BEBAN PENCEMARAN PADA KAWASAN PADAT PENDUDUK (STUDI KASUS SUNGAI BELIUNG)
Eka Kurnianti 1 , Nashrullah Chatib 2 , Robby Irsan 1
1 Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Tanjungpura, Pontianak
2 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Tanjungpura, Pontianak email: eka_kurnianti@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Saluran drainase Sungai Beliung merupakan salah satu saluran primer yang dimanfaatkan untuk menampung  dan  mengalirkan  air  limpasan  hujan  dan  limbah  cair  domestik  secara  tercampur. Peningkatan  kepadatan  penduduk  menyebabkan  meningkatnya  volume  limbah  domestik  dan  beban pencemaran  di  saluran  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kondisi  kualitas  air  dan beban pencemaran yang terjadi dalam upaya pengendalian pencemaran air. Tahapan penelitian ini yaitu pengumpulan  data  primer  berupa  dimensi  saluran  (lebar  dan  kedalaman),  luas  penampang  basah, kecepatan  aliran,  debit  aliran,  pengambilan  sampel  air  dan  perhitungan  beban  pencemaran. Pengambilan  sampel  kualitas  air  menggunakan  metode grab  sample saat  kondisi  pasang  dan  surut dengan parameter pencemar yaitu TSS, DO, BOD dan pH. Kualitas air di saluran drainase Sungai Beliung, berdasarkan  hasil  uji  laboratorium  untuk  parameter  pencemar  yang  mewakili,  hanya  memenuhi  baku mutu  untuk  kelas  IV  menurut  PP  RI  No.  82  tahun  2001  tentang  Pengelolaan  Kualitas  Air  dan Pengendalian  Pencemaran  Air  yang  peruntukannya  untuk  mengairi  pertanaman.  Kondisi  ini menunjukkan  bahwa  air  di  saluran  drainase  Sungai  Beliung  tidak  dapat  digunakan  untuk  kebutuhan sehari-hari seperti air minum maupun aktifitas mandi,cuci,kakus. Beban pencemaran tertinggi di muara saluran  (titik  5),  berdasarkan  parameter  TSS  saat  pasang  yaitu  1144  kg/hari,  saat  surut  yaitu 1387  kg/hari  dan  untuk  parameter  BOD  saat  pasang  yaitu  543  kg/hari,  saat  surut  yaitu  1065  kg/hari. Rata-rata  beban  pencemaran  saat  surut  lebih  tinggi  dari  pada  saat  pasang,  dimana  rata-rata  beban pencemaran berdasarkan parameter TSS saat pasang yaitu 642 kg/hari, saat surut yaitu 437 kg/hari dan rata-rata  beban  pencemaran  berdasarkan  parameter  BOD,  saat  pasang  yaitu  494  kg/hari,  saat  surut yaitu 304 kg/hari.
Kata kunci : Beban pencemaran, Saluran drainase, Sungai Beliung Pontianak Barat

## ABSTRACT
The drainage channel of Sungai Beliung is one of the primary channels used to accommodate and  drain  the  mixed  from  rain  runoff  and  domestic  liquid  waste.  Increasing  population  density  also caused  to  increase  volume  of  domestic  waste  and  pollution  load  in  Sungai  Beliung  channel.  This  study aims to determine the condition of the water quality and contamination load occurs in water pollution control  efforts.  Stages  in  this  study  is  collecting  primary  data  like  of  channel  dimensions  (width  and depth),  wet  cross-sectional  area  ,  flow  velocity,  water  discharge,  sampling  water  and  calculate  of pollution load.  Sampling of water was using grab sample method when tide and low tide with pollutant parameters are TSS, DO, BOD and pH. Water quality in Sungai Beliung drainage, based on the test results in laboratory with pollutant parameters represents, only fulfill the quality standard  for class IV according to Government  Regulation Number 82 of 2001 on Management  of Water Quality and  Water Pollution Control  that  allotment  to  irrigate  the  crop.  This  condition  shows  that  the  water  in  Sungai  Beliung drainage can't used for daily activities such as drinking or another activities like bathing, washing, toilet. The  highest  Pollution  load  in  estuary  (point  5),  based  on  the  TSS  parameter  when  the  tide  was 1144 kg/day, at low tide was 1387 kg/day and BOD parameter during tide is 543 kg/day and when low tide  is  1065  kg/day.  The  average  pollution  load  when  the  low  tide  is  higher  than  at  tide,  where  the average  was  based  on  the  TSS  parameter  of  pollution  load  tide  is  642  kg/day,  while  low  tide  is  437 kg/day and the average pollution load based on BOD parameter, during high tide is 494 kg/day, while during low tide is 304 kg / day.
Key words: Load pollution, drainage channels, Sungai Beliung in west Pontianak

