## Jurnal Teknik Elektro
p-ISSN :  2089-2950
Vol.13  No.1  Tahun 2023
e-ISSN :  2715-565X
EVALUASI GROUNDING SISTEM TOWER SELULER KANTOR MCC TAL PT. BUKIT ASAM
Wahyu Raharjo 1 , Widarianto 2 ,  Hafiz Inamullah 3 , Choirul Rizal 4 1,2,3,4) Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Palembang wahyuraharjo95@gmail.com

## ABSTRAK
Pada musim penghujan dan disertai petir pada bulan februari dan maret 2023 selain curah hujan tinggi bahaya sambaran petir akan mudah terjadi pada konstruksi bangunan tinggi salah satunya pada Tower Seluler di Kantor MMC TAL PT. Bukit Asam (Persero). Untuk menjamin kehandalan komunikasi dan keselamatan  perangkat  telekomunikasi  dan  peralatan  listrik  tower,  termasuk  keselamatan  mahluk hidup  perlu  dilengkapi  sistem  proteksi  diantaranya  sistem  proteksi  pentanahan  pada  tower  seluler kantor  MCC  TAL.  Fungsi  dari  pentanahan  atau  grounding  untuk  mengalirkan  arus  listrik  atau  arus ganguan  kedalam  tanah  secepat  mungkin  dengan  resistansi  yang  rendah.  Standar  dari  resistansi pentanahan  pada  peralatan  listrik  yakni  dibawah  5 Ω menurut  PUIL  2000  atau  PUIL  2011.  Pada kenyataannya pengaruh dari cuaca sangatlah penting akan nilai resistansi pentanahan, semakin lembab suatu  sistem  pentanahan terpasang maka  akan  semakin  menurun nilai resistansi pentanahan tersebut. Dari  hasil  pengukuran  disaat  sistem  pentanahan  terpasang  dalam  kondisi  basah  ditandai  dengan selesainya turun hujan air, nilai resistansi terendah yakni 1 Ω, nilai tersebut berbanding terbalik disaat kondisi cerah atau kering.
Kata kunci : Sambaran Petir, Tower Seluler MCC TAL, Resistansi Pentanahan

## 1. PENDAHULUAN
Fungsi  dari  pentanahan  yaitu  mengalirkan  arus  listrik  secepat  mungkin  kedalam  tanah[1], tentunya dengan nilai resistansi yang rendah[2], diera penggunaan alat-alat listrik yang menggunakan energi listrik sebagai tenaga atau pengerak, baik peralatan perkantoran, pertambangan maupun utiliats yang  berkaitan  dengan  energi  listrik,  tidak  menutup  kemungkinan  termasuk  peralatan  rumah tangga[3].  Dari  sekian  banyaknya  peralatan  listrik  tersebut  sistem  pertanahan  sangat  mempunyai peranan  sangat  penting  dalam  sistem  proteksi[4].  Sistem  pertanahan  digunakan  selain  untuk pengamanan  peralatan-peralatan  yang  menggunakan  sumber  listrik  sehingga  dapat  mengamankan manusia  dari  sengatan  listrik,  sistem  pentanahan  melindungi  perangkat  telekomunikasi  dan  manusia dari  tegangan  sentuh  dan  tegangan  langkah  yang  diakibatkan  oleh  petir[1].  Pada  wilayah pertambangan dan perkantoran PT. Bukit Asam (Persero) di area tambang bukit asam – tanjung enim untuk  mendukung  kinerja  aktifitas  tidak  lepas  dari  hubungan  komunikasi,  komusikasi  tersebut didukung  oleh  antenna  pemancar  yang  dipasang  pada  tower  telekomunikasi  yang  memiliki  tinggi vertical, dengan tinggi tower berukuran 30 meter diatas permukaan tanah tentu rentan akan sambaran petir.  Untuk  memproteksi  dan  mengalirkan  arus  petir  tentunya  diperlukan  sistem  pentanahan  yang handal[5].  Sistem  pertanahan  umumnya  menggunakan  metode  driven  rod  yaitu  dengan  cara menanamkan  batang  elektroda  pertanahan  tegak  lurus,  kemudian  batang  elektroda  pertanahan  itu ditanam  kedalam  tanah  dengan  kedalaman  yang  telah  ditentukan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mencapai nilai  tahanan  pertanahan  yang  diinginkan  yaitu  tidak  lebih  dari  5  ohm.  Tetapi  dalam  kenyataannya faktor  jenis  tanah  dan  kelembaban  yang  rendah  atau  kering  salah  satunya  membuat  sulit  untuk mendapatkan nilai resistansi dibawah 5 ohm sesuai menurut aturan PUIL 2000 dan PUIL 2011[6][7].

