## EVALUASI KINERJA SISTEM KESELAMATAN REAKTOR RSG-GAS SELAMA BEROPERASI 25 TAHUN
Iman Kuntoro Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir, BATAN

## ABSTRAK
EVALUASI  KINERJA  SISTEM  KESELAMATAN  OPERASI  REAKTOR  RSG-GAS SELAMA BEROPERASI 25 TAHUN. Reaktor Serba Guna RSG GAS sudah memasuki usia ke  26  tahun  sejak  bulan  Agustus  2012  yang  lalu.  Untuk  itu  perlu  dilakukan  evaluasi keselamatan dari segala aspek pengoperasian reaktor agar dapat memberikan data yang cukup bagi  para  pengambil  keputusan  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk  meletakkan  kebijakan rencana  pengoperasian  di  masa  datang  terutama  dalam  rangka  menjamin  keamanan  dan keselamatan  operasi  selanjutnya  sampai  batas  usianya  sekaligus  untuk  memenuhi  ketentuan dalam Peraturan Kepala BAPETEN N0. 2/Tahun 2011, yang mewajibkan Pengusaha Instalasi melakukan  verifikasi  keselamatan  reaktor  paling  sedikit  dalam  tiap  kurun  waktu  5  tahun. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kinerja  sistem  keselamatan  reaktor  RSG-GAS yang  meliputi  aspek  nuklir,  thermohidraulik  dan  radiasi,  selama  reaktor  25  tahun  beroperasi. Evaluasi  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  semua  data  pengoperasian  reaktor  selama  25 tahun dan kemudian dibandingkan dengan batasan dan ketentuan keselamatan operasi reaktor. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa reaktor beroperasi dengan aman. Pada saat operasi normal, parameter  keselamatan  berharga  dibawah  batas  keselamatan  operasi.  Pada  saat  terjadi kegagalan  dan  gangguan  operasi,  sistem  proteksi  raktor  berfungsi  baik  dengan  memadamkan reaktor.Sejumlah  27  kejadian  operasi  telah  terjadi  selama  kurun  waktu  25  tahun  tergolong dalam  skala  1  (anomali)  dan  nol  (deviasi)  dari  skala  INES  yang  tidak  menimbulkan  dampak radiologis.
Kata kunci: keselamatan reaktor riset, reaktor RSG-GAS.

## ABSTRACT
Evaluation on the Performance of Safety Systems of the RSG-GAS Reactor During 25 Years Operation. The RSG GAS reactor in Serpong was stepping the age of 26 years since August 2012.  It  is  of  necessary  to  evaluate  the  safety  of  all  operational  aspects  in  order  to  provide adequate  data  for  the  decision  maker  to  plan  the  next  operation  program  especially  to guarantee the safe operation until the end of its designed age, and to respon the Regulation of BAPETEN  N0.  2/2011,  by  which  request  a  self  safety    verification  by  licensee  at  least  once every 5 years. The aim of the research is to know the performance of safety syatems of the RSG GAS reactor comprising nuclear, thermalhydraulics and radiation aspects, during its 25 years operation.  Evaluation  was  done  by  collecting  all  operation  data  in  periode  of  25  years  and then compared to the safety limits and conditions of reactor operation. The results showed that during the periode the reactor was  operated in a safe manner. During normal operations all safety  parameters  show  the  values  lower  than  the  safety  limits.  While  during  incidents  or disturbances conditions, the reactor protection system always took actions to shut the reactor
down. A number of 27 incidents have taken place but in scale 1 (anomaly) and nol (deviation) of the INES Scale which means no radiological impacts occcured.
Keywords: research reactor safety, RSG-GAS reactor.