## 1. PENDAHULUAN
Saluran  drainase  Sungai  Beliung  merupakan  salah  satu  drainase  primer  yang  terdapat  di Kecamatan Pontianak  Barat,  Kota Pontianak. Saluran drainase  ini, memiliki panjang  ±  1,8 km dan  lebar  antara  2–6  m  yang  bermuara  ke  Sungai  Kapuas.  Saluran  drainase  Sungai  Beliung merupakan  outlet  dari  saluran  drainase  sekunder  dan  tersier  yang  mengalirkan  air  limpasan hujan  yang  bercampur  dengan  air  limbah  buangan  domestik  rumah  tangga  untuk  kawasan Kelurahan  Sungai  Jawi  Luar  dan  Kelurahan  Sungai  Beliung,  dengan  kepadatan  penduduk masing-masing  yaitu  12.176  jiwa/km 2 dan  8.629  jiwa/km 2 .  Pertumbuhan  jumlah  penduduk yang  semakin  padat  disekitar  kawasan  saluran  drainase  Sungai  Beliung,  mengakibatkan peningkatan  volume  air  limbah  domestik  dan  menambah  beban  pencemaran  dari  aktifitas sebagian  masyarakat  yang  masih  menggunakan  saluran  drainase  tersebut  untuk  aktifitas mandi, cuci dan kakus (MCK).
Hasil pemantauan kualitas air tahun 2012 yang dilakukan oleh BLH Kota Pontianak untuk parameter  BOD,  yang  menggambarkan  pencemaran  bahan  organik  dengan  konsentrasi  7,64 mg/l  pada  pemantauan  pertama  dan  7,14  mg/l  pada  pemantauan  kedua.  Berdasarkan  baku mutu  kualitas  air  yaitu  PP  RI  No.82  tahun  2001  untuk  kelas  II  maka  konsentrasi  BOD  telah melebihi  baku  mutu.  Hal  ini  menggambarkan  tingginya  bahan  organik  yang  masuk  kedalam saluran  drainase  Sungai  Beliung  sehingga  dapat  menyebabkan  menurunnya  kualitas  air  dan menimbulkan  pencemaran  pada  perairan.  Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  kajian  mengenai beban  pencemaran  pada  saluran  drainase  Sungai  Beliung  agar  dapat  dilakukan  tindak  lanjut untuk pengendalian pencemaran air.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  berlokasi  di  saluran  drainase  Sungai  Beliung,  Kecamatan  Pontianak  Barat. Lokasi  tersebut  berhulu  di  persimpangan  Jalan  Tebu  dan  bermuara  di  Sungai  Kapuas. Pengamatan dilakukan saat pasang dan surut, bulan November 2013 dengan  tahap penelitian yaitu :
a. Tahap persiapan yaitu berupa pengumpulan referensi dari berbagai literatur yang meliputi jurnal, skripsi dan buku yang berkenaan dengan beban pencemaran dan kualitas air.
b. Tahap  pengumpulan  data  berupa  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  sekunder  yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kepadatan penduduk, peta lokasi penelitian, data  kualitas  air,  monografi  Kecamatan  Pontianak  Barat  yang  didapatkan  dari  instansi- instansi  yang  terkait.  Sedangkan  data  primer  yang  dikumpulkan  berupa  data  dimensi saluran  (lebar  dan  kedalaman),  luas  penampang  basah  saluran,  kecepatan  aliran,  debit aliran dan data kualitas air dari hasil pengujian di laboratorium.
c. Tahap Penelitian yaitu menentukan titik lokasi pengamatan (titik sampling air), pengukuran dimensi  saluran  (lebar  dan  kedalaman),  membuat  profil  saluran,  menghitung  luas penampang basah, mengukur  dan menghitung  kecepatan aliran, menghitung  debit  aliran dan pengambilan sampel kualitas air.
d. Analisa  kualitas  air.  Proses  analisa  kualitas  air  yaitu  dengan  membandingkan  data  hasil pengujian di laboratorium dengan baku mutu kualitas air menurut Peraturan Pemerintah No.82  tahun  2001  tentang  Pengelolaan  Kualitas  Air  dan  Pengendalian  Pencemaran  Air dalam  bentuk  tabel  dan  grafik,  melakukan  analisis  regresi  dengan  metode  kuadrat  kecil untuk melihat hubungan konsentrasi pencemar (polutan) terhadap jarak dari setiap lokasi pengamatan dan melakukan perhitungan beban pencemaran yang terdapat pada saluran drainase  Sungai  Beliung  dengan  rumus  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Negara Lingkungan  Hidup  Nomor  03  Tahun  1998  tentang  Baku  Mutu  Limbah  Cair  Bagi  Kawasan Industri yang berisi penjelasan tentang perhitungan beban pencemaran maksimum untuk menentukan mutu limbah cair yaitu :
BP = Q x C
(1)
Keterangan: BP = Beban Pencemaran (kg/hari) Q   = Debit Sungai (m 3 /detik) C    = Konsentrasi Limbah (mg/liter)