## Jurnal Teknik Elektro
p-ISSN :  2089-2950
Vol.13  No.1  Tahun 2023
e-ISSN :  2715-565X
Sistem  pertanahan  yang  baik  adalah sistem pertanahan  yang  memiliki  nilai  tahanan  pertanahan yang kecil[8].  Untuk  mendapatkan  tahanan  pertanahan  yang  kecil  maka  perlu  dilakukan  percobaan  untuk mengurangi efek dari tegangan sentuh pada sistem pentanahan grounding sangat erat kaitannya dengan usaha pengamanan dari bahaya kejutan terhadap tubuh manusia dan peralatan listrik dan mahluk hidup disekitarnya sehingga pengaruhnya menggangu dalam aktivitas penggunaan energi lisrik pada instalasi komunikasi  dan  peralatan listrik  lainnya[9].  Untuk menghindari kerusakan  perangkat  telekomunikasi dan  peralatan  listrik  lainya  yang  diakibatkan  oleh  petir  diperlukan  pemeliharaan  dan  peninjauan kembali kinerja sistem pentanahan petir pada tower telekomunikasi PT. Bukit Asam (persero), maka penelitian pada artikel ini bertopik evaluasi grouding tower seluler. Dimana dengan adanya penelitian ini  tentunya  sangat  bermanfaat  bagi  penulis  maupun  bagi  PT.  Bukit  Asam  untuk  menjaga  utilitas telekomunikasi diwilayah pertambangan.

## 2. METODE PENELITIAN
Pada penelitian evaluasi sistem pentanahan tower seluler berlokasi di kantor komunikasi MCC TAL  PT.  Bukit  Asam  (Persero)  Tbk  -  Tanjung  Enim  mengunakan  metode  pengukuran yang  dipakai adalah  pengukuran  dengan  menggunakan  Earth  tester  merk  krisbow  dengan  metode  3  titik[10]. Pengukuran ini menggunakan dua buah elektroda bantu untuk 2 titik bantu dan 1 titik berikutnya pada titik elektroda batang tertanam. Untuk pengolahan data selain dengan melakukan studi pustaka metode perhitungan sistem pentanahan dilakukan dengan menggunakan metode U.dwingth sesuai IEEE no. 80 tahun 2000[11]
𝑅 𝑛 = 𝜌 2𝜋𝐿 [𝐿𝑛 4𝐿 𝑎 −  1] ………………………………………. (1)
Di mana :
R n : Tahanan untuk satu batang elektroda yang ditanam tegak lurus permukaan tanah (Ohm)
L : Panjang elektroda batang (meter)
ɑ  : Diameter  batang elektroda (meter) ρ : Tahanan jenis tanah rata-rata (Ohm-m)
hb : Kedalaman penanaman elektroda (meter)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  penelitian  keandalan  resistansi  pentanahan  atau  grounding  sistem  pada  tower  seluler kantor MCC  TAL  PT.  Bukit  Asam  (Persero) selain melakukan  pengukuran  dengan metode  tiga  titik kemudian dilakukan pendekatan melalui perhitungan dengan metode U. Dwight.

