## Pemeriksaan Penurunan Tegangan dan Faktor Daya pada Pasokan
Energi Listrik di Gedung “MBM”
Andi Rosano 1 , Djadjat Sudaradjat 2
1,2 Universitas Bina Sarana Informatika e-mail: 1 andi.aox@bsi.ac.id, 2 djadjat.dsj@bsi.ac.id
Abstrak - Hasil pemeriksaan penurunan tegangan dan faktor daya bisa ditindaklanjuti dengan melakukan optimasi terhadap instalasi terpasang. Dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pemasangan kapasitor bank sebesar 718,58 kVAR (sesuai rekomendasi program ETAP 12.6) saat kondisi beban tertinggi yang tercapai yakni sebesar 2500 kVA, terbukti bisa mengoreksi penurunan tegangan dan faktor daya menjadi lebih baik. Dari kondisi semula dengan penurunan tegangan  menjadi 92,5 % (370 Volt dari tegangan yang diinginkan yaitu 400 Volt). Setelah pemasangan kapasitor bank, tegangan dapat diperbaiki menjadi 394,8 Volt atau 98,7% (penurunan tegangan 1,3% dari besar tegangan yang diinginkan). Faktor daya juga meningkat lebih baik dari 0,85 menjadi 0,95.
Kata Kunci: faktor daya, kapasitor bank, penurunan tegangan

## PENDAHULUAN
Ketersediaan pasokan kebutuhan tenaga listrik merupakan  faktor  sangat  penting  dan  harus direncanakan dengan baik serta diperhitungkan sebaik mungkin  sebelum  diterapkan  pada  pembangunan gedung bertingkat.
Gedung  bertingkat  merupakan  suatu  unit bangunan  yang  membutuhkan  energi  listrik  besar. Perkembangan  teknologi  dan  penggunaan  peralatan- peralatan  yang  cukup  pesat  memicu  bertambahnya kebutuhan energi yang diperlukan. Untuk mempertahankan  kualitas  dan  ketersediaan  energi listrik  untuk  gedung  ini,  perlu  kiranya  dibuat penelitian  berkaitan  dengan  kualitas  energi  listrik yang tersedia.
Dalam  laporan  penelitian  ini  akan  dibahas tentang  hasil  penelitian  terhadap  sistem  kelistrikan gedung  bertingkat  terkait  dengan  kemungkinan penurunan faktor daya dan penurunan tegangan, yang dapat  berdampak  pada  resiko  terjadinya  kerusakan pada  peralatan-peralatan  penting  yang  terpasang. Penelitian  ini  menggunakan  perangkat  lunak  ETAP ( Electrical  Transient  Analyzer  Program )  versi    12.6 untuk mengetahui permasalahan penurunan daya dan penurunan  tegangan  dan  mendapatkan  rekomendasi beberapa hal dan tindakan yang perlu dilakukan.

## 1. Tujuan Penelitian
Tujuan  dari  kegiatan  penelitian  energi  listrik yang dilakukan di  gedung  “MBM” ini yang pertama adalah  mengetahui  dan mengevaluasi  seberapa  besar terjadi  penurunan  daya  dan  tegangan  listrik  yang dipasok ke gedung tersebut. Kedua adalah mengetahui dan  menganalisa  kemungkinan  tindakan  apa  yang
harus  dilakukan  untuk  mendapatkan  kualitas  energi listrik seperti yang diharapkan.
Dengan  demikian  dapa  diharapkan  pasokan energi  listrik  untuk  tenant  dan  pengguna  gedung ”MBM” dapat  dipenuhi dengan kualitas yang sesuai harapan dan mengurangi resiko kerusakan peralatan- peralatan listrik yang dipergunakan.

