## TINGKAT PENCAPAIAN PENGHAWAAN ALAMI PADA OMAH SINTEN HERITAGE HOTEL DAN RESTO DI SURAKARTA
Khoirul Anam, Riza Zahrul Islam
Program Studi Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Sukoharjo 57102 Telp 0271-717417 E-mail: afracansa@gmail.com

## ABSTRAK
Riset  ini  dilatar  belakangi  penghawaan  alami  di  dalam  bangunan  merupakan  jaminan adanya  aliran  udara  yang  baik  dan  sehat  dengan  kesejukan  yang  sewajarnya.  Untuk mendapatkan  penghawaan  yang  baik  perlu  dirancang  bentuk  elemen,  elemen  dan detail  arsitektur  yang  bertujuan  mengoptimalkan  aliran  udara  sejuk.  Pertimbangan utama  dalam  perancangan  optimalisasi  penghawaan  alami  adalah  dengan menganalisis datangnya arah angin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penghawaan  alami  pada  obyek  penelitian  sudah  sesuai  standar  yang  berlaku  atau belum  memenuhi  standar  yang  berlaku.  Obyek  penelitian  dalam  hal  ini  adalah  Omah Sinten Heritage Hotel dan Resto. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif – kualitatif  diskriptif  dan  kualitatif  deskriptif.    Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  ruang yang  diteliti  pada  obyek  tersebut  di  atas  tidak  memenuhi  standart  peraturan  yang berlaku.

## Kata Kunci: penghawaan alami, hotel, heritage, omah sinten

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Pada  dasarnya  penghawaan  alami  di dalam  bangunan  merupakan  jaminan  adanya aliran  udara  yang  baik  dan  sehat  dengan kesejukan  yang  sewajarnya.  Untuk  menda- patkan penghawaan yang baik perlu dirancang  bentuk  elemen-elemen  dan  detail arsitektur  yang  bertujuan  mengoptimalkan aliran  udara  sejuk.  Pertimbangan  utama dalam perancangan optimalisasi peng- hawaan  alami  adalah  dengan  menganalisis datangnya arah angin.
Menyikapi  hal  ini,  kita  perlu  menge- depankan  penghematan  energi.  Salah  satu cara  menghemat  energi  adalah  mengurangi penggunaan listrik untuk AC atau kipas angin. Keuntungan lainnya adalah menghemat biaya listrik,  langkah  yang  perlu  diambil  adalah memaksimalkan penghawaan alami.

## Perumusan Masalah
Pemanfataan penghawaan alami dilakukan  berdasarkan  pengamatan  kapa- sitas,  volume  ruang, setting dan  selubung bangunan ada kecenderungan ketidak- nyamanan.  Selain  itu  terdapat  AC  terpasang didalam  ruangan  tersebut,  maka  dapat
disusun  rumusan  masalah  penelitian  sebagai berikut: “Apakah penghawaan alami di bagian meeting  room Omah  Sinten  Heritage Hotel dan  Resto  sudah  sesuai  dengan  standar kenyamanan bagi penggunanya?

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui apakah penghawaan alami dibagian meeting room Omah Sinten Heritage Hotel dan Resto sesuai standar?

## Manfaat Penelitian
Manfaat  dari  pelaksanaan  penelitian adalah:
1.  Mengidentifikasi
dan memecahkan masalah  dan  mengarahkan  perancangan menuju bangunan yang sehat, aman, dan nyaman.
2.  Memahami mekanisme penghawaan alami suatu bangunan.
3.  Meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas proses  pendidikan  yang menuju  profesio- nalisme.
4.  Memahami  bahwa  desain  merupakan suatu  yang  menganalisis  arah  konsep dan memperbaiki arah desain.

## TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Hotel
Hotel  adalah  suatu  bentuk  bangunan, lambang,  perusahaan  atau  badan  usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman serta  fasilitas  jasa  lainnya  dimana  semua pelayanan  itu  diperuntukkan  bagi  masyarakat umum,  baik  mereka  yang  bermalam  di  hotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan  fasilitas  tertentu  yang  dimiliki hotel tersebut (http://www.mandalabhak- ti.ac.id/news_1_Pengantar-Perhotelan--Defi- nisi-Hotel-Karakteristik-Jenis-dan-Klasifikasi- Hotel-.html, 2014)

## Karakteristik Hotel
Perbedaan  antara  hotel  dengan  industri lainnya adalah:
a.  Industri  hotel  tergolong  industri  yang padat  modal  serta  padat  karya  yang artinya  dalam  pengelolaannya  memer- lukan  modal  usaha  yang  besar  dengan tenaga kerja yang banyak pula.
b.  Dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang  terjadi  pada  sektor  ekonomi,  politik, sosial,  budaya,  dan  keamanan  dimana hotel tersebut berada.
c.  Menghasilkan  dan  mamasarkan  produk- nya  bersamaan  dengan  tempat  dimana jasa pelayanannya dihasilkan.
d.  Beroperasi  selama  24  jam  sehari,  tanpa adanya  hari  libur  dalam  pelayanan  jasa terhadap  pelanggan  hotel  dan  masya- rakat pada umumnya.
e.  Memperlakukan pelanggan sebagai partner dalam usaha, karena jasa pelayanan  hotel  sangat  tergantung  pada banyaknya pelanggan yang meng-
gunakan fasilitas hotel tersebut.
(http:/www.mandalabhakti.ac.id/news_1_ Pengantar-Perhotelan--Definisi-Hotel- Karakteristik-Jenis-dan-Klasifikasi-Hotel- .html, 2014)

## Penghawaan alami
Penghawaan alami adalah penghawaan yang sumbernya dari tiupan angin yang sudah tersedia  di  alam  (bukan  hasil  rekayasa). Udara di alam terdiri dari Oksigen (O2) 21 %; Karbondioksida (CO2) 0,03-0,04 % ; Nitrogen (N)  78  %  dan  gas  lain  terutama  Argon  1  % serta uap air sejumlah 5 – 25 gram/m3 udara. Angin yang ada di alam dapat kita manfaatkan
untuk  sirkulasi  di  dalam  ruang.  Udara  bersih yang  kita  hirup  dan  uap  air  dari  nafas  yang kita  keluarkan  sama  sama  membutuhkan angin  untuk  proses  sirkulasi,  sehingga  ruang yang  sirkulasi  udaranya  lancar  akan  terasa nyaman. Kelancaran sirkulasi udara dapat kita ciptakan dengan adanya lubang/bukaan (jendela, lubang ventilasi) pada fasad bangunan. Luasnya bukaan, letak/posisi bukaan  sangat mempengaruhi  sirkulasi  udara dalam  ruang,  yang  berarti  juga  sangat mempengaruhi  kenyamanan  penghuninya. (Syamsiyah,1995).
Penghawaan berkaitan erat dengan soal kelembaban  udara.  Kelembaban  normal  yang terasa  nyaman  di  tubuh  adalah 40-70  %.
Menurut Syamsiyah (1995) kelembaban didukung oleh:
1. Kecepatan  angin ,  dengan  besarnya  laju angin  0,9-9  km/jam  akan  cukup  terasa nikmat.
2. Jumlah  pergantian  udara, adalah  hasil pembagian  udara  yang  masuk  ruang secara alamiah dengan volume ruang.
Pergantian udara di daerah tropis sebanyak 1- 2 kali, terutama gudang, kamar mandi, lorong- lorong  (tempat-tempat  lembab)  harus  lebih banyak  mengalami  pergantian  udara.  Oleh sebab itu sirkulasi udara harus lancar.