## PENDAHULUAN
Reaktor  riset  merupakan  alat  utama
BATAN dalam melaksanakan
tugas penguasaan teknologi nuklir
dan pemanfaatannya  bagi masyarakat. Oleh karena  itu,  BATAN  harus  selalu  mempunyai reaktor riset yang beroperasi secara aman dan efisien.  Padahal  saat  ini  tiga  buah  reaktor riset yang dimiliki BATAN yaitu di Bandung, Yogya dan Serpong sudah berusia tua karena sudah  mendekati  usia  desainnya.  Reaktor Serba Guna RSG-GAS di Serpong merupakan  reaktor  paling  muda  meskipun sejak  bulan  Agustus  2012  yang  lalu  usianya sudah  memasuki  tahun  ke  26  dan  dipandang masih  layak  untuk  diperpanjang  masa operasinya.  Untuk  itu  perlu  dilakukan evaluasi  dari  segala  aspek  pengoperasian reaktor  agar  dapat  memberikan  data  yang cukup bagi para pengambil keputusan sebagai bahan pertimbangan untuk meletakkan kebijakan  rencana  pengoperasian  di  masa datang  sekaligus  untuk  memenuhi  ketentuan dalam  Peraturan  Kepala  BAPETEN  N0.
2/Tahun 2011 Tentang Ketentuan Keselamatan  Operasi  Reaktor  Non  Daya,
Pasal  14 [1] ,  yaitu  bahwa  PI  atau  Pemegang Izin  harus  melakukan  penilaian  keselamatan secara  berkala  secara  menyeluruh  terhadap semua  permasalahan  pengoperasian  dan kegiatan  yang  berkaitan  dengan  keselamatan paling  sedikit  sekali dalam  lima tahun. Salah satu  aspek  yang  penting  adalah  mengetahui status  atau  kondisi  sistem  dan  kinerja keselamatan operasi reaktor RSG-GAS setelah  beroperasi  selama  25  tahun  yang meliputi unsur manajemen dan kinerja sistem reaktor,  baik  pada  operasi  normal,  gangguan maupun  kecelakaan.  Tulisan  ini  bertujuan untuk mengevaluasi salah satu aspek keselamatan  operasi  reaktor  yaitu  kinerja
sistem  reaktor.  Kinerja  sistem  reaktor  akan ditinjau  dari  kinerja  parameter  keselamatan operasional  yang  meliputi  aspek  neutronik, termohidrolika dan paparan radiasi.
Penelitian  dilakukan  dengan  cara mengumpulan  data  operasi  reaktor,  data gangguan,  kejadian  dan  kecelakaan  operasi reaktor,  pengolahan  data  dan  evaluasi parameter  keselamatan  reaktor  RSG-GAS. Evaluasi  kinerja  sistem  reaktor  dilakukan dengan
membandingkan parameter keselamatannya terhadap harga batas keselamatan  yang  termuat  dalam  Laporan Analisis  Keselamatan  (LAK).  Parameter keselamatan  yang  dipilih  adalah  reaktivitas stuck  rod,  suhu  masukan  sistem  pendingin primer ke teras reaktor dan parameter radiasi berupa  laju  dosis  dan  konsentrasi  radiasi. Hasil  evaluasi  diharapkan  menunjukkan tingkat  keselamatan  operasional  reaktor RSG-GAS  selama  dua  puluh  lima  tahun beroperasi.

## METODOLOGI
Tujuan  keselamatan  operasi  reaktor adalah  pengoperasian  reaktor  secara  aman bagi  manusia,  instalasi  dan  lingkungan,  baik oleh  sebab  operasi  reaktor  dalam  kondisi normal,  ganngguan  dan  kecelakaan  maupun oleh  pengaruh  dari  luar  instalasi  reaktor. Keselamatan  reaktor  dapat  dicapai  bila pengoperasian  reaktor  memenuhi  kriteria keselamatan sebagai berikut:
1. Operasi  reaktor  harus  selalu  dapat dipantau dan dikendalikan keadaannya dan  dipadamkan  pada  setiap  saat  dan setiap kondisi.
2. Energi  panas  yang  timbul  baik  pada operasi normal maupun akibat kecelakaan operasi harus dapat dibuang secara selamat.
3. Paparan  radiasi  terhadap  personil  dan lingkungan  harus  selalu  di  bawah batas  yang  diizinkan  dan  diusahakan sekecil mungkin sesuai dengan prinsip “ALARA”,  As  Low  As  Reasoanably Achieveable.
Untuk  memenuhi  kriteria  tersebut diatas,  parameter  yang  digunakan  untuk mengevaluasi  keselamatan  reaktor  minimal terdiri  dari  parameter  nuklir,  parameter thermohidraulik dan parameter radiasi.