## 2. Tinjauan Pustaka
2.1. Analisis Aliran Daya
Pada umumnya dalam analisa sebuah rangkaian listrik,  suatu  sumber  tegangan  disebut  sumber tegangan  ideal  atau  sumber  arus  ideal,  sedangkan beban  disebut  sebagai  impedansi.  Sumber  tegangan ideal  memasok  daya  ke  rangkaian  pada  tegangan tertentu,  berapapun  besar  arus  yang  diperlukan rangkaian. Oleh karena itu bila rangkaian adalah linier, maka  terdapat  hubungan  linier  antara  tegangan,  arus dan  impedansi,  sehingga  dalam  analisa,  kita memperoleh persamaan linier (Sudirham, 2012).
Untuk  sistem  tenaga  situasinya  berbeda. Sumber,  adalah  sumber  daya  yang  boleh  beroperasi hanya  pada  batas  daya  dan  tegangan  tertentu. Sedangkan beban adalah besar daya yang diminta/dibutuhkan,  pada  tegangan  yang  juga ditentukan. Dengan demikian permintaan daya hanya bisa  dilayani  selama  tidak  melewati  batas  daya  yang bisa disediakan oleh sumber (Nurfitri, 2016).
Kita  tahu  bahwa  meskipun  rangkaian  tetap rangkaian linier, namun relasi daya antara sumber dan beban tidak linier. Oleh sebab itu jika kita merumuskan persamaan rangkaian dengan daya sebagai parameter, maka  persamaan  yang  akan  diperoleh  merupakan persamaan  nonlinier.  Untuk  memecahkan  persamaan
nonlinier ini diperlukan cara yang khusus  (Sudirham, 2012).
Dalam analisis aliran daya, memiliki ketentuan- ketentuan sebagai berikut:
1. Sistem dalam keadaan seimbang; dengan demikian kita dapat melakukan perhitungan dengan menggunakan model satu-fasa.
2.  Semua  besaran  adalah  dalam  per-unit;  sehingga berbagai  tingkat  tegangan  pada  sistem  akibat  dari pemakaian transformator, tidaklah menjadi persoalan. Bus-bus dalam rangkaian sistem energi adalah simpul- simpul rangkaian yang sering kita kenal dalam analisa rangkaian  listrik.  Bus-bus  ini  dapat  dibagi  dalam beberapa jenis:
a.  Bus-generator  (generator  bus),  adalah  bus dimana generator dihubungkan melalui transformator. Daya masuk dari generator ke bus-generator ke-i (bus nomer i) adalah :
Dari bus ke-i ini mengalir daya ke dua jurusan; yang pertama  adalah  aliran  daya  langsung  ke  beban  yang terhubung ke bus ini dan yang kedua adalah aliran daya menuju saluran transmisi. Daya yang langsung menuju beban adalah:
Dan daya yang menuju saluran transmisi menjadi :
b.  Bus yang tidak  terhubung ke generator  tetapi terhubung  hanya  ke  beban,  disebut  bus-beban  (load bus). Dari bus-beban ke-j (nomor bus j) mengalir daya kearah  beban  sebesar  SBj  atau  bisa  dikatakan  daya mengalir kearah saluran transmisi sebesar :
c. Jika hanya diperhatikan daya sumber dan daya beban,  maka  teorema  Tellegen  tidak  mungkin terpenuhi karena akan selalu ada daya yang keluar dari rangkaian  yang  tidak  diketahui,  yaitu  daya  yang diserap  oleh  saluran  dan  transformator.  Oleh  karena itu, untuk keperluan analisa, bila tegangan semua bus- beban  diketahui  (baik  melalui  dugaan  maupun ditetapkan), maka tegangan bus-generator seharusnya dapat  ditetapkan,  kecuali  satu  dintaranya  yang dibiarkan mengambang. Bus mengambang inilah yang disebut  slack  bus.  Jadi  Slack  bus  seolah  berfungsi sebagai simpul sumber tegangan bebas dalam analisis rangkaian listrik yang biasa kita kenal. Dengan cara ini maka teorema Tellegen akan bisa dipenuhi.
2.2. Metode Newton-Raphson
Metode  ini  paling  sering  digunakan  untuk