## Jurnal Teknik Elektro
p-ISSN :  2089-2950
Vol.13  No.1  Tahun 2023
e-ISSN :  2715-565X

## Gambar 1. Pengukuran Resistansi Pentanahan Tower Seluler Kantor MCC

## Data Perhitungan Resistansi Pentanahan
Dari  parameter  atau  data-data  dilapangan  tabel  1  maka  dilakukan  perhitungan  tahanan  pentanahan dengan satu batang elektroda yang ditanamkan tegak lurus didalam tanah dengan data yang kami dapat dari  hasil  penelitian  pada  jenis  tanah  ladang  sesuai  PUIL  2000  dan  PUIL  2011  maka  didapat  nilai resistansi pentanahan tower seluler kantor MCC TAL sebesar 12.43 Ω.
Tabel 1.  Parameter Sistem Pentanahan Tower Seluler  MCC TAL
Keterangan  elektroda Jenis dan ukuran Elektroda Bentuk Elektroda Batang bulat Bahan Elektroda Tembaga Lapis Panjang Elektroda 10  meter Diameter Elektroda 16.2 mm 2 ( 0.0162 mtr) Jenis Tanahnya Tanah ladang Resistivitas Tanah ( ρ )  (PUIL 2000) 100 Ω m
Perhitungan  tahanan  pentanahan  dengan  menggunakan  Elektroda  batang  tunggal  ini  adalah  dengan persamaan :
Rp = 𝜌 2𝛱.𝐿 In ( 4 𝐿 𝑎 – 1 )

## Rp = 12.43 Ω

## Data Hasil dari Penelitian dan Analisa Pembahasan
Data hasil dari pengukuran tahanan pentanahan yang dilakukan di tower seluler kantor MCC TAL PT. Bukit Asam, sebagai berikut :
Tabel. 2 Pengukuran Resistansi Pentanahan Tower MCC TAL Pukul 08.00 Wib
NO Tanggal & Pukul Pengukuran ph Tanah Cuaca Suhu Tanah (C°) Ω (ohm) 1 21/02/2023 12 6.07 Cerah Berawan 30.3 2 23/02/2023 10 5.95 Cerah Berawan 30.8 3 25/02/2023 21 5.85 Cerah 30.4 4 27/02/2023 23 5.93 Cerah 30.3 5 28/02/2023 3 5.82 Hujan Gerimis 28.6 6 1/03/2023 2 5.87 Cerah 30.2 7 3/03/2023 1 6.16 Hujan 27.7
Dari  hasil  pengukuran  resistansi  pentanahan  sebanyak  tujuh  kali  pengukuran  pada  tabel  2  yang dilakukan dimulai  pada pukul 08.00 Wib pagi, didapat nilai resistansi pentanahan terbesar yakni 21 Ω