## Peranan Penghawaan dan Aliran Udara
Memahami peranan atau fungsi penghawaan  dan  alir  udara  terlebih  dahulu sangat  penting  sebelum  dapat  menghargai betapa pentingnya peruntukan bukaan kepada  bangunan  yang  sewajarnya  dipatuhi. Kegagalan  untuk  menilai  perkara  ini  akan menyebabkan  persyaratan-persyaratan  dasar rancangan  bangunan  yang  sensitif  kepada iklim dan dapat memberi kenyamanan kepada penghuninya dianggap kurang penting. (Heinz Frick, 2007).
Berikut ialah peran-peran dasar pengha- waan dan alir udara di dalam bangunan:
1.  Untuk memenuhi persyaratan kesehatan 2.  Untuk menghasilkan kenyamanan termal 3.  Untuk mendinginkan struktur bangunan

## Prinsip-prinsip  Dalam  Pemanfataan  Peng- hawaan Alami
Prinsip  dalam  pemanfaatan  penghawa- an alami meliputi:
1.  Kecondongan  angin  bergerak  ke  Barat (bumi  berputar  ke  Timur)  menyebabkan
fasad  bangunan  pada  sisi  Timur  lebih banyak  mendapatkan  angin.  Hal  ini  baik sekali  dan  kita  memanfaatan  angin tersebut  dengan  membuat  bukaan  pada sisi  Timur  bangunan  (sangat  sesuai dengan  pencahayaan,  sisi  Timur  baik sekali  untuk  menerima  sinar  matahari pagi yang sehat).
2.  Bergeraknya  angin  bertekanan  tinggi  ke rendah:
a.  Menyebabkan adanya pergerakan udara,  sehingga  kita  dapat  meman- faatkannya  dengan  membuat  ruang- ruang  yang  terbuka  antara  ruang- ruang yang berbeda tekanan tersebut.
b.  Arus  udara  yang  masuk  ke  rumah terasa  sejuk  karena  sudah  bercampur uap air dari kolam, bercampur oksigen dari  dedaunan  sebagai  hasil  foto- sintesis  dan  sekaligus  udara  yang kotor  telah  tersaring  oleh  dedaunan (daun sebagai filter).
3.  Sedapat  mungkin  ventilasi  yang  timbul secara alamiah.
Bentuk  konstruksi  harus  mendukung timbulnya  aliran  udara.  Ventilasi  tidak harus  berbentuk  lubang  seperti  jendela atau  angin-angin.  Atap  rumahpun  bisa sebagai  ventilasi,  yaitu  melalui  celah- celah  antara  atap  dan  dinding  bagian atas.
4.  Lokasi bangunan:
a.  Harus  diperhatikan  bangunan  yang berlokasi  didaerah  dengan  kelem- baban  tinggi  (pegunungan,  pantai, bangunan,  di  atas  sungai  atau  rawa dsb).
b.  Bangunan  di  daerah  lembab  harus memperhatikan  betul  ruangan  yang butuh pergantian udara banyak jangan  sampai  terkena  lembab  yang tinggi, perbanyak
pergantian udaranya.
5.  Ventilasi silang (cross ventilation)
a.  Prinsip  ventilasi  adalah  pemanfaatan perbedaan  suhu  dan  tekanan  udara pada  bagian-bagian  ruang  dalam bangunan yang sama.
b.  Lubang  untuk  pergantian  udara  lebih baik  ada  pada  2  sisi  dinding  yang berhadapan, agar arus udara mengalir  melintasi  seluruh  bagian ruang. (Syamsiyah, 1995).

## Ventilasi
Ventilasi  untuk  keperluan  penghawaan terdiri dari:
1.  Ventilasi  Horizontal , yaitu ventilasi  yang disebabkan  arus  angin  yang  datang secara  horizontal  dari  sumbernya.  Gejala ini akan lebih terasa bila kita buat bagian halaman  kita  ada  bagian  yang  sejuk  dan bagian  yang  panas.  Harus  diperhatikan arah datangnya angin kencang.
2.  Ventilasi  Vertikal ,  yaitu  ventilasi  yang terjadi  karena  ada  perbedaan  tekanan dan  lapisan  udara,  baik  diluar  maupun didalam ruang. Pada siang hari udara dari dalam ruangan yang dingin akan cenderung bergerak ke luar melalui celah- celah bagian bawah dekat lantai, sementara  udara  panas  dari  luar  akan menyusup  melalui  celah  bagian  atas dinding (Syamsiyah, 1995).