Besaran  utama  yang  diperlukan  untuk menjamin  terpenuhinya  kriteria  keselamatan reaktor adalah 1. Parameter  nuklir  berupa  reaktivitas teras pada kondisi stuck rod minimum yaitu  sebuah  batang  kendali  dengan harga reaktivitas terbesar gagal masuk
ke teras reaktor. Pemenuhan parameter ini  untuk  menjamin  reaktor  dapat dipadamkan kapan saja.
2. Dari  segi  thermohidraulik  adalah besaran suhu masukan ke teras reaktor maksimum  yang  akan  menjamin tercukupinya pendinginan bahan bakar reaktor  untuk  menjaga  integritas bahan bakar. 3. Untuk parameter radiasi berupa radioakktivitas  alpha,  betha,  gamma dan  neutron  serta  gas  nobel,  yang harus dijaga tidak melewati batas yang diizinkan.
Harga  batas  besaran  besaran  tersebut disajikan  dalam  Tabel  1 [2] yang  akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja keselamatan reaktor RSG-GAS.
Tabel 1. Harga batas parameter nuklir, thermohidraulik dan radiasi.
Parameter Besaran Harga Batas Nuklir Reaktivitas stuck rod minimum 0,5 % Thermohidraulik Suhu masuk teras maksimum 42 o C Radiasi Paparan radiasi-  lantai 0m, 13 m 2,5 mRad/jam Paparan radiasi neutron 2,5 mRad/jam Radioaktivitas alpha 7.03 10 -2 Ci/m 3 Radioaktivitas beta 7,03 10 -1 Ci/m 3 Gas nobel keluar cerobong 1,9 10 4 Ci/m 3 Penelitian  dilaksanakan  dengan  cara pengumpulan data operasi reaktor,
pengumpulan  data  gangguan,  kejadian  dan kecelakaan  operasi  reaktor,  pengolahan  data dan  evaluasi  parameter  keselamatan  reaktor RSG-GAS.  Kegiatan  pengumpulan  data dilakukan  untuk  data  desain,  data  parameter operasi  termasuk  data  gangguan,  kejadian dan  kecelakaan  reaktor  selama  kurun  waktu
25  tahun.  Data  desain  diambil  dari  dokumen Laporan  Analisis  Keselamatan  RSG-GAS terutama untuk data harga batas keselamatan. Data  parameter  operasi  reaktor  diambil  dari Laporan  Operasi  Reaktor  mulai  teras  1 sampai  dengan  teras  80 [3] yang  meliputi kurun  waktu  dari  tahun  1987  sampai  dengan tahun  2012,  dengan  periodisasi  5  (lima) tahunan seperti ditunjukkan dalam Tabel 1.

## Tabel 2. Periode Lima Tahunan versus Nomor Teras Reaktor RSG GAS
Periode 5 Tahunan No  Teras I 1988 – 1992 1 - 7 II 1993 – 1997 8 - 28 III 1998 – 2002 29 - 44 IV 2003 – 2007 45 – 62 V 2008 – 2012 63 – 80
Data  tersebut  kemudian  disajikan dalam  bentuk  tabel  dan  atau  grafik.  Evaluasi dilakukan  dengan  cara  membandingkannya dengan  harga  batas  keselamatan  pada  Tabel 1.  Keselamatan  operasi  juga  dievaluasi  dari
banyaknya gangguan, kejadian dan kecelakaan operasi reaktor kemudian dibandingkan dengan skala INES (INTERNATIONAL NUCLEAR EVENT SCALE) [4] yang ditunjukkan pada Tabel 3.