## 3. HASIL DAN ANALISA

## A. Hasil Perhitungan Luas Penampang Basah Saluran
Perhitungan  luas  penampang  basah  saluran  dibagi  dalam 4  pias  atau  segmen. Data yang diperlukan   dalam perhitungan  yaitu  data  dimensi saluran berupa lebar dan kedalaman yang didapat  dari  hasil  pengukuran  di  lapangan.  Hasil  pengukuran  dimensi  dan  perhitungan  luas penampang saluran drainase Sungai Beliung dapat dilihat pada Tabel 1 berikut : Tabel 1 Luas Penampang Basah Saluran Saat Pasang
Lokasi Kedalaman Lebar Pias Jarak Luas Penampang Basah (m 2 ) Luas Pias Total Pias Pias
I x 1 II III IV V x 2 x 1 x 2 A 1' A 1 A 2 A 3 A 4 A 4' Titik 1 0,48 0,48 0,50 0,55 0,52 0,20 0,26 1,125 0,2 0,2 0,096 0,455 0,591 0,602 0,359 0,046 2,149 Titik 2 0,38 0,44 0,60 0,58 0,48 0,30 0,33 1,150 0,3 0,2 0,123 0,441 0,679 0,610 0,385 0,063 2,300 Titik 3 0,90 0,98 1,28 1,18 0,85 0,70 0,73 1,000 0,2 0,2 0,188 0,902 1,230 1,015 0,632 0,143 4,110 Titik 4 0,73 0,74 0,77 0,70 0,38 0,00 0,25 1,500 0,2 1 0,147 0,978 1,103 0,810 0,158 0,127 3,323 Titik 5 0,70 0,87 0,98 1,30 1,10 0,68 0,94 1,625 1 1 0,786 0,579 1,853 1,950 0,637 0,809 6,614
Luas  Penampang  terbesar  di  saluran  drainase  Sungai  Beliung  berdasarkan Tabel  1 saat kondisi  pasang  di  muara  (titik  5)  sebesar  6,614  m 2 .  Kondisi  ini  dipengaruhi  oleh  kedalaman yang terjadi saat arus pasang terjadi dan lebar saluran yang lebih besar dari titik pengamatan lainnya.

## Tabel 2 Luas Penampang Basah Saluran Saat Surut
Lokasi Kedalaman Lebar Pias Jarak Luas Penampang (m 2 ) Luas Pias Total Pias Pias I x 1 II III
IV V x 2 x 1 x 2 A 1' A 1 A 2 A 3 A 4 A 4' Titik 1 0,57 0,58 0,60 0,67 0,50 0,35 0,38 1,125 0,2 0,2 0,115 0,544 0,714 0,658 0,405 0,073 2,509 Titik 2 0,42 0,47 0,62 0,70 0,60 0,59 0,59 1,150 0,3 0,2 0,134 0,464 0,759 0,748 0,566 0,118 2,789 Titik 3 0,70 0,73 0,85 1,10 0,75 0,65 0,67 1,000 0,2 0,2 0,143 0,632 0,975 0,925 0,568 0,132 3,375 Titik 4 1,00 1,05 1,34 1,40 0,77 0,20 0,58 1,500 0,2 1 0,205 1,550 2,055 1,628 0,338 0,390 6,165 Titik 5 1,10 1,26 1,36 1,68 1,50 0,68 1,18 1,625 1 1 1,180 0,819 2,470 2,584 0,839 0,932 8,824
Berdasarkan Tabel 2 dapat  dilihat bahwa  saat surut,  di muara (titik  5)  juga memiliki luas penampang  basah  yang  lebih  luas  dibandingkan  dengan  titik  pengamatan  lainnya  sebesar 8,824  m 2 .  Kondisi  ini  dipengaruhi  oleh  dimensi  saluran  berupa  lebar  dan  kedalaman  saluran yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan titik pengamatan lainnya.

## B. Hasil Pengukuran Kecepatan Aliran
Pengukuran  kecepatan  aliran  pada  saluran  drainase  Sungai  Beliung  dilakukan  dengan menggunakan  pelampung  berupa  bola  kasti  yang  diikat  dengan  menggunakan  tali  sepanjang 10 m  dan dilakukan serempak  disemua titik  lokasi pengamatan.  Pada pengukuran kecepatan aliran  dengan  pelampung  yang  dipengaruhi  oleh  faktor  angin  harus  dibandingkan  dengan pengukuran  kecepatan  aliran  yang  setara  dengan  melakukan  kalibrasi  menggunakan  alat current meter . Kecepatan aliran setelah di kalibrasi dapa dilihat pada Tabel 3 berikut : Tabel 3 Hasil Perhitungan Kecepatan Aliran Setelah di Kalibrasi
Pias V kalibrasi (m/detik) Saat Pasang Saat Surut Titik 1 Titik2 Titik 3 Titik 4 Titik 5 Titik 1 Titik 2 Titik 3 Titik 4 Titik 5 0 L 0,016 0,029 0,022 0,02 0,046 0,018 0,032 0,072 0,015 0,019 1/4 L 0,022 0,023 0,054 0,049 0,047 0,02 0,036 0,051 0,041 0,021 1/2 L 0,016 0,096 0,053 0,073 0,08 0,019 0,047 0,076 0,066 0,066 3/4 L 0,013 0,08 0,049 0,041 0,083 0,014 0,025 0,069 0,042 0,054 1 L 0,012 0,018 0,026 0,020 0,043 0,012 0,021 0,065 0,015 0,034 Rata-rata 0,016 0,049 0,041 0,041 0,060 0,017 0,032 0,067 0,036 0,039
Kecepatan aliran rata-rata terbesar pada saluran drainase Sungai Beliung terjadi di muara (titik 5). Hal tersebut dipengaruhi oleh dimensi saluran berupa lebar dan kedalaman pada titik pengamatan 5 yang lebih besar dibandingkan titik  pengamatan lainnya dan juga dipengaruhi oleh arus pasang surut dari Sungai Kapuas.