menyelesaikan persamaan aljabar  nonlinear  simultan. Dengan memakai pendekatan suksesif (yakni menggunakan  satu  titik  awal  dan  mendekatinya berdasarkan slope atau gradien pada titik tersebut) dari nilai  perkiraan  awal  yang  tidak  diketahui  serta menggunakan  perluasan  deret  Taylor.  Kelebihan metode  ini  adalah  mempunyai  laju  konvergerasi kuadratik,  sehingga  lebih  cepat  untuk  konvergen mencapai  akar  pendekatan  dibanding  dengan  metode lain  yang  memiliki  laju  konvergensi  linear  (Djalal, 2014).
Pada  dasarnya  algoritma  yang  digunakan adalah  untuk  mendapatkan  akar  suatu  fungsi  f(x) dimulai  dengan  menentukan  nilai  awal  iterasi  dulu, misalkan  x=a.  Pada  setiap  iterasi,  metode  ini  akan mencari  suatu  nilai,  katakanlah  b  yang  berada  pada sumbu  x.  Nilai  b  ini  diperoleh  dengan  menarik  garis singgung  (gradien/slope)  fungsi  f(x)  di  titik  x  =  a  ke sumbu x (Djalal, 2014).
2.3.  ETAP (Electrical Transient Analysis Program)
ETAP (Electrical Transient Analysis Program), adalah  piranti  lunak  untuk  analisa  grafik  transient kelistrikan  yang  bisa  dijalankan  pada  Microsoft® Windows®  2000,  XP,  Vista,  7,  dan  8.  ETAP merupakan program analisa yang komprehensif untuk perancangan  dan  testing  power  sistem  (Lesnanto, 2013). ETAP dikembangkan oleh Operation
Technology,  Inc  (OTI)  sejak  1983.  ETAP  versi  12.6 adalah  salah  satu  produk  OTI.  Pengembangan  ETAP 12.6 sebenarnya adalah untuk melakukan perhitungan dan  analisa  sistem  tenaga  pada  suatu  sistem  yang besar(Pandapotan, 2015).
Beberapa kemampuan ETAP antara lain adalah mampu menghitung analisa untuk :
1.Load Flow Analysis.
2.Short Circuil Analysis.
3.Harmonic Analysis.
4.Transient Stability Analysis.
5.Relay Coordination.
6.Oplimal Power Flow Analysis.
7.Reliabilily Analysis.
ETAP  memberikan  fasilitas  penggunanya  agar mudah  dalam  membuat  dan  merubah  Single  Line Diagram  (SLD)  pada  suatu  sistem  instalasi  energi listrik,  sistem  kabel  bawah  tanah,  sistem  kabel  tiga dimensi, serta grounding grid tiga dimensi. Piranti ini dirancang dengan tiga konsep utama, yaitu:
1.VRO  (Virtual  Reality  Operation),  yakni pengoperasiannya  mirip dan mendekati  sistem energi listrik  yang  nyata.  Misalnya  saat  menutup  atau membuka  CB,  meletakkan  elemen  yang  rusak, menukar status operasi motor, dan sebagainya.
2. TID (Total Integration Data), yaitu menggabungkan rancangan elektrikal, mekanikal, dan
elemen lain yang terkait dengan listrik pada sistem dari sumber  data  yang  sama.  Contoh:  pada  sebuah  kabel, tidak  cuma  terdiri  dari  data  peralatan  listrik  beserta dimensi fisik, namun termasuk informasi tentang jalur yang dilalui. Dengan tergabungnya data-data ini maka ETAP  secara  konsistensi  menjaga  data  keseluruhan dan  menghapus  data  yang  sama  untuk  elemen  yang sama.
3.  SDE  (Simplicity  in  Data  Entry),  ETAP menjaga data secara rinci untuk setiap peralatan listrik bila  hanya  perlu  perubahan  satu  jenis  data.  Hal  ini sangat  mempercepat  proses  pemasukan  data,  cukup dengan  masukan  data  minimum  untuk  suatu  job tertentu.
Single  line  diagram  pada  ETAP  mengandung sejumlah fitur yang memudahkan dalam membangun jaringan  yang  kompleks  dan  rumit.  Contoh  :  setiap elemen dapat memiliki orientasi, ukuran, serta simbol yang tampil sesuai standar yang berbeda-beda dengan masukan data-data peralatan seperti power grid, trafo, bus,  kabel,  motor  induksi,  dan  komponen  teknis penunjang  lainnya.  Semakin  tepat  data  yang dimasukan  dengan  spesifikasi  peralatan  dan  kondisi aktual, maka hasil simulasi akan semakin lengkap dan valid (Aribowo, 2018).

