## ANALISA COOLING SISTEM GE FRAME 9 PLTG SICANANG 120MW
oleh Yogi Sirodz Gaos 1 dan Candra Damis Widiawati 2
1Engineering and Devices for Energy Conversion Research Lab.,
Fakultas Teknik Universitas Ibn Khaldun Bogor 2Departemen Engineering PT Intan Prima Kalorindo Corresponding author : yogisirodz@gmail.com

## Abstract
Power plant is an industrial facility for the generation  of electric power. Mechanical power is produced by a heat engine that transforms thermal energy, often from combustion of a fuel, into rotational energy for generator, than produces electric power. On all the power plant is operated in high temperature and high pressure, so it needed cooling system to prevent from over heating, if not the power plant system will be damaged. PLTG Sicanang produced 120MW electric power; the cooling systems consist of generator cooler and turbin cooler. Design input data was temperature inlet and outlet water, volumerate water, and ambient temperature. Design performance of generator cooler 1) capacity 2450 kW 2) water inlet 46.5 o C and water outlet 40 o C 3) water volume flow 330 m 3 /h 4) air volume flow 312m 3 /s. Design performance of turbin cooler 1) capacity 1570 kW 2) water inlet 56.3 o C dan water outlet 46.5 o C 3) water volume flow 140 m 3 /h 4) air volume flow 312m 3 /s. The actual performance for 50 MW load 1) generator cooler; water inlet 43 o C, water outlet 40 o C, water volumerate 330 m 3 /h, air volumerate 182m 3 /s 2)turbin cooler water inlet 47 o C, water volumerate 140 m 3 /h, air volumerate 182m 3 /s. 100 MW load 1) generator cooler; water inlet 45 o C, water outlet 40 o C, water volumerate 330 m 3 /h, air volumerate 208m3/s 2)turbin cooler water inlet 49 o C, water volumerate 140 m 3 /h, air volumerate 208m 3 /s. The generator cooler has been designed with reverse surface 25% which was capable to cooling heat 3066 kW, where as the turbin generator has been designed with reverse surface 17% which was capable to cooling heat 1850 kW. The reverse surface was designed to anticipate hinger ambient temperature and over load .
Key words: power plant, surface reserve, volumerate, generator cooler, turbin cooler,

## PENDAHULUAN
Pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) menghasilkan listrik dengan menggunakan bahan bakar gas, campuran gas dan udara masuk ke turbin menjadi udara bertekanan tinggi yang digunakan untuk menggerakkan generator sehingga menghasilkan listrik, atau mengubah energi panas menjadi energi gerak sehingga menjadi energi listrik. Temperatur kerja turbin dan generator tinggi, dimana
tekanan juga tinggi (hukum gas ideal) sehingga diperlukan pendingin untuk menghindari over heating. Alat penukar kalor ( Heat Exchanger ) adalah alat yang berfungsi untuk menghantarkan panas (konduksi dan konveksi) dari medium panas ke medium dingin melalui permukaan solid , terdiri dari tiga macam tipe, yaitu double pipe , shell and tube , dan compact . Masing- masing digunakan untuk aplikasi yang berbeda, double pipe sering dipakai pada skala kecil sedangkan shell and tube dan
compact lebih sering digunakan untuk skala besar. Pendingin generator dan turbin biasanya menggunakan tipe compact heat exchanger karena mampu kapasitas pendinginan tinggi dan dimensi optimal. Designing compact heat exchanger menggunakan persamaan heat transfer dengan input data temperatur inlet dan outlet media panas, volumerate media panas, dan suhu ambient. Hal yang harus diperhatikan saat mendesain compact heat  exchanger adalah reverse surface untuk mengantisipasi overload pada sistem generator dan turbin serta peningkatan suhu ambient.

## PENDEKATAN TEORITIS
Persamaan umum yang digunakan berdasarkan tipe Compact Heat Exchanger, dapat dilihat berikut ini:
1. Prinsip Azas Black; kalor dilepas sama dengan kalor yang diserap, kedua fluida (udara dan air) akan mengalami perubahan suhu sampai terjadi keseimbangan.
2. Persamaan Compact Heat Exchanger
3. Diagram Alir