## C. Hasil Perhitungan Debit Aliran
Debit  aliran  di  saluran  drainase  Sungai  Beliung  dilakukan  dimasing-masing  pias  atau segmen.  Hasil  dari  perhitungan  debit  aliran  saluran  draianse  Sungai  Beliung  disajikan  pada Tabel 4 dan Tabel 5 berikut ini :
Tabel 4 Debit Aliran Saluran Drainase Sungai Beliung Saat Pasang
No. Lokasi Debit (m 3 /detik) Q total Q 1' Q 1 Q 2
Q 3 Q 4 Q 4' 1 Titik 1 0,0008 0,0087 0,0112 0,0087 0,0046 0,0003 0,0342 2 Titik 2 0,0018 0,0114 0,0404 0,0538 0,0190 0,0006 0,1268 3 Titik 3 0,0020 0,0341 0,0660 0,0522 0,0238 0,0018 0,1800 4 Titik 4 0,0015 0,0337 0,0670 0,0459 0,0048 0,0013 0,1543 5 Titik 5 0,0183 0,0271 0,1175 0,1582 0,0400 0,0174 0,3784 Rata- Rata 0,1748 Pada Tabel  4 menunjukkan  debit  aliran  terbesar  saat  pasang  terjadi  di  muara  saluran (titik  5)  sebesar  0,3784  m 3 /detik.  Kondisi  ini  dipengaruhi  oleh  masuknya  arus  pasang  dari Sungai Kapuas.
Tabel 5 Debit Aliran Saluran Drainase Sungai Beliung Saat Surut
No. Lokasi Debit (m 3 /detik) Q total Q 1' Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 4' 1 Titik 1 0,0010 0,0103 0,0140 0,0110 0,0053 0,0004 0,0421 2 Titik 2 0,0022 0,0159 0,0316 0,0270 0,0132 0,0013 0,0913 3 Titik 3 0,0052 0,0389 0,0617 0,0672 0,0381 0,0043 0,2153 4 Titik 4 0,0016 0,0437 0,1098 0,0877 0,0095 0,0028 0,2551 5 Titik 5 0,0114 0,0164 0,1070 0,1543 0,0367 0,0157 0,3415 Rata- Rata 0,1891 Pada Tabel  5 juga  menunjukkan  bahwa  saat  kondisi  surut  memiliki  debit  sebesar 0,3415 m 3 /detik, dimana debit tersebut terjadi di muara (titik 5) yang lebih besar daripada titik pengamatan lain, Debit yang terjadi dimasing-masing titik pengamatan pada saluran drainase Sungai Beliung  menunjukkan  <  5 m 3 /det, sehingga berdasarkan  (SNI) 6989.57 : 2008 tentang Air  dan  Air  Limbah:  Metoda  Pengambilan  Contoh  Air  Permukaan  yang  menyebutkan  bahwa apabila  sungai  dengan  debit  kurang  dari  5  m 3 /detik,  maka  contoh  air  diambil  pada  satu  titik ditengah sungai pada kedalaman 0,5 kali kedalaman dari permukaan air. Dan debit aliran rata- rata terbesar terjadi pada drainase Sungai Beliung saat pasang 0,1748 (m 3 /detik) lebih lambat daripada  saat surut 0,1891 (m 3 /detik).

## D. Data Kualitas Air
Data  kualitas  air  dari  hasil  pengujian  sampel  air  pada  saluran  drainase  Sungai  Beliung dengan parameter pencemar berdasarkan parameter TSS, DO, BOD dan pH dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 6 Hasil Pengujian Sampel Kualitas Air Saluran Drainase Sungai Beliung
No Lokasi Parameter Kualitas Air Kondisi Pasang Kondisi Surut DO BOD TSS pH DO BOD TSS pH 1 Titik 1 1,18 27,11 34 7,01 0,76 23,38 25 6,88 2 Titik 2 1,18 23,72 26 7,01 0,57 24,70 30 6,98 3 Titik 3 1,61 22,54 25 6,90 0,50 25,59 33 6,97 4 Titik 4 2,54 21,69 20 6,80 0,33 29,49 40 6,76 5 Titik 5 3,38 16,61 35 7,00 0,30 36,10 47 6,90 Rata-rata 1,978 22,334 28 6,94 0,492 27,852 35 6,90
Sumber : Hasil pengujian langsung di Laboratorium
Data hasil pengujian sampel air drainase Sungai Beliung dilakukan di Laboratorium Kualitas Tanah,  Air  dan  Lingkungan,  Fakultas  Teknik,  Universitas  Tanjungpura  denga  parameter  yang diuji  yaitu  BOD,  DO  dan  TSS,  sedangkan  untuk  parameter  pH  dilakukan  secara  langsung dilapang ( insitu ).
E. Analisa Kualitas Air

## a. TSS ( Total Suspended Solid)
TSS  atau  padatan  tersuspensi  total  adalah  bahan  tersuspensi  dengan  diameter    >  1  μm yang tertahan pada saringan miliphore berdiameter pori 0,45 μm sebagai sisa hasil penguapan dan pemanasan pada suhu 103-105ºC (Saeni dalam Sasongko, 2006). Hasil pengujian kualitas air untuk parameter TSS dapat dilihat pada Gambar 1 berikut :