## METODE PENELITIAN
3.1. Pengecekan Spesifikasi Peralatan.
Proses  diawali  dengan  pemeriksaan  dan penyamaan  spesifikasi  peralatan  yang  dioperasikan pada instalasi energi listrik di gedung "MBM" apakah sesuai  data  pada  gambar  rencana  awal.  Dimulai dengan mengecek panel tegangan menengah/kubikel, Trafo, sampai air circuit breaker (ACB) utama, apakah rating  dan  spesifikasi  sama  dengan  rencana  yang terdapat pada gambar rencana awal gedung.

## 3.2. Pengambilan Data.
Pada  tahap  ini  dilakukan  pemeriksaan Tegangan, Arus dan Beban selama bulan januari 2021 secara rutin, dengan interval waktu tertentu, besar dan rendahnya  tegangan  berdasarkan  alat  ukur  /  power meter  (Sepam  Serie  20)  yang  terpasang  pada  panel Tegangan  Menengah.  Interval  waktu  pemeriksaan dibagi menjadi dua berdasarkan WBP (Waktu Beban Puncak) yang terjadi antara pukul 09:00 hingga 15:00 WIB  setiap  hari.  Waktu  ini  menjadi  waktu  tersibuk karena  gedung  "MBM"  merupakan  perkantoran, dimana  pemakai  gedung  sedang  aktif  bekerja. Sedangkan  LWBP  (Lewat  Waktu  Beban  Puncak) terjadi  diluar  jam  WBP.  Data-data  yang  didapat kemudian  dirangkum  kedalam  sebuah  Tabel  dan Grafik.

## 3.3. Pelaksanaan Simulasi Aliran Daya
Menggunakan ETAP
Data  yang  ada  dari  pemeriksaan  sebelumnya dijadikan  sebagai  masukan  dengan  nilai  yang  dapat dipertanggung  jawabkan,  karena  sesuai  dengan  yang akan  dilakukan  pada  penelitian  ini,  dimana  data tersebut  benar  sesuai  dengan  nilai  yang  ditampilkan pada  alat  ukur  (yang  terpasang  pada  panel  kontrol) pada instalasi sistem energi listrik di gedung "MBM". Proses dibagi menjadi tiga proses utama yaitu:
1. Pembuatan Single Line Diagram
2. Pengisian Data Peralatan
3. Melakukan Simulasi Aliran Daya (Load Flow Analisys).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Analisa Data
Hasil  pemeriksaan  dan  pencatatan  nilai tegangan,  arus  dan  total  beban  selama  Oktober  2021 dibuat tabel dan grafik seperti dibawah.

## Sumber : Hasil Penelitian

## Gambar 1
Data  yang  terkumpul  selama  pemeriksaan kemudian dirangkum menjadi 10 data primer. Dari 10 data  primer  tersebut  didapat  5  data  dengan  nilai terendah dan 5 data dengan nilai tertinggi selama bulan pemeriksaan.  Nilai  tertinggi  tersebut  terjadi  pada  jam 12.00,  dimana  pada  kurun  waktu  tersebut  merupakan Waktu  Beban  Puncak  dengan  nilai  beban  tertingggi. Dari  grafik  tabel  tegangan  yang  didapatkan  terlihat bahwa  nilai  tegangan  puncak  adalah  pada  hari  Selasa tanggal 5 Oktober 2021 tercatat nilai tegangan sebesar 20630 volt. Sedangkan nilai tegangan terendah terjadi pada  hari  Jumat  tanggal  8  Oktober  2021  pada  kurun waktu sama yaitu jam 12:00.
Namun  kondisi  itu  ternyata  hanya  berlaku untuk nilai tegangan, karena setelah didapatkan grafik nilai arus dibawah ini,

## Sumber : Hasil Penelitian

## Gambar 2
Diketahui bahwa nilai arus paling tinggi terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sebesar 34 ampere  dan  terendah  pada  hari  Kamis  dan  Jumat tanggal  21  serta  22  Oktober  2021  yaitu  sebesar  23 ampere.
Seperti  terlihat  pada  tabel  dan  grafik  untuk tegangan  dan  arus  yang  terjadi  sepanjang  Oktober 2021, dapat disimpulkan bahwa arus yang tinggi tidak berbanding lurus dengan tegangan. Karena berdasakan  data  untuk  tegangan  selama  sebulan diketahui  tegangan  tertinggi  terjadi  5  Oktober  2021, namun  arus  tertinggi  terjadi  pada  12  Oktober  2021. Sehingga acuan penelitian diambil dari nilai tertinggi beban atau daya yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2021  sebesar  1128  kilo  watt.  Nilai  beban  tertinggi tersebut  yang  dijadikan  acuan  sebagai  daya  yang mengalir dari daya terpasang yaitu sebesar 2770 kVA pada  gedung  "MBM"  dimana  sumber  tegangan sebesar sebesar 20000 volt.
Sumber : Hasil Penelitian