Tabel 3. Skala INES Skala dan nama kejadian Kriteria  atau gejala keselamatan Dampak off site Dampak on-site Sistem berlapis 7 ( Kecelakaan Besar) pelepasan zat r.a.   besar berdampak  kesehatan dan  lingkungan - - 6 ( Kecelakaan serius) Pelepasan zat r.a. cukup besar - - 5 ( Kecelakaan beresiko off-site) Pelepasan zat r.a. terbatas kerusakan berat pada teras reaktor/sistem penghalang - 4 ( Kecelakaan tanpa resiko off-site) Pelepasan zat r.a.  kecil, paparan radiasi ke masyarakat tidak terlampaui kerusakan pada teras reactor/system penghalang/paparan radiasi pekerja besar - 3 (Kejadian serius) Pelepasan zat r.a sangat kecil kepada masyarakat Kontaminasi tersebar luas /terjadi pengaruh kesehatan akut  seorang pekerja Sistem penghalang keselamatan tidak berfungsi lagi 2 (Kejadian) - kontaminasi atau paparan lebih kepada seorang pekerja. Kegagalan persyaratan keselamatan 1 (Anomali) - - Penyimpangan batas operasi 0 (deviasi) Tidak mempengaruhi keselamatan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  parameter  operasi  reaktor  RSG- GAS  selama  25  tahun  dari  Teras  I  sampai
dengan  Teras  80,  meliputi  parameter  nuklir, thermohidraulik,  radiasi,  data  gangguan, kejadian,  kecelakaan  operasi  reaktor,  telah dikumpulkan  dari  Laporan  Operasi  Reaktor
RSG-GAS  yang  kemudian  disajikan  dalam bentuk grafik pada Gambar 1 sampai dengan Gambar  5  dan  dalam  Tabel  4.  Dari  gambar dan  tabel  tersebut  dapat  disarikan  hasilnya seperti dibawah ini.
Pada  saat  operasi  reaktor  normal, harga  parameter  keselamatan  maksimum selalu  berada  dibawah  batas  keselamatan operasi untuk seluruh periode lima tahunan.
Dari aspek nuklir terlihat dari Gambar
1.  bahwa  reaktivitas  teras  saat stuck  rod minimum  mempunyai  harga  sebesar  1,9%
pada  teras  operasi  ke  45.  Harga  ini  berada jauh  diatas  batas  0,5%,  artinya  reaktor  selalu bisa  dipadamkan  oleh  sistem  batang  kendali reaktor.  Dari  Gambar  2.  suhu  masukan  ke teras reaktor maksimum mencapai 40°C pada Teras no.71. Harga ini berada dibawah  harga batas  42°C,  artinya  pendinginan  bahan  bakar terjamin  aman  dan  selamat  dari  aspek termohidraulik.
Reaktivitas stuck rod RSG-GAS - 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 38 43 48 53 58 63 68 73 78 No. Teras R e a k ti v it a s ( % ) Gambar 1. Reaktivitas stuck rod pada teras operasi no 39 sampai dengan 80 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 60 70 80 No. Teras Suh u (der aj at Celc iu s) Suhu Keluar Teras Suhu Masuk Teras Pe riod e I Pe riod e II Pe riod e III Pe riod e IV Pe riod e V
Gambar 2. Suhu keluar dan masuk teras reaktor maksimum pada operasi teras no. 1 sampai dengan 80
Dari aspek radioaktivitas, harga paparan  radiasi  dan  konsentrasi  radioaltivitas juga  diperoleh  dibawah  harga  batas  yang diizinkan, lihat Gambar 3 dan 4, yaitu:
 Pada  Gambar  3.a.  paparan  radiasi gamma  di  lantai  0  m  pada  operasi Teras no. 25 sampai dengan Teras No. 38,  mempunyai  harga  yang  sangat tinggi sampai mencapai harga
maksimum  sebesar  112  mRad/jam atau 1,12 mGy/jam. Harga ini melebihi  batas  keselamatan  operasi sebesar  2,5 mRad/jam. Ternyata keadaan  ini  disebabkan  oleh  kanal berkas  neutron  S-5  menuju  Gedung
Hamburan  Neutron  (Gedung  No.  40)
di  lantai  Balai  Eksperimen  (0  m) belum memadai. Penyelesainya ditambah perisai radiasi dengan
parafin  pada  kanal  tersebut  dan  pada saat  operasi  daerah  tersebut  tertutup untuk orang.
 Setelah penambahan perisasi parafin, paparan radiasi- 
maksimum  mencapai  2,2  mRad/jam berada dibawah harga batas maksimumnya 2,5 mRad/jam, seperti  ditunjukkan  pada  Gambar
3.b.
 Paparan  radiasi  neutron  maksimum adalah  0,0025  di  bawah  harga  batas maksimum sebesar 0,025 mRad/jam

Radioaktivitas gas nobel yang keluar cerobong gedung reaktor, maksimum  mencapai  6,1.10 3 Ci/m 3 ,
adapun harga batasnya adalah
1,9.10 4 Ci/m 3 . 