## Gambar 1 Sebaran konsentrasi TSS
Pada Gambar  1 saat  pasang,  konsentrasi  TSS  tertinggi  terjadi  di  muara  (titik  5)  yaitu  35 mg/l  yang  dimungkinkan  akibat  dari  buangan  sedimen  dari  PDAM  Cabang  Jeruju  yang  ikut terbawa arus pasang serta akibat buangan limbah domestik rumah tangga dari aktifitas mandi, cuci,  kakus  disekitar  kawasan  saluran.  Pada  bagian  hulu  saluran  (titik  1)  konsentrasi  TSS sebesar 34 mg/l, kondisi tersebut dipengaruhi oleh kondisi saluran yang dangkal  akibat debit dan  kecepatan  aliran  yang  kecil,  sehingga  memperlambat  peningkatan  muka  air  yang memungkinkan  saat  sampling  dilakukan  terdapat  lumpur  yang  ikut  terambil.  Konsentrasi TSS terendah  20 mg/l terdapat  di  persimpangan  Jalan  Tebu  dan  jalan  Kom  Yos  Soedarso  (titik  4) yang diakibatkan oleh pendangkalan saluran oleh buangan limbah domestik rumah tangga dan Pasar  Teratai  serta  akibat  banyaknya  sampah.  Hal  tersebut  berdampak  pada  menurunnya kecepatan air dan memberi waktu untuk padatan tersuspensi mengalami pengendapan.
Pada saat surut, konsentrasi TSS terendah 25 mg/l terdapat di hulu saluran (titik 1). Hal ini diakibatkan  oleh  pengenceran  dan  terbawanya  partikel  tersuspensi  oleh  arus  saat  kondisi pasang.  Sedangkan  untuk  konsentrasi  TSS  tertinggi  terdapat  di  muara  (titik  5)  47  mg/l. Peningkatan  konsentrasi  TSS  di  muara  (titik  5)  berkaitan  dengan  aliran  air  saat  surut  yang membawa  bahan-bahan  tersuspensi  dari  bagian  hulu  menuju  muara  saluran.  Berdasarkan konsentrasi rata-rata yang terdapat pada Tabel 6 menunjukkan bahwa konsentrasi TSS masih memenuhi baku mutu berdasarkan PP RI No.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air untuk kelas I yaitu 50 mg/l.

## b. BOD ( Biologycal Oxygen Demand)
Kebutuhan  oksigen  biologis  (BOD)  merupakan  jumlah  oksigen  yang  diperlukan  oleh mikroorganisme  aerobik  dalam  proses  penguraian  senyawa  organik  (Effendi,  2003). Berdasarkan hasil pengujian sampel maka untuk konsentrasi BOD dapat dilihat pada Gambar 2 berikut :
Titik 1 Titik 2 Titik 3 Titik 4 Titik 5 Pasang 34 26 25 20 35 Surut 25 30 33 40 47 0 10 20 30 40 50 K o ns e nt ra si T SS (m g/l ) Titik Pengamatan Pasang Surut
Gambar 2 . Sebaran konsentrasi BOD
Gambar  2 menunjukkan    saat  pasang,  konsentrasi  BOD  terendah  16,61  mg/l  terdapat  di muara saluran (titik 5) dan konsentrasi BOD tertinggi terdapat di hulu saluran (titik 1). Hal ini dipengaruhi oleh pengenceran yang terjadi saat arus pasang terjadi dan akibat buangan limbah domestik rumah tangga oleh kawasan disekitar saluran drainase Sungai Beliung.
Pada  saat  surut,  dengan  arah  aliran  dari  bagian  hulu  (titik  1)  menuju  ke  muara  saluran (titik 5) menunjukkan konsentrasi terendah 23,38 mg/l terdapat di bagian hulu saluran (titik 1) akibat penambahan massa air saat pasang sehingga konsentrasi BOD terencerkan. Konsentrasi BOD  tertinggi  36,10  mg/l  terjadi  di  muara  saluran  drainase  Sungai  Beliung.  Berdasarkan konsentrasi  rata-rata  berdasarkan Tabel  6 menunjukkan  bahwa  konsentrasi  TSS  di  saluran drainase Sungai Beliung menurut PP RI No.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air untuk Kelas IV yaitu 12 mg/l hanya dapat diperuntukkan untuk mengairi pertanaman.