## Gambar 3

## 4.2. Simulasi Aliran Daya Menggunakan ETAP
Beberapa  langkah  perlu  dilakukan  sebelum simulasi  aliran  daya  dilakukan  menggunakan  ETAP. Pertama  membuat  single  line  diagram,  lalu  mengisi data  peralatan.  Single  line  diagram  yang  dibuat menyerupai  gambar  realitas  instalasi  utama  sistem energi  listrik  yang  ada,  dengan  data  peralatan  yang digunakan  gedung  "MBM",  serta  nilai  beban maksimal yang didapat sebelumnya dari analisa data selama bulan Oktober 2021.
Pada  single  line  yang  dibuat  menggunakan
ETAP,  dimasukkan  data  peralatan  yang  digunakan, yaitu  Power  Grid  Utama  dari  PLN  KB320,  20kV, 2770kVA,  500  MVASc  dengan  pengaman  pada tegangan  menengah  menggunakan  Vacum  Circuit Breaker  (VCB)  630A,  24kV  yang  menyuplai transformator penurun tegangan berkapasitas
2000kVA,  impedansi  7%,  tegangan  primer  20kV, tegangan  sekunder  0,4kV  dan  pengaman  serta pembatas  arus  berupa  Air  Circuit  Breaker  (ACB) 3200A  yang  terbagi  menjadi  beberapa  grup  dengan beban  Total  1128kW  (nilai  beban  tertinggi  yang terjadi ketika penelitian) pada gedung yang diteliti.
Setelah membuat single line serta memasukan data  peralatan  secara  lengkap  dan  benar,  langkah selanjutnya  adalah  melakukan  simulasi  aliran  daya menggunakan ETAP untuk mengetahui kemungkinan aliran  daya  yang  terjadi.  Saat  proses  simulasi berlangsung muncul nilai-nilai tegangan dan arus pada masing-masing  cabang.  Pada  ETAP  tegangan,  arus serta  beban  yang  melewati  masing-masing  bus/rel akan terlihat, dimana nilai yang tampil berbeda. Besar atau  kecilnya  nilai  tersebut  tergantung  pada  beban yang terpasang.
Hasil Simulasi diatas menunjukkan bahwa Bus 2, 3, 4 dan 5 mengalami penurunan tegangan lebih dari 5%.  Hal  tersebut  digambarkan  dengan  warna  merah pada  garis  bus,  dimana  hal  ini  menunjukkan  bahwa bus  tersebut  dalam  kondisi  kritikal  dan  perlu dievaluasi untuk dilakukan tindakan. Selain penampilan  dalam  bentuk  Single  Line  Diagram, ETAP  juga  memberikan  hasil  penurunan  tegangan yang  terjadi  berupa  laporan.  Pada  gambar  dan  tabel diatas nilai tegangan pada masing-masing bus hanya 92,5%  dan  92,7%.  Ini  menunjukkan  bahwa  perlu dilakukan  perbaikan  pada  tegangan  agar  penurunan tidak melebihi angka toleransi (nilai margin) sebesar 5% dari angka tegangan yang diinginkan yaitu 400V.
4.3. Perbaikan Penurunan Tegangan
Untuk  mengoreksi  penurunan  tegangan  yang terjadi,  akan  dilakukan  analisa  untuk  keperluan penambahan kapasitor yang diharapkan bisa mengurangi  penurunan  tegangan  tersebut.  Besarnya kapasitor  yang  diperlukan  dapat  diketahui  dengan bantuan  perangkat  lunak  ETAP,  yang  menyediakan menu  Optimal  Capacitor  Placement.  Pada  menu  ini ETAP bisa menentukan besarnya kapasitor yang harus dipasang  untuk  memperbaiki  penurunan  tegangan yang  terjadi.  Terilhat  adanya  keperluan  untuk menambahkan  beberapa  kapasitor  dengan  nilai tertentu pada bus 2, 3, 4 dan 5 seperti terlihat pada data berikut :
Tabel 1 Kapasitor Bus
Sumber : Hasil Penelitian
4.4. Analisa Perhitungan Keperluan Kapasitor
Nilai kapasitor yang dibutuhkan dapat dihitung dengan persamaan berikut :
Qc = Q1 – Q2 Dimana : Qc   = Nilai kVAR yang harus dipasang Q1   = Nilai kVAR ketika Faktor Daya Standar 0,85 Q2   = Nilai kVAR Faktor Daya yang diharapkan
Mencari nilai arus total dengan persamaan
S = V I Sehingga,
I = Dimana :
S  = Daya Semu (VA) V = Tegangan (Volt) I   = Arus (Ampere) Maka nilai Arus Total = I
I = I = 3.612,17 Menentukan nilai Daya Nyata   :    P 1 =
P 1 =
Dimana :
P 1 = Daya Nyata (Watt) V  = Tegangan (Volt) I   = Arus (Ampere)
= Faktor Daya Standar (0,85) Sehinga nilai  P 1 didapatkan :
P 1 = P 1 = 2125000 Watt Menentukan nilai Daya Nyata : P 2 =
Dimana :
P 2 = Daya Nyata (Watt) V = Tegangan (Volt) I  = Arus (Ampere)
= Faktor Daya yang  diinginkan (0,95) Sehinga nilai ialah :
P 2 = x 400 x 3612, 17 x 0,95
P 2 = 2375000 Watt Maka  nilai  Daya  Reaktif  total  yang dibutuhkan ialah :
Qc = 1316,95 – 780,62 Qc = 536,33 kVAR Kemudian  didapatkan  nilai  total  daya  reaktif yang  harus  ditambahkan  yaitu  536,33  kVAR  untuk koreksi  penurunan  tegangan  dan  faktor  daya  yang terjadi  sebelumnya.  Setelah  itu  ditentukan  besarnya angka  Mikro  Farad  untuk  kapasitor  yang  akan ditambahkan yaitu :
Dimana : C   = Capasitor ( µ ) Qc = Total Daya Reaktif (VAR) = Frekuensi (Hz) V   = Tegangan (Volt)
Maka nilai kapasitor yang sesuai dengan Daya reaktif total yang telah ditentukan ialah :