Radioaktivitas  alpha  1,0.10 -8 ,  jauh dibawah  harga  batasnya  7.03.10 -2 Ci/m 3
 Radioaktivitas  beta    8,0.10 -8 ,  jauh dibawah  harga  batasnya  7,03.10 -1 Ci/m 3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 No. Teras Laj u d o iss (m R /j) UJA07 CR001 UJA07 CR002 UJA04 CR002 NEUTRON Pe riod e I
Pe riod e II Pe riod e III Pe riod e IV Pe riod e V
Gambar 3a. Paparan radiasi gamma di lantai 0m (UJA04 CR002) pada operasi teras no. 1 sampai dengan 80
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 No. Teras Laj u d o si s gam m a ( m R /j) UJA07 CR001 UJA07 CR002 NEUTRON Pe riod e I Pe riod e II Pe riod e III Pe riod e IV Pe riod e V
Gambar 3b. Paparan radiasi gamma dan neutron di Balai Operasi Reaktor pada operasi teras no. 1 sampai dengan 80
0.0E+00 3.0E-09 6.0E-09 9.0E-09 1.2E-08 1.5E-08 1.8E-08 2.1E-08 2.4E-08 2.7E-08 3.0E-08 3.3E-08 3.6E-08 3.9E-08 4.2E-08 4.5E-08 4.8E-08 5.1E-08 5.4E-08 5.7E-08 6.0E-08 6.3E-08 6.6E-08 6.9E-08 7.2E-08 7.5E-08 7.8E-08 8.1E-08 8.4E-08 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 No. Teras R ad io akt iv itas u d ar a ( Ci /m 3 )) KLK04 CR002 ALFA KLK04 CR002 BETA Pe riod e II Pe riod e I
Pe riod e III Pe riod e IV Pe riod e V
Gambar 4. Radioaktivitas alpha dan beta di lantai 13 m gedung reaktor pada operasi teras no. 1 sampai dengan 80
0.0E+00 2.0E+02 4.0E+02 6.0E+02 8.0E+02 1.0E+03 1.2E+03 1.4E+03 1.6E+03 1.8E+03 2.0E+03 2.2E+03 2.4E+03 2.6E+03 2.8E+03 3.0E+03 3.2E+03 3.4E+03 3.6E+03 3.8E+03 4.0E+03 4.2E+03 4.4E+03 4.6E+03 4.8E+03 5.0E+03 5.2E+03 5.4E+03 5.6E+03 5.8E+03 6.0E+03 6.2E+03 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 No. Teras R ad io akt iv itas gas n o b e l C i/ m 3 Pe riod e I Pe riod e II Pe riod e III Pe riod e IV Pe riod e V
Gambar 4. Radioaktivitas gas nobel keluar cerobong gedung reaktor pada operasi teras no. 1 sampai dengan 80
Pada  saat  terjadi  operasi  tidak  normal atau  gangguan dan  kegagalan operasi, sistem proteksi  raktor  berfungsi  dengan  baik  yaitu dapat  memadamkan  reaktor  secara  otomatis. Jumlah  kejadian  (insiden)  operasi  reaktor adalah 27  kali kejadian selama beroperasi 25 tahun  seperti  terlihat  pada  Tabel  4.  Ditinjau dari  skala  kecelakaan  nuklir  INES,  semua kejadian  tersebut  tergolong  dalam  skala  1
(anomali,
dimana hanya
terjadi penyimpangan  batas  operasi)  dan  skala  nol (deviasi,  dimana  tidak  ada  dampak  atau pengaruh  terhadap  sistem  keselamatan)  yang tidak  memberi  dampak  radiologis.  Data tersebut  menggambarkan  bahwa  selama kurun  waktu  25  tahun  reaktor  RSG  GAS dioperasikan dan digunakan dengan aman.