## Faktor  Penghawaan  Dalam  Perencanaan Ruang
Faktor penghawaan dalam perencana- an ruang meliputi:
1.  Manusia dengan kebutuhannya :
a.  Kebutuhan  akan  suhu  nyaman 18⁰C- 25⁰C dan  kelembaban  udara 40%- 70%.
b.  Kebutuhan udara bersih  0,84 m3 / org / menit.
c.  Kebutuhan akan kecepatan angin yang nyaman 0,2-2 m/detik.
2.  Pergantian  udara  bersih  yang  dibutuhkan dan  volume  ruang  yang  memenuhi persyaratan tersedianya udara bersih.
Tabel 1. Jumlah Pergantian Udara dan Volume
Ruang yang Baik Ruang Arus Udara Bersih M3/Menit/Org Volume ruang M3/org Kantor Kecil 0,4 30 Kantor Besar 0,8 15 – 20 Toko Kecil 0,4 12 – 14 Toko Besar 0,6 8,5 – 12 Restoran Kecil 0,8 8,5 – 12 Restoran Besar 0,7 5,5 – 8,5 Teater/Ruang Pertunjukan 0,4 5,5 – 8,5 Sekolah Anak anak 0,8 5,5 – 7 Sekolah Orang Dewasa 0,6 5,5 – 7 Rumah sakit 0,9 – 1,2 5,5 - >30 Sumber: Syamsiyah, 1995

## Suhu atau temperatur efektif
Menurut  Soegiyanto  (1990)  suhu  efektif untuk mendukung kenyamanan adalah: 1.  Sejuk nyaman, Suhu efektif:
20,5 ⁰C – 22,8 ⁰C
2.  Nyaman Optimal, Suhu efektif: 22,8 ⁰C – 25,8 ⁰C
3.  Hangat Nyaman, Suhu efektif:
25,8 ⁰C – 27,1 ⁰C
Batas kenyamanan termal di daerah khatulistiwa: 22,5˚C – 29,5.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah  kuantitatif –  kualitatif  diskriptif.  Penca- rian  data  dengan  teknik  kuantitatif  yaitu pengukuran  menggunakan  alat  ukur  suhu udara,  kelembaban  udara  dan  kecepatan angin.  Metode  berikutnya  adalah  kualitatif deskriptif  yaitu  implementasi  hasil  penelitian untuk  dilihat  hubungan  sebab  akibat  antara hasil  pengukuran  dengan  kondisi  eksisting. Hasil tersebut dapat dijadikan sebuah rekomendasi  untuk  bangunan  tersebut  agar lebih baik dalam sistemnya.

## Alat Penelitian
Peralatan  penelitian  yang  digunakan meliputi  a)  kamera,  b)  alat  ukur  suhu  dan kelembaban, anemometer, humiditymeter, light/lux-meter,  thermometer  Model:  LM-8000, c). alat Tulis

## Variable Penelitian
Variabel  bebas  yang  akan  di  amati adalah sebagai berikut:
1.  Suhu  ruangan  =  T  (celcius/k),  suhu  ini berpengaruh terhadap metabolisme tubuh.  Semakin  rendah  suhu  akan membuat  tubuh  menjadi  hipotermia, sedangkan jika suhu semakin tinggi tubuh akan terasa panas dan gerah.
2.  Kelembaban  ruangan  =  RH  (celcius), kelembaban  berpengaruh  terhadap  kulit kita.  Semakin  tinggi  kelembaban  relatif (RH)  maka  kulit  akan  terasa  sangat lengket  dan  udara  pengap  (terasa  berat menekan).