## c. DO ( Dissolved Oxygen)
Oksigen terlarut berperan penting sebagai indikator kualitas perairan dikarenakan oksigen terlarut  berperan  dalam  proses  oksidasi  dan  reduksi  bahan  organik  dan  anorganik.  Peranan oksigen terlarut sangat penting untuk membantu mengurangi beban pencemaran secara alami pada suatu perairan. Hasil pengujian konsentrasi oksigen terlarut (DO) pada saluran drainase Sungai Beliung dapat dilihat pada Gambar 3 , yaitu :
Gambar 3 Sebaran konsentrasi DO
Pada Gambar  3 menunjukkan  sebaran  oksigen  terlarut  (DO)  saat  pasang  berkisar  antara 1,18  –  3,38  mg/l  dan  saat  surut  0,30  –  0,76  mg/l,  dimana  saat  pasang  konsentrasi  tertinggi terdapat  di  muara  (titik  5)  dan  konsentrasi  terendah  terjadi  pada  bagian  hulu  (titik  1),  pada saat  surut  terjadi  sebaliknya  yaitu  konsentrasi tertinggi  terjadi  pada  bagian  hulu  (titik 1)  dan konsentrasi  terendah  terjadi  pada  muara  saluran  (titik  5).  Adanya  masukan  bahan-bahan organik  yang  berasal  dari  aktifitas  disekitar  kawasan  saluran  yang  membutuhkan  oksigen dalam penguraiannya maupun proses pembusukan bahan organik, respirasi dan reaerasi yang terhambat  sehingga  menyebabkan  kandungan  oksigen  terlarut  (DO)  menjadi  rendah  (Afu, 2005).  Konsentrasi  rata-rata  untuk  parameter  DO  pada Tabel  6 menunjukkan  bahwa
Titik 1 Titik 2 Titik 3 Titik 4 Titik 5 Pasang 27,11 23,72 22,54 21,69 16,61 Surut 23,38 24,70 25,59 29,49 36,10 0 10 20 30 40 K ons e nt rasi B O D (m g/l ) Titik Pengamatan Pasang Surut
Titik 1 Titik 2 Titik 3 Titik 4 Titik 5 Pasang 1,18 1,18 1,61 2,54 3,38 Surut 0,76 0,57 0,50 0,33 0,30 -0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 K ons e nt rasi D O (m g/l ) Titik Pengamatan Pasang Surut
konsentrasi  DO  memenuhi  baku  mutu  kualitas  air  yaitu  PP  RI  No.82  tahun  2001  tentang Pengelolaan  Kualitas  Air  dan  Pengendalian  Pencemaran  Air  untuk  kelas  IV  yaitu  0  mg/l  yang peruntukannya  hanya  bisa  digunakan  untuk  mengairi  pertanaman.  Penurunan  konsentrasi oksigen  terlarut  (DO)  mengindikasikan  terjadinya  pencemaran  oleh  bahan  pencemar  organik dari air limbah domestik di daerah pemukiman (Effendi,2003).
d. pH (Power of Hidrogen)
pH merupakan unit pengukuran yang menggambarkan derajat asiditas, alkalinitas sebagai indikator kualitas air. Nilai pH menunjukkan keseimbangan antara asam dan basa didalam air sehingga  bakteri  dapat  berkembang  dan  melakukan  dekomposisi  dengan  baik.  Hasil pengukuran pH secara langsung di lapangan ( insitu ) di saluran drainase Sungai Beliung :

## Gambar 4 Sebaran nilai pH
Sebaran nilai pH pada Gambar 4 sebagian besar berada pada pH normal yang saat pasang berkisar  antara  6,80  –  7,01  dan  saat  surut  berkisar  antara  6,76  –  6,90.  Nilai  pH  rata-rata berdasarkan Tabel  6 menunjukkan  bahwa  nilai  pH  masih  memenuhi  baku  mutu  kualitas  air untuk Kelas I yaitu 6-9 menurut PP RI No.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian  Pencemaran  Air.  Konsentrasi  rata-rata  untuk  nilai  pH  yaitu  6,90  juga menunjukkan bahwa pH mendekati netral (pH 7).

## F. Analisa Hubungan Parameter Pencemar (Polutan) Terhadap Jarak
a. Saat Kondisi Pasang
Pada  kondisi  pasang,  analisa  hubungan  parameter  pencemar  (polutan)  terhadap  jarak dengan metode kuadrat kecil terlihat pada Gambar 5 berikut :
Gambar 5 Hubungan parameter DO dan BOD terhadap Jarak
Analisis  regresi  untuk  parameter  DO  dan  BOD  saat  kondisi  air  pasang  dapat  dilihat  pada Gambar  5 .  Berdasarkan  parameter  DO  persamaan  yang  terbentuk  yaitu  y  =  0,576x  +  0,25 dengan nilai koefisien determinasi untuk parameter DO yaitu R 2 = 0,899. Koefisien determinasi (R 2 )  menunjukkan  bahwa  antara  variabel  independen  (konsentrasi  DO)  terhadap    variabel dependen (jarak lokasi pengamatan) mempunyai hubungan yang kuat yaitu sebesar 90 %, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Sedangkan parameter BOD saat pasang, persamaan
Titik 1 Titik 2 Titik 3 Titik 4 Titik 5 Pasang 7,01 7,01 6,90 6,80 7,00 Surut 6,88 6,98 6,97 6,76 6,90 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 Ni lai pH Titik Pengamatan Pasang Surut y = 0,576x + 0,25 R² = 0,899 y = -2,303x + 29,243 R² = 0,9152 0 10 20 30 0,16 0,41 0,88 1,22 1,68 K ons e nt rasi (m g/l ) Jarak Titik Pengambilan Sampel (Km) DO pasang BOD pasang
Linear (DO pasang)
Linear (BOD pasang)
yang terbentuk yaitu y = -2,303x + 29,243 dan menghasilkan koefisien determinasi R 2 = 0,9152, menunjukkan  bahwa  antara  variabel  independen  (konsentrasi  BOD)  memiliki  hubungan  yang kuat  terhadap    variabel  dependen  (jarak  lokasi  pengamatan)  sebesar  91%  dan  sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya.
Gambar 6 Hubungan parameter TSS terhadap Jarak
Parameter  TSS  saat  pasang  pada Gambar  6 menggunakan  regresi  non  linear  dengan bentuk  kurva  polinomial  berpangkat  3  disebabkan  oleh  sebaran  titik  data  atau  diagram pencarnya yang berbentuk lengkungan dan membentuk persamaan y = 74.071x 4 - 251.56x 3 + 292.53x 2 -  141.69x  +  50.164  dengan  koefisien  determinasi  (R 2 )  adalah  1.  Koefisien  tersebut menunjukkan  bahwa  antara  variabel  independen  (konsentrasi  TSS)  memiliki  hubungan  yang sangat kuat terhadap  variabel dependen (jarak lokasi pengamatan)  yaitu sebesar 100%.
Gambar 7 Hubungan parameter pH terhadap Jarak
Parameter  pH  saat  pasang  pada Gambar  7, titik-titik  data  atau  diagram  pencarnya membentuk lengkungan sehingga menggunakan model kurva polinomial berpangkat  3 dengan persamaan y = 0,0342x 3 - 0,2782x 2 + 0,6076x + 6,644 yang menghasilkan koefisien determinasi R²=  0,988.  Berdasarkan  koefisien  determinasi  (R²)  tersebut  menunjukkan  bahwa  antara variabel independen (konsentrasi pH) memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap variabel dependen (jarak lokasi pengamatan)  yaitu sebesar 99%.