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sistem Pendingin
.
Sistem pendinginan terdiri dari dua cooler yaitu: cooler generator dan cooler turbin (cooler turbin dan automazing cooler). Cooler generator berkapasitas 2450 kW, berfungsi untuk menjaga temperatur sistem turbin 110 o C (setting alarm) yang menggunakan media pendingin air (Tin water=40 o C dan Tout water = 46.5 o C dari generator). Cooler turbin berkapasitas 1570 kW, terdiri dari dua bagian yang berfungsi untuk menjaga temperatur sistem turbin 170 o C (setting alarm) dan menjaga temperature ruangan turbin 115 o C (setting alarm) yang menggunakan media pendingin air (Tin water=46.5 o C dan Tout water = 56.3 o C from turbin). Parameter desain adalah temperature air masuk cooler turbin 56.3 o C, temperatur keluar cooler generator 40 o C, volume rate air 330m 3 /h, dan volume rate udara 312 m 3 /s. Cooling sistem PLTG Sicanang 120MW dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Cooling sistem PLTG Sicanang
120MW
Gambar 2. Detail cooling sistem PLTG
Sicanang 120MW
Air dari cooler masuk ke generator (Tin gen=40 o C) kemudian sebagian masuk ke turbin (140m 3 /h) dan sisanya kembali ke cooler generator (Tout gen=46.5 o C). Air yang masuk ke turbin mendinginkan sistem turbin (Tin turbin=46.5 o C) dan ruangan turbin (tin rgturbin= 52.2 o C) lalu masuk ke cooler turbin (Tin cooler turbin =56.3 o C), air keluar cooler turbin (Tout cooler turbin 46.5 o C), kemudian masuk ke cooler generator sehingga temperatur air keluar cooler (Tout cooler gen= 40 o C). Temperatur yang terukur dilokasi adalah temperatur air masuk cooler generator, air masuk cooler
turbin, dan air keluar cooler generator.
Gambar 3. Cooling sistem PLTG Sicanang
120MW di Lokasi
Desain Performance
Desain VS Commisioning (Aktual).
Berdasarkan data di atas, beban 50MW, temperatur air masuk cooler generator 43 o C, masuk cooler turbin 47 o C, laju masa air pendingin generator  330m 3 /h, laju masa air pendingin turbin 140m 3 /h, jumlah kipas yang dinyalakan
hanya 7 unit, heat transfer cooler generator hanya 47% (1155kW), sedangkan heat transfer cooler turbin tidak dapat dihitung karena temperatur air keluar cooler  turbin tidak terukur. Sementara dengan beban 100MW, temperatur air masuk  cooler generator 45 o C, masuk cooler turbin 49 o C, laju masa air pendingin generator  330m 3 /h, laju masa air pendingin turbin 140m 3 /h, jumlah kipas yang dinyalakan  hanya 8 unit, heat transfer cooler generator hanya 79% (1925kW).
Cooler generator didesain dengan surface reverse 25% sehingga kapasitas pendinginan sebesar 3066 kW, sedangkan cooler turbin didesain dengan surface reverse 17% sehingga kapasitas pendinginan sebesar 1850 kW. Peningkatan  kapasitas pendinginan bertujuan untuk mengatasi peningkatan temperatur ambient dan kelebihan beban pendinginan dari generator dan turbin.

## KESIMPULAN
Sistem pendinginan terdiri dari dua cooler yaitu: cooler generator dan cooler turbin (cooler turbin dan automazing cooler). Cooler generator berkapasitas  2450 kW, berfungsi  untuk menjaga temperatur sistem turbin 110 o C (setting alarm)  yang menggunakan media pendingin air (Tin water=40 o C dan Tout water = 46.5 o C dari generator). Cooler turbin berkapasitas 1570 kW, terdiri dari dua bagian yang  berfungsi untuk menjaga temperatur sistem turbin 170 o C (setting alarm) dan menjaga temperature ruangan turbin 115 o C (setting alarm) yang menggunakan  media pendingin air (Tin water=46.5 o C dan Tout water = 56.3 o C from turbin). Parameter  desain adalah temperature air masuk cooler turbin 56.3 o C, temperatur keluar cooler  generator 40 o C, volume rate air 330m 3 /h, dan volume rate udara 312 m 3 /s.
Pada beban 50MW, temperatur air masuk cooler generator 43 o C, masuk cooler turbin 47 o C, laju masa air pendingin generator 330m 3 /h, laju masa air  pendingin turbin 140m 3 /h, jumlah kipas yang dinyalakan hanya 7 unit, heat transfer cooler generator hanya 47% (1155kW), sedangkan heat transfer cooler turbin tidak  dapat dihitung karena temperatur air keluar cooler turbin tidak terukur. Sementara  dengan beban 100MW, temperatur air masuk cooler generator 45 o C, masuk cooler  turbin 49 o C, laju masa air pendingin generator 330m 3 /h, laju masa air pendingin  turbin 140m 3 /h, jumlah kipas yang dinyalakan hanya 8 unit, heat transfer cooler  generator hanya 79% (1925kW).
Cooler generator didesain dengan surface reverse 25% sehingga kapasitas pendinginan sebesar 3066 kW, sedangkan cooler turbin didesain dengan surface reverse 17% sehingga kapasitas pendinginan sebesar 1850 kW. Peningkatan  kapasitas pendinginan bertujuan untuk mengatasi peningkatan temperatur ambient dan kelebihan beban pendinginan dari generator dan turbin.

## DAFTAR NOTASI

## DAFTAR PUSTAKA
Bejan A, Tsatsaronis G, Moran M. 1996. Thermal design and 0ptimazation. New York: John Willey & Son, Inc. Boehm, R.F . 1987. Design of Analysis of Thermal System. New York: John Wiley & Sons. Bird RB, Stewart WE, Lightfoot EN . 1994. Transport phenomena. Singapore: John Willey & Son Inc. Cengel YA. 2003. Heat transfer a practical approach . Second Edition. Singapore: Mc Graw Hill. Cengel YA, Boles MA. 2006. Thermodynamics an engineering approach . Fifth Edition in SI Unit. Singapore: Mc Graw Hill. Moran JM, Shapiro NH. 1988. Fundamental of Engineering Thermodynamics . New York: John Willey & Son, Inc.
Perry Robert H. & Chilton Cecil H.1973. Chemical Engineers Handbooks .
McGraw-Hill Kogakusha, Ltd, Tokyo.
Stocker WF. 1989 . Design of thermal system. New York. McGraw-Hill, Inc.
Suresh MVJJ, Reddy KS, Ajit Komar Kolar. 2006. Energy and Exergy based Thermodynamics Analysis of 62.5 MW Coal- Based Thermal Power Plants –
A Case Study . Indian Institut of Technology Madras Chenai, India.
Suryanarayana NV, Arici Oner. 2003. Design and simulation of thermal system . New Ork: Mc Graw-Hill Higher Education