## Proses Penelitian
Penelitian  dilakukan  melalui  proses sebagai berikut:
1.  Menentukan  objek  yang  akan  dijadikan objek  penelitian . Dalam  hal  ini  peneliti mengambil  lokasi  di  Hotel  Omah  Sinten Heritage  Hotel  dan  Resto  di  Surakarta sebagai sampelnya.
2.  Melakukan survei secara langsung dengan mendatangi objek observasi.
3.  Melakukan  wawancara  kepada  pengelola hotel untuk mendapatkan data observasi
Pola  pikir  jalannya  penelitian  digambarkan seperti dalam bagan dibawah ini.
Gambar 1. Skema Proses Penelitian Sumber: Dokumen Penulis, 2013
Penentuan
Lokasi
Penelitian Permohonan
Ijin Lokasi
Persiapan
Alat
Penentuan Waktu Penelitian Melakukan Penelitian Pengukuran Intensitas kelembaban Pengukuran Suhu & Kecepatan Angin Pengumpul an Data Pengumpul an Data Analisa Data
Hasil Penelitian Kesimpulan Saran

## Objek Penelitian
Objek yang di teliti adalah sebuah Hotel yang  terletak  di  Jl.  Diponegoro  34-54, Ngarsopuro Jawa Tengah Indonesia, tepatnya di Omah  Sinten  Heritage Hotel  dan  Resto. Pengambilan  data  dilakukan  pada  salah  satu ruangan  yaitu  di  ruang  pertemuan  ( meeting room) saja,  karena  dalam  penelitian  ini  yang berpengaruh besar adalah pengguna.
Gambar 2. Ruang Pertemuan (Meeting Room) Sumber: Dokumen Penulis, 2013
Omah Sinten Heritage Hotel Dan Resto Omah Sinten Heritage Hotel dan Resto, adalah  sebuah landmark di  kawasan  budaya Ngarsopuro  yang  letaknya  tepat  berhadapan dengan  Istana  Mangkunegaran  Solo.  Dengan nuansa  masa  lalu,  mengajak  anda  untuk menyusuri  kembali  kehidupan  desa  dan  alam Jawa. Alunan musik tradisional, landskap dan arsitektur  lama,  dan  juga  konsep  kedekatan dengan alam. Hidangan-hidangan hasil revitalisasi resep khas Istana Mangkunegaran menjanjikan suasana makan ala diraja kraton. Disajikan  dengan  pelayanan  yang  penuh dengan  keramahtamahan  dan  kekeluargaan adat Timur.
Gambar 3 . Omah Sinten Heritage Hotel & Resto Sumber: Dokumen Penulis, 2013

## HASIL DAN PEMBAHASAN Data Fisik
Gambar 4. Denah Titik Pengukuran Sumber : Dokumen Penulis, 2013
Data lokasi: a.  Luas = (12m x 8m) + (2m x 2m) = 100m² b.  Luas area pengukuran = 8m x 4m = 32 m² c.  Tinggi bangunan = 6m
d.  Terdapat  1  pintu  masuk  2m²  (1  x  2), bukaan  jendela  26  buah  dengan  ukuran 30cm  x  2m,  2  buah  jendela  gantung dengan  ukuran  50cm  x  70cm.  Semua menggunakan material kayu.
e.  Terdapat 1 pintu masuk dengan luas 2m² (1 m x 2 m).
Gambar 5 . Pintu Masuk Meeting Room Sumber: Dokumen Penulis , 2013
f.  Terdapat  26  bukaan  jendela  dengan ukuran 30cm x 2m (0.6m² x 26) = 15.6m².
Gambar 6 . Bukaan Jendela Sumber: Dokumen Penulis, 2013
Terdapat  2  bukaan  jendela  gantung  dengan ukuran 50cm x 70cm (0.35m²).
Gambar 7 . Bukaan Jendela Gantung Sumber: Dokumen Penulis, 2013
Pengamatan  dilakukan  pada  pukul 13.30  WIB  dimana  pengukuran  dilakukan pada  saat  ruangan  tidak  ada  aktifitas  dan pada saat itu cuaca mendung hujan.
Tabel 2. Hasil Pengukuran Non Aktifitas
N O Variabel Terkait TITIK AMATAN
Rata Rata
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Suhu 28,7 29 29,3 29,4 29,5 29,6 29,6 29,7 29,8 29,8 29,9 29,9 29,9 30 30 29,6 2 Kelemba ban 78,8 77,3 75,3 73,4 72,5 72,9 72,9 71,7 72,3 70,5 71,2 70,8 70 69,5 69,8 72,6 3 Kec. Angin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keterangan : Suhu ruangan = ˚C,  Kelembaban = %,  Kecepatan angin = M/s
Gambar 8 . Data Pengukuran Non Aktifitas Sumber: Dokumen Penulis, 2013