## b. Saat Kondisi Surut
Pada  kondisi  surut,  analisa  hubungan  parameter  pencemar  (polutan)  terhadap  jarak dengan metode kuadrat kecil untuk parameter DO dan BOD dapat dilihat pada gambar berikut:
y = 74.071x 4 - 251.56x 3 + 292.53x 2 - 141.69x + 50.164 R² = 1 0 10 20 30 40 0,16 0,41 0,88 1,22 1,68 K on se n tr as i ( m g/ l) Jarak (Km) TSS pasang Poly. (TSS pasang) y = 0,0342x 3 - 0,2782x 2 + 0,6076x + 6,644 R² = 0,988 6,70 6,75 6,80 6,85 6,90 6,95 7,00 7,05 7,10 0,16 0,41 0,88 1,22 1,68 Ni lai pH Jarak (Km) pH pasang Poly. (pH pasang) y = -0,116x + 0,84 R² = 0,9538 y = 3,023x + 18,783 R² = 0,8641 0 20 40 0,16 0,41 0,88 1,22 1,68 K ons e nt rasi (m g/l ) Jarak Titik Pengambilan Sampel (Km) DO surut
BOD surut Linear (DO surut) Linear (BOD surut)
Pada Gambar 8 , parameter DO yang titik-titik data atau diagram pencarnya berbentuk linear  sehingga  model  kurva  untuk  parameter  DO  berbentuk  linear  dengan  persamaan  y  =  - 0,116x  +  0,84 dan koefisien determinasi yaitu R 2 =  0,9538. Berdasarkan koefisien determinasi (R²)  tersebut  menunjukkan  bahwa  antara  variabel  independen  (konsentrasi  DO)  memiliki hubungan  yang  sangat  kuat  terhadap    variabel  dependen  (jarak  lokasi  pengamatan)    yaitu sebesar  95%.  Sedangkan  untuk  parameter  BOD  model  kurva  yang  terbentuk  yaitu  linear dengan  persamaan  yaitu  y  =  3,023x  +  18,783  dan  koefisien  determinasi  R 2 =  0,8641. Berdasarkan  koefisien  determinasi  (R²)  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  variabel  independen (konsentrasi  BOD)  memiliki  hubungan  yang  sangat  kuat  sebesar  86%    terhadap    variabel dependen (jarak lokasi pengamatan).
Gambar 9 Hubungan parameter TSS terhadap Jarak
Pada Gambar 9 parameter TSS saat surut membentuk model kurva linear 3 akibat sebaran titik  data  atau  diagram  pencarnya  yang  berbentuk  linear  dan  membentuk  persamaan  y  = 13.952x  +  22.862  dengan  koefisien  determinasi    R 2 =0,976.  Koefisien  tersebut  menunjukkan bahwa  antara  variabel  independen  (konsentrasi  TSS)  memiliki  hubungan  yang  sangat  kuat sebesar 98% terhadap  variabel dependen (jarak lokasi pengamatan).
Gambar 10 Hubungan parameter pH terhadap Jarak
Parameter pH pada Gambar 10 saat surut pada Gambar 5.10 dengan titik-titik data atau diagram  pencarnya  membentuk  lengkungan  sehingga  menggunakan  model  kurva  polinomial berpangkat  3 dengan persamaan y = 0,0383x 3 - 0,3536x 2 + 0,9381x + 6,248 yang menghasilkan koefisien  determinasi  R²=  0,8129.  Dan  berdasarkan  koefisien  determinasi  (R²)  tersebut menunjukkan  bahwa  antara  variabel  independen  (konsentrasi  pH)  memiliki  hubungan  yang sangat kuat terhadap variabel dependen (jarak lokasi pengamatan)  yaitu sebesar 81%.