## Jurnal Teknik Elektro
p-ISSN :  2089-2950
Vol.13  No.1  Tahun 2023
e-ISSN :  2715-565X
dimana pada saat pengukuran kondisi tanah sedikit kering dengan kondisi cuaca cerah. Nilai resistansi pentanahan terkecil didapat yakni 1 Ω dimana kondisi tanah lembab dan basah akibat dari air hujan, peristiwa ini menunjukan faktor kelembaban atau basah dapat menurunkan nilai resistansi pentanahan pada tower seluler kantor MCC TAL PT. Bukit Asam (Persero).
Tabel. 3 Pengukuran Resistansi Pentanahan Tower MCC TAL Pukul 13.00 Wib
NO Tanggal & Pukul Pengukuran ph Tanah Cuaca Suhu Tanah (C°) Ω (ohm) 1 21/02/2023 10 5.92 Cerah Berawan 30.8 2 23/02/2023 23 5.95 Cerah 30.5 3 25/02/2023 21 5.87 Cerah 30.3 4 27/02/2023 2 6.07 Hujan Gerimis 28.6 5 28/02/2023 12 5.85 Cerah 30.4 6 1/03/2023 1 6.16 Hujan 28.2 7 3/03/2023 3 6.5 Cerah 30.2
Adapun peristiwa serupa terjadi pada hasil pengukuran pada Tabel 3 dimana yang dilakukan dimulai pada pukul 13.00 Wib pagi, didapat nilai resistansi pentanahan terbesar yakni 23 Ω dimana pada saat pengukuran  kondisi  tanah  sedikit  kering  dengan  kondisi  cuaca  cerah  dan  suasana  panas  dilokasi pengukuran.  Nilai  resistansi  pentanahan  terkecil  didapat  yakni  1 Ω pada  tanggal  01  Maret  2023 dimana  kondisi  tanah  lembab  dan  basah  akibat  dari  air  hujan,  peristiwa  ini  menunjukan  faktor kelembaban atau basah dapat menurunkan nilai resistansi pentanahan pada tower seluler kantor MCC TAL PT. Bukit Asam (Persero).
Tabel. 4 Pengukuran Resistansi Pentanahan Tower MCC Pukul 16.00 Wib
No Tanggal & Pukul Pengukuran ph Tanah Cuaca Suhu Tanah (C°) Ω (ohm) 1 21/02/2023 8 5.85 Cerah Berawan 30.3 2 23/02/2023 3 5.92 Hujan Gerimis 30.5 3 25/02/2023 12 6.16 Cerah Berawan 30 4 27/02/2023 21 5.87 Cerah Berawan 30.8 5 28/02/2023 1 5.82 Hujan 30.5 6 1/03/2023 3 5.95 Cerah 28 7 3/03/2023 2 6.07 Hujan 30.4
Untuk  mendapatkan  hasil  yang  maksimal  pengukuran  resistansi  pentanahan  pada  sistem  pentanahan tower seluler kantor MCC sebanyak tujuh kali pengukuran pada tabel 4 yang dilakukan pada sore hari dimulai  pada pukul 16.00 Wib pagi, didapat nilai resistansi pentanahan terbesar yakni 21 Ω dimana pada  saat  pengukuran  kondisi  tanah  sedikit  kering  dengan  kondisi  cuaca  cerah  terlihat  pada  kondisi suhu  tanah  lebih  besar  dari  sejumlah  pengukuran  yakni  30.8 O C.  Nilai  resistansi  pentanahan  terkecil didapat yakni 1 Ω pada tanggal 01 maret 2023, dimana kondisi tanah lembab dan basah akibat dari air hujan,  peristiwa  ini  menunjukan  faktor  kelembaban  atau  basah  dapat  menurunkan  nilai  resistansi pentanahan  pada  tower  seluler  kantor  MCC    TAL  PT.  Bukit  Asam  (Persero).  Dari  serangkaian pengukuran  didapat  nilai  fluktuasi  resistansi  pentanahan  pada  sistem  pentanahan  tower,  dikarenakan kondisi  cuaca  sangat  berpengaruh  pada  jenis  tanah  yaitu  jenis  tanah  ladang  dimana  nilai  resistivitas

## Jurnal Teknik Elektro
p-ISSN :  2089-2950
Vol.13  No.1  Tahun 2023
e-ISSN :  2715-565X
tanah  sebesar  200 Ω m,  peristiwa  dari  hasil  pengukuran  berbeda  dengan  hasil  perhitungan,  tetapi dimana pada saat kondisi tanah dalam cuaca cerah hasil hasil pengukuran mendekati hasil perhitungan yakni 12 Ω .
Gambar 2 Grafik Pengukuran Resistansi Pentanah Tower Seluler Kantor MCC TAL PT. Bukit Asam
Nilai  terkecil  dari  waktu  pengukuran  yakni  tanggal  01  dan  tanggal  03  Maret  2023  dimana  dibulan tersebut  kerapatan  air  hujan  membasahi  wilayah  tambang  terutama  pada  lokasi  tertanamanya grounding sistem di tower seluler kantor MCC  TAl  PT. Bukit Asam sering terjadi, ditunjukan pada gambar 2.
Pada  gambar  3  menunjukan  dengan  kelembaban  tanah  setelah  turun  air  hujan  terjadi  penurunan  pH tanah, dengan penurunan pH disertai penurunan Resistansi Pentanahan pada sistem pentanahan tower seluler pada kantor MCC TAL PT. Bukit Asam (Persero) - Tanjung Enim
Gambar 3 Grafik Pengukuran pH Tanah 0 5 10 15 20 25 21 23 25 27 28 01 03 Ω (o h m ) Grafik Pengukuran Resistansi Pentanahan Tower Seluler 08.00 WIB 13.00 WIB 16.00 WIB 5.4 5.6 5.8 6 6.2 6.4 6.6 23 25 27 28 01 03 pH Pengukuran Potesial Hidrogen (PH) Tanah 08.00 WIB 13.00 WIB 16.00 WIB