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 No. TERAS Ju m lah G an gg u an GANGGUAN LAINNYA GANGGUAN PLN Pe riod e II Pe riod e III Pe riod e IV Pe riod e V Pe riod e I
Gambar 5. Gangguan operasi reaktor pada operasi teras no. 1 sampai dengan 80
Tabel 4. Kejadian Operasi Reaktor pada operasi teras no.1 sampai dengan 80
No Tanggal Kejadian Skala INES 1 15 – 12 – 1989 Tabung pengarah detektor kanal start up, JKT01 CX821 bocor 0 2 23 – 02 – 1993 Kerusakan Trafo BHT03 0 3 05 – 03 – 1997 Terlepasnya kapsul target FPM 0 4 07 – 03 – 1997 Bocor Oli di pompa sekunder PA02 AP01 0 5 13 – 03 – 1993 Kerusakan batang kendali JDA05 0 6 25 – 03 – 1996 Naiknya penunjukan FFD 1 7 30 - 01 – 1997 Terjatuhnya kancing baju di kolam reactor 0 8 07 – 03 – 1997 Pompa Sekunder PA02 AP01 0 9 17 – 03 – 1997 Terjadi gempa  bumi 0 10 23 – 04 – 1997 Terjatuhnya stringer pembawa Kapsul 0 11 24 – 04 – 1997 Terjadi kerusakan target HEU 1 12 08 – 05 – 1997 Kotoran benda asing di elemen bakar B-8 (I) 0 13 20 – 07 – 1998 Getaran pada beam tube S-5 0 14 03 – 08 – 1998 Bengkok pada ujung Bahan Bakar RI-219 0 15 18 – 03 – 2000 Seal pompa pendingin primer JE01 AP01 bocor 1
No Tanggal Kejadian Skala INES 16 29 – 09 – 2000 Kerusakan target FPM selama Iradiasi 1 17 25 – 04 – 2001 Pompa Sekunder PA02 AP01 mati 0 18 22 – 12 - 2002 Kebakaran panel listrik distribusi utama jalur A 0 19 30 – 07 – 2003 Kenaikan Suhu Sistem Pendingin 0 20 19 – 12 – 2003 Kegagalan Iradiasi target FPM 1 21 24 – 01 – 2005 Kebocoran kapsul target FPM 1 22 26 – 01 – 2005 Kenaikan radioaktivitas udara di Balai Operasi 1 23 22 – 06 – 2005 Kerusakan Bahan Bakar RI-362 1 24 01 – 03 – 2006 Kenaikan radioaktivitas udara di Balai Operasi 1 25 10 – 03 – 2006 Konduktivitas Air Primer Naik Hingga > 8 μs/cm 0 26 09 – 06 – 2006 Pipa pendingin sekunder Jalur PA01 bocor 0 27 14 – 11 – 2011 Kopling JE01 AP03 pecah & pompa PA01 AP01 motor terbakar 0

## KESIMPULAN
Secara teknis dapat disimpulkan bahwa  reaktor  RSG-GAS  selama  kurun waktu  25  tahun  dioperasikan  dan  digunakan dengan aman, tidak terjadi kecelakaan nuklir. Sistem  keselamatan  reaktor  menunjukkan kinerja  yang  baik  dan  handal  sehingga  saat terjadi  gangguan  atau  bahkan  kegagalan operasi maupun gangguan penggunaan reaktor,  reaktor  dapat  dipadamkan  secara otomatis  oleh  sistem  proteksi  reaktor. Kejadian  operasi  reaktor  yang  terjadi  masuk dalam  skala  level  nol  dan  skala  satu  dimana tidak menimbulkan dampak radiologis.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terima kasih ditujukan kepada Kepala  Pusat  Reaktor  Serba  Guna  atas  izin memperoleh  data  operasi  reaktor  RSG-GAS
dan  Bapak  Sudijono  dan  Bapak  Sigit Haryanto
yang
telah membantu mengumpulkan  data  sehingga  penelitian  ini dapat terlaksana.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]. Perka  BAPETEN  No.  2  Tahun  2011 tentang Ketentuan Keselamatan Operasi Reaktor Non Daya.
[2]. LAK  RSG  -  GAS,  Rev.  10.1  Tahun 2011.
[3]. Laporan  Operasi  Reaktor  RSG-GAS Teras  ke-1  sampai  dengan  Teras  ke- 80,  Bidang  Operasi  Reaktor,  Pusat Reaktor Serba Guna, 1987 – 2012.
[4]. IAEA  Safety  Standards,  Safety  of
Research Reactors, Safety Requirement  No.  NS-R-4,  Vienna, 2005.