## G. Analisa Beban Pencemaran
Beban pencemaran pada hakikatnya adalah jumlah massa pencemar dalam badan air pada periode  tertentu.  Beban  pencemaran  (BP)  adalah  konsentrasi  bahan  pencemar  (C)  dikalikan debit  aliran  air  (Q)  yang  mengandung  bahan  pencemar.  Sumber  –  sumber  beban  pencemar yang  masuk  ke  saluran  drainase  Sungai  Beliung  berasal  dari  kegiatan  pemukiman,  pasar tradisional, pertokoan seperti rumah makan. Kegiatan tersebut diduga memberikan kontribusi beban pencemaran seperti TSS dan BOD.
y = 13.952x + 22.862 R² = 0.9762 0 10 20 30 40 50 0,16 0,41 0,88 1,22 1,68 K ons e nt rasi T SS (m g/l ) Jarak (Km) TSS surut Linear (TSS surut) y = 0,0383x 3 - 0,3536x 2 + 0,9381x + 6,248 R² = 0,8129 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 0,16 0,41 0,88 1,22 1,68 Ni lai pH Jarak (Km) pH surut Poly. (pH surut)
Tabel 7 Hasil Perhitungan Beban Pencemaran
Parameter Kondisi Beban Pencemaran (kg/hari) Rata-rata Titik 1 Titik 2 Titik 3 Titik 4 Titik 5 (kg/hari) TSS Pasang 100,466 284,844 388,800 266,630 1144,282 437,004 Surut 90,936 236,650 613,863 881,626 1386,763 641,968 BOD Pasang 80,107 259,865 350,542 289,161 543,043 304,544 Surut 85,043 192,475 476,023 649,978 1065,152 493,734
Hasil perhitungan beban pencemaran dari parameter TSS dan BOD saat pasang dan surut menunjukkan  bahwa  beban  pencemaran  tertinggi  terdapat  pada  muara  saluran  (titik  5).  Hal tersebut  terkait  adanya  kegiatan  pengolahan  air  di  PDAM  cabang  Jeruju  yang  membuang sedimen hasil pengolahannya ke Sungai Kapuas. Selain itu, adanya masyarakat yang bermukim disekitar muara saluran juga turut menyumbangkan beban pencemaran dari limbah domestik yang dibuang secara langsung ke saluran. Sedangkan untuk rata-rata beban pencemaran dari padatan tersuspensi (TSS) dan BOD pada saat pasang lebih sedikit daripada saat surut. Seperti halnya  pada  penelitian  Rafni  (2004)  yang  menyatakan  bahwa  pada  saat  pasang  beban pencemaran  relatif  menurun,  dimana  nilai  beban  tersebut  diduga  disebabkan  oleh  adanya proses  penganceran  dan  pembilasan  yang  terjadi  akibat  adanya  pasang  surut  serta  proses degradasi.  Selain  itu,  pengaruh  pasang  yang  lebih  dominan  dibandingkan  pada  saat  surut mengakibatkan proses pengenceran dan pembilasan diperairan tersebut berjalan dengan baik.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan :
a. Beban  pencemaran  tertinggi  di  muara  saluran  (titik  5),  berdasarkan  parameter  TSS  saat pasang      1144  kg/hari  dan  saat  surut  1387  kg/hari.  Sedangkan  beban  pencemaran berdasarkan parameter  BOD saat  pasang 543 kg/hari dan    saat surut 1065 kg/hari. Rata- rata  beban  pencemaran  saat  surut  lebih  tinggi  dari  pada  saat  pasang,  dimana  rata-rata beban pencemaran berdasarkan parameter TSS saat surut 642 kg/hari dan saat pasang 437 kg/hari  dan  rata-rata  beban  pencemaran  berdasarkan  parameter  BOD  saat  surut  494 kg/hari dan saat pasang 304 kg/hari.
b. Kualitas air yang diwakili oleh parameter TSS, BOD, DO dan pH hanya memenuhi kualitas air  Kelas  IV  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.82  tahun  2001 tentang  Pengelolaan  Kualitas  Air  dan  Pengendalian  Pencemaran  Air  yang  peruntukannya untuk  mengairi  pertanaman.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  air  di  saluran  drainase Sungai  Beliung  tidak  dapat  digunakan  untuk  kebutuhan  sehari-hari  seperti  air  minum maupun aktifitas mandi,cuci,kakus (MCK) tanpa pengolahan terlebih dahulu.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  kedua  orang  tua  yang  telah  memberikan dukungan secara moril dan materil. Terima kasih juga kepada Bapak Ir. Nashrullah Chatib.,MT dan Bapak Robby Irsan ST.,M.Si selaku dosen pembimbing dalam penelitian ini serta tidak lupa pula  kepada  teman-teman  angkatan  2009  Fakultas  Teknik  UNTAN  yang  banyak  membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

## Referensi
Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya.  2012, Materi  Bidang  Drainase  Desimilasi  dan  Sosialisasi Keteknikan Bidang PLP . Jakarta : Kementrian Pekerjaan Umum. Effendi, Hefni. 2003. Telaah Kualitas Air . Yogyakarta : Kanisius Fardiaz, Srikandi. 1992. Polusi Air dan Udara . Yogyakarta : Kanisius Rafni, Rita. 2004. Kapasitas Asimilasi Beban Pencemar di Perairan Teluk Jobokuto, Kabupaten Jepara Jawa Tengah. Bogor : Institut Pertanian Bogor. Suripin.2004. Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan. Yogyakarta : Penerbit Andi. Wesli. 2008. Drainase Perkotaan .Yogyakarta : Graha Ilmu