## Jurnal Teknik Elektro
Vol.13  No.1  Tahun 2023
e-ISSN :  2715-565X

## 4. PENUTUP
Dari penelitian yang dilakukan pada sistem pentanahan tower seluler kantor MCC PT. Bukit Asam  (Persero)  bahwa  nilai  resistansi  pentanahan  di  cuaca  terang  kering  nilai  maksimal  yaitu  23 Ω tentunya melebihi  dari nilai  standar  PUIL  2000 atau PUIL  2011  yakni  dibawah  5 Ω .  Nilai  resistansi yang  besar  sangat  berbahaya  bila  terjadi  arus  gangguan  atau  kebocoran  isolasi  pada  instalasi  listrik tower seluler. Kondisi Kering berbanding terbalik bila kondisi tanah pada instalasi pentanahan tower, dimana  pada  kondisi  tanah  basah  atau  kelembaban  tinggi  maka  nilai  resistansi  pentanahan  menurun mencapai nilai standar PUIL 2000 yakni 1 Ω . Artinya pengaruh dari air hujan yang membasahi area tanam  sistem  pentanahan  tower  dapat  menurunkan  resistansi  pentanahan.Dengan  kelembaban  tanah yang  diakibatkan  oleh  air  hujan  selain  menurunkan  resistansi  pentanahan,  potensial  hydrogen  (pH) tanah terjadi penurunan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] D.  E.  Putra,  Z.  Nawawi,  and  M.  I.  Jambak,  “Earth  Resistance  and  Earth  Construction  To Interference  Currents  On  Swamp  Land,” Int.  Conf.  Sci.  Dev.  Technol. ,  vol.  2,  no.  1,  pp.  1–8, 2022.
[2] D.  E.  Putra,  Z.  Nawawi,  and  M.  I.  Jambak,  “Using  Copper-Coated  Round  Rod  Electrodes  at Various  Depths  in  Freshwater  Marshes,”  vol.  2,  no.  1,  pp.  15–26,  2022,  doi: https://doi.org/10.35912/jart.v2i1.1245.
[3] D. E. Putra et al. , “Earthing Resistance and Poldzolic Soil Resistivity at PT . Perta Samtan Gas Field Extraction Plant Prabumulih,” Int. J. Res. Vocat. Stud. , vol. 2, no. 3, pp. 66–70, 2022, doi: https://doi.org/10.53893/ijrvocas.v2i3.116.
[4] D. E. Putra, “Pemanfaatan Drainase (Saluran) Air Bekas Limbah Rumah Tangga sebagai Solusi untuk Penurunan Resistansi Pentanahan (Grounding),” Sci. Phys. Educ. J. , vol. 4, no. 2, pp. 56– 61, 2021, doi: 10.31539/spej.v4i2.2274.
[5] U.  Sriwijaya  and  U.  Palembang,  “INVESTIGASI  KINERJA  RESISTANSI  PENTAHANAN (GROUNDING) PADA LAHAN RAWA TIMBUN Dian Eka Putra 1 , Raden Ahmad Yani 2,” vol. 5, pp. 1–6, 2021.
[6] 2000 PUIL, “Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000),” DirJen Ketenagalistrikan , vol. 2000, no. Puil, pp. 1–133, 2000.
[7] P. Umum and I. Listrik, “Puil 2011,” vol. 2011, 2011.
[8] IEEE  Std  81, IEEE  Guide  for  Measuring  Earth  Resistivity,  Ground  Impedance,  and  Earth Surface Potentials of a Grounding System , vol. 2012, no. December. 2012.
[9] T. Juniardi, R. Gianto, and M. I. Arsyad, “Analisis Penggunaan Bentonit Gypsum Dan Garam Sebagai  Zat  Aditif  Untuk  Soil  Treatment  Pada  Sistem  Pentanahan  Menggunakan  Elektroda Batang,” Univ. Tanjungpura , 2021.
[10]  D. E. Putra, D. S. Y, E. Sukarta, P. Studi, T. Elektro, and U. Palembang, “Evaluasi Resistivitas Tanah dan Resistansi Pentanahan Pada Lahan Tanah Pasir Basa Evaluastion VALUATION OF SOIL RESISTIVITY AND GROUNDING RESISTANCE IN BASE SAND SOIL,” vol. 7, no. 1, pp. 9–14, 2022.
[11]  IEEE Std 80, Standard 80-2000 Guide for Safety in AC substation gorunding , vol. 56. 2000.