1,2 ( Z L11 + Z L41 ) = 1,2 (4,706 + 5,515) =12,265 Ω
Z 3mak = 0.8Z L11 +0,8 (Z L21 + 0,8 Z L31 ).k
=0,8 x 4,706 + 0,8 (1,164 + 0,8 x 4,557).1
= 7,612 Ω
Z 3trafo =   0.8 (Z L11 + 0,5 . Z trf)
= 0,8 (4,706 + 0,5 x 46,425)
=40,727 Ω keterangan: Z 3min = Jangkauan zone 3 minimum Z 3maks =Jangkauan zone 3 maksimum
Z 3trf = Zone 3 trafo K= faktor infeed (= 1)
Dipilih Zone 3  terbesar  tetapi  tidak  lebih besar  dari zone 3  trafo.Oleh  karena  itu dipilih  Z 3 min  sebagai setting  zone 3  GI Ungaran.Untuk setting waktu  (T 3 )  karena Z 3 min  >  Z 3 maks  maka setting waktu zone 3 ( T 3 ) = 1,6 detik
Z 3P =12,265 Ω Z 3S =Z 3P .n 1 =12,265 x 0,8 =9.812 Ω X 3S =Z 3S sin θ =9.812 sin 71,481° =9,304 Ω
keterangan:
Z 3P = Zone 3 primer
Z 3S = Zone 3 sekunder
X 3S = Setting zone 3
f. Analisa Setting Rele  Jarak  Berdasar- kan Perhitungan Hubung Singkat
Setting rele  jarak  GI  Ungaran  –  Krapyak-2 dari  hasil    perhitungan  gangguan  hubung singkat dan data setting disajikan pada tabel 3.dan tabel 4.
Table 3. Setting Rele jarak Ungaran- Krapyak Zona Z1 Z2 Z3 Setting 2,8 Ω 4,3 Ω 9,3 Ω Table 4. Perhitungan Impedansi Terlihat oleh Rele saat Hubung Singkat Letak Gangguan Jenis Gangguan 3 Fasa (Ω) 2 Fasa / Antar Fasa (Ω) 1 Fasa ke Tanah (Ω) Zone 1 0,0894 0,2107 2,133 Zone 2 0,09695 0,2189 2,1356 Zone 3 0,0986 0,2194 2,1363
Beradasarkan  hasil  perhitungan  hubung singkat yang terjadi di zone 1, dapat dilihat bahwa  impedansi  yang  terukur  oleh relelebih  kecil  dari  nilai setting rele  yang telah  ditentukan.  Gangguan  ini  terletak
pada saluran Ungaran–Krapyak 2, sehingga rele  yang  berada  di  Ungaran  mendeteksi adanya  gangguan  di  wilayah  kerja zone 1 dengan impedansi sebesar 0,0894Ω (gangguan  3  fasa),  02107Ω  (gangguan antar fasa) dan 2,133Ω (gangguan 1 fasa ke tanah),  yaitu  lebih  kecil  dari settingzone 1 sebesar  2,8Ω,  sehingga  rele  akan  bekerja instant dengan waktu dibawah 0,1 detik.
Saat disimulasikan terjadi gangguan di zone 2  yang  terletak  di  saluran  Ungaran– Randugarut,  didapatkan  hasil  impedansi yang  terukur  oleh  rele  adalah0,09695Ω (gangguan  3  fasa),  0,2189Ω  (gangguan antar fasa), dan 2,1356Ω (gangguan 1 fasa ke  tanah).  Impedansi  tersebut  lebih  kecil dari  nilai setting rele  di  Ungaran, zone 2 yaitu 4,3Ω dan zone 1 yaitu 2,8Ω, sehingga rele  akan  bekerja  dengan delay 0,4  detik.
Namun,  karena  gangguan  tersebut  terletak pada  saluran  Krapyak–Randu  garut  maka gangguan  akan  dideteksi  oleh  rele  jarak yang berada di krapyak untuk mengamankan  saluran  menuju  Randugarut sebagai gangguan di zone 1 sehingga rele di Krapyak akan bekerja instant dengan waktu maksimal 0,1 detik.
Sama  halnya  seperti  saat  disimulasikan terjadi gangguan di zone 3  yang terletak di saluran  Krapyak–Srondol,  didapatkan  hasil impedansi  yang  terukur  oleh  rele  adalah 0,0986Ω  (gangguan  3  fasa),  0,2194Ω (gangguan  antar  fasa),  dan  2,1363Ω (gangguan  1  fasa  ke  tanah).  Impedansi tersebut  juga  lebih  kecil  dari  nilai setting rele  di  Ungaran, zone 3  yaitu  9,3Ω, sehingga  rele  akan  bekerja  dengan delay 0,8  detik.  Namun,  karena  gangguan tersebut  terletak  pada  saluran  Krapyak– Srondol  maka  gangguan  akan  dideteksi oleh  rele  jarak  yang  berada  di  krapyak untuk mengamankan saluran menuju Srondol  sebagai  gangguan  di zone 1 sehingga  rele  di  Krapyak  akan  bekerja instant dengan waktu maksimal 0,1 detik.
Rele  jarak  akan  mendeteksi  gangguan sesuai dengan jarak gangguan  yang terjadi.
Jika gangguan terjadi di daerah kerja zone 1 maka  rele  akan  bekerja instant dengan waktu  maksimal  0,1  detik.  Jika  gangguan terjadi  di  daerah  kerja zone 2  maka  rele akan bekerja dengan delay waktu 0,4 detik. Jika gangguan terjadi di daerah kerja zone 3 maka rele akan bekerja dengan delay waktu 1,6  detik. Delay waktu  ini  bertujuan  untuk memberikan  kesempatan  pada  rele  di  GI depan yang mendeteksi gangguan di zone 1 untuk melokalisir gangguan dengan bekerja instant (maksimal 0,1 detik)

## 4. Kesimpulan
a. Penyetelan rele jarak pada GI
UngaranZona 1 merupakan main protection. (saluran Ungaran – Krapyak)
b. Seluruh  nilai  setting  yang  dilakukan PLN sudah benar berdasarkan pendekatan teoritis.
c. Rele  jarak  tidak  tergantung  pada  jenis gangguan  yang terjadi tetapi tergantung pada  jarak  titik  gangguan  yang  terjadi terhadap rele.

## DAFTAR  PUSTAKA
Nomor  Dokumen  No.P3B/OMPROT/01/ TDSR.  2006.  “Pelatihan  O&M  Relai Proteksi Jaringan”. Jakarta : PT. PLN (Persero) Pramono,Joko; Montario C.B;Zamrudi. 2010.”Transmissio of Electrical Energy”.Depok:Unversitas Indonesia _________.”Proteksi dan Kontrol Penghantar”Jakarta : PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali Tim  Dikpro  Proteksi.”Perhitungan  Setting Relai Proteksi SUTT/SUTET”. Semarang: PT PLN (Persero)
Pusdiklat Tobing,  Cristof  Naek  Halomoan.2008.Rele Jarak sebagai Proteksi Saluran Transmisi.Depok : Universitas Indonesia Depok Yudha,Hendra M.2008.”Rele Proteksi Prinsip dan Aplikasi”.Riau: Universitas Sriwijaya