## KESIMPULAN
1. Instalasi sistem energi listrik dan rating peralatan yang  terpasang  di  gedung  "MBM"  masih  dalam kondisi  baik,  dimana  total  daya  terpasang  adalah 2770 kVA dengan sumber tegangan sebesar 20kV. Adapun  rating  peralatan  yang  dipakai  pada instalasi sistem energi listrik tersebut, berada pada batas  aman  dan  masih  memenuhi  standar perancangan awal saat gedung tersebut direncanakan.
2. Hasil pemeriksaan aliran daya bisa menjadi dasar untuk mengoptimalkan instalasi terpasang. Upaya dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  memasang kapasitor  bank  sebesar  718,58 kVAR  (hasil rekomendasi  penggunaan  software  ETAP  12.6) pada saat beban maksimal yaitu 2500 kVA dapat dibuktikan  dapat  meningkatkan  faktor  daya  dan penurunan  tegangan  yang  terjadi.  Sebelum pemasangan  kapasitor  bank,  penurunan  tegangan yang  terjadi  adalah 370  Volt atau  92,5%,  artinya sebesar  7,5%  dari  nominal  yang  seharusnya. Setelah  dilakukan  pemasangan  kapasitor  bank, penurunan tegangan terkoreksi menjadi 394,8 Volt atau  98,7%,  artinya  hanya  1,3%  dari  tegangan seharusnya  yaitu  40    bih  aik  yaitu  0,95  dimana sebelumnya  adalah  0,85  volt.  Sedangkan  faktor daya  juga  lebih  baik  yaitu  0,95  dimana sebelumnya adalah 0,85.

## REFERENSI
Aribowo,  B.  T.  (2018).  Simulasi  Dan  Analisis  Load Flow  Sistem  Interkoneksi  Kalimantan  Timur Menggunakan Software ETAP 12.6. Ciastech . Djalal,  M.  R.  (2014).  Penyelesaian  Aliran  Daya  37 Bus  Dengan  Metode  Newton  Raphson  (Studi Kasus  Sistem  Interkoneksi  150  KV  Sulawesi Selatan). Jurnal Sinergi , 12 (1). Lesnanto, M. (2013). Modul Pelatihan ETAP . Jurusan Teknik  Elektro  Dan  Teknologi  Informasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nurfitri.  (2016).  Studi  Perancangan  Instalasi  Listrik Pada  Gedung  Bertingkat  ONIH  Bogor. JOM Bidang Teknik Elektro , 1 (1). Pandapotan,  S.  (2015).  Penggunaan  ETAP  12.6 Sebagai  Software  Analisis  Power  Quality. Jurnal Poli-Teknologi , 16 (3). Sudirham,  S.  (2012). Analisis  Sistem  Tenaga . Darpublic.