## Penghawaan Alami
Penghawaan alami pada ruang meeting Omah  Sinten  Heritage Hotel  dan  Resto adalah 29.6 ˚C dengan kecepatan angin 0 M/s, diperoleh  dari  hasil  rata-rata  pengukuran  15 titik, jarak masing-masing titik 2m dengan luas ruangan  112m²  dan  cuaca  pada  saat pengukuran adalah mendung hujan.
Beberapa faktor yang mempengaruhi penghawaan alami:
1.  Luas bukaan
Bukaan  pada  ruangan  yang  memung- kinkan  adanya  pergantian  udara,  dan masuknya  cahaya.  Bukaan  dapat  berupa pintu,  jendela,  lubang  angin  dan  lubang- lubang lain yang mungkin ada pada suatu ruangan.
2.  Orientasi bangunan Bangunan  ini  menghadap  ke  Barat, sedangkan udara di Indonesia berhembus dari Tenggara ke Barat Laut.
3.  Penataan bukaan Penataan  bukaan  pada  ruang meeting room ini  hampir  disemua  sisi  terdapat bukaan  berupa  pintu  dan  jendela  yang memungkinkan masuknya udara dari luar dengan baik.
Dalam pengukuran ini semua data didapatkan dengan  hasil  yang  hampir  mendekati  sama, beberapa  hal  yang  menyebabkan  perbedaan angka yaitu sebagai berikut:
1.  Perbedaan waktu pengukuran
Pada  waktu  pengukuran  jarak  waktu antara  titik  pertama  dan  selanjutnya adalah  1  menit,  yang  mengakibatkan perbedaan suhu antar titik pengukuran.
2.  Material disekeliling pengukuran Untuk  material  di  area  pengamatan hampir semua menggunakan kayu namun ada  beberapa  benda-benda  diruang tersebut  seperti  lampu,  kaca,  radio ataupun  jendela  yang  terbuka  dan tertutup  yang  mengakibatkan  perbedaan suhu antar titik satu dan titik selanjutnya.
3.  Kecepatan angin
Pada  saat  pengukuran  titik  1  sampai  titik terakhir kecepatan angin diruangan tersebut  0  M/s,  namun  hasil  pengukuran tetap berbeda antar setiap titik pengkuran.
Gambar 8. Titik Pemetaan Hasil Pengukuran Sumber: Dokumen Penulis, 2013
4.  Suhu badan
Pengukuran titik pertama suhunya 28.7 ˚C,  sedangkan  pada  titik  terakhir terjadi  perbedaan  suhu  menjadi  30.0˚C. Hal  ini  disebabkan  adanya  aktifitas  pada setiap titik pengukuran.
Dari  gambar  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  setiap  titik  pengukuran  mempunyai perbedaan suhu dan kelembaban, namun ada persamaan pada titik kecepatan angin yaitu 0 M/s.  Suhu  paling  tinggi  terdapat  pada  titik  14 dan  15  yaitu  30.0 ˚C dan  kelembaban  paling tinggi terdapat pada titik pertama yaitu 78.8%, kemudian  suhu  paling  rendah  pada  titik pertama  yaitu  28.7 ˚C,  kelembaban  paling rendah terdapat pada titik 13 yaitu 70.0%.
Standar  pembanding  yang  diperguna- kan  bersumber  dari  Soegiyanto,  (1990), dengan standar sebagai berikut:
1.  Kebutuhan akan suhu nyaman 18⁰C-25⁰C dan kelembaban udara 40%-70% .
2.  Kebutuhan  udara  bersih  0,84  m3  /  org  / menit.
3.  Kebutuhan  akan  kecepatan  angin  yang nyaman 0,2 – 2 m/detik.
Suhu atau temperature efektif 1)  Sejuk nyaman, suhu efektif:
20,5⁰C – 22,8⁰C
2)  Nyaman optimal, suhu efektif: 22,8 ⁰C – 25,8⁰C
3)  Hangat Nyaman, suhu efektif: 25,8⁰C – 27,1⁰C
Tabel 3. Perbandingan Antara Standart dan Rata-
rata Hasil Pengukuran No. Variabel Standart Hasil Pengukuran 01 Suhu 25,8 ⁰ C – 27,1 ⁰ C 29,6 02 Kelem baban 40 % - 70 % 72,8 % 03 Kec. Angin 0,2 - 2 0 Sumber : Analisis penulis, 2013
Berdasarkan  data  pengukuran  yang  ada  di tabel  3,  kesesuaian  kondisi  hasil  pengukuran dangan standart yang ada adalah:
a.   Sesuai = 4 5 𝑥 100% = 26,7%
b.   Tidak sesuai = 11 15 𝑥 100% = 73,3% 0 20 40 60 80 100 1 5 15 Suhu Kelembaban Kec. Angin
Untuk pengamatan suhu pada tabel 3, di atas  tidak  ada  yang  memenuhi  standart, kemudian untuk kelembaban hanya ada 4 titik yang memenuhi standart, dan untuk kecepatan  angin  tidak  ada  yang  memenuhi standart.
Dari  hasil  analisa  berdasarkan  tabel  di atas bisa kita lihat prosentase (%) kesesuaian antara  Suhu  (⁰C),  kelembaban  (%),  dan kecepatan angin (m/s) yang kurang memenuhi standar sekitar 73.3%, sedangkan yang sudah memenuhi standar adalah 26.7%.

## KESIMPULAN
Dalam  proses  pengamatan  di  Omah Sinten  Heritage  Hotel  Dan  Resto  yaitu  pada bagian meeting room ternyata tidak memenuhi standar  yaitu  29.6˚C  padahal  untuk  standar yang ditetapkan adalah:
1. Sejuk  nyaman suhu efektif  antara  20.5˚C – 22.8˚C
2.  Nyaman  optimal  suhu  efektif  antara 22.8˚C – 25.8˚C
3.  Hangat  nyaman  suhu  efektif  antara 25.8˚C – 27.1˚C
Batas kenyaman termal di daerah khatulistiwa antara: 22.5˚C – 29.5˚C.
Penghawaan  alami  di  meeting  room 29.6˚C,  sedangkan  standar  yang  disyaratkan 22.5˚C-29.5˚C,  jadi  penghawaan  tersebut menyebabkan kurang nyaman.

## SARAN
Beberapa saran untuk memenuhi standar  penghawaan  alami  untuk  hotel terutama  pada  area meeting  room, antara lain:
a.  Penambahan cross ventilation Pada  area meeting  room di  hotel  ini bukaan  hanya  pada  sisi-sisi  tembok  yang ukurannya  mungkin  kurang  lebar  sehingga sirkulasi  angin  kurang  optimal,  dan  pada saat  pengamatan  ada  beberapa  jendela yang tertutup yang menghambat masuknya udara dari luar.
b.  Penambahan elemen vegetasi Pada  sekitar  area meeting  room masih minim  vegetasi  terutama  pada  bagian depan  dan  samping  kiri  yang  berpengaruh pada penghawaan alami, dan bangunan ini juga terletak di pinggir jalan raya yang juga berpengaruh  pada  kenyamanan  termal terutama pada penghawaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Frinck, Heinz. (2007). Ilmu Fisika Bangunan. Jogya: Kanisius
Syamsiyah Nur. R. (1995). ” Materi Kuliah Fisika Bangunan I”. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
Soegiyanto, (1990) Disertasi Doktor, Institut Teknologi Bandung, Bandung.
http://www.mandalabhakti.ac.id/news_1_Pengantar-Perhotelan--Definisi-Hotel-Karakteristik-Jenis- dan-Klasifikasi-Hotel-.html, 2014
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta, 2014 http://www.surakarta.go.id/konten/kawasan-ngarsopuro, 2014 http://omahsinten.net/, 2014