Abstrak—Kecamatan  Kota  Kediri  termasuk  dalam  kategori kepadatan  penduduk  paling  tinggi  di  Kota  Kediri.  Kelurahan yang menjadi wilayah perencanaan berdasarkan zona prioritas dalam  penanganan  masalah  air  limbah.  Oleh  karena  itu, diperlukan  perancangan  SPAL  (Sistem  Penyaluran  Air Limbah)  dan  IPAL  (Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah)  di kelurahan  tersebut.  Metode  perencanaan  untuk  SPAL  dan IPAL  Kecamatan  Kota  Kediri  dimulai  dengan  studi  literatur terkait  pengelolaan  air  limbah  domestik,  pengumpulan  data primer  dan  sekunder,  pengolahan  data,  pembahasan,  dan penarikan kesimpulan. Perencanaan ini dilakukan pendekatan pada aspek teknis dan finansial. Pada aspek teknis, menentukan SPAL  dan  menentukan  unit  pengolahan  untuk  IPAL.  Selain merencanakan  aspek  teknis,  juga  akan  dihitung  rencana anggaran biaya (RAB) yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana  tersebut.  Sistem  penyaluran  menggunakan  sistem konvensional  dengan  cakupan  pelayanan  60%.  Pipa  yang dipakai adalah PVC berdiameter 140 mm hingga 318 mm. unit pengolahan pada ipal adalah sumur pengumpul, bak ekualisasi, bak pengendap awal, aerobik biofilter, wetland, dan desinfeksi. Total  Rencana Anggaran  Belanja  (RAB)  untuk  pembangunan SPAL dan IPAL sebesar Rp11.357.533.907.
Kata  Kunci—Air  Limbah  Domestik,  Aerobik  Biofilter,  IPAL, Kota Kediri, SPAL.

## I. PENDAHULUAN
ECAMATAN  Kota  Kediri  termasuk  dalam  kategori kepadatan  paling  tinggi  di  Kota  Kediri.  Tingginya kepadatan  penduduk  berarti  semakin  banyak  daerah pemukiman di Kota Kediri. Ditinjau dari aspek lingkungan, hal  ini  dianggap  tidak  menguntungkan  karena  berpotensi menimbulkan masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan [1], salah satunya adalah permasalahan air limbah domestik  [2].  Air  limbah  domestik  merupakan  air  buangan yang  berasal  dari  kegiatan  dapur,  toilet,  wastafel  dan sebagainya  [3].
Kondisi  eksisting  sistem  sanitasi  di  Kecamatan  Kota Kediri  saat  ini  menggunakan  sistem on-site yaitu  dengan menggunakan  tangki  septik  untuk  limbah black water . Sedangkan  untuk  limbah grey  water saat  ini  dibuang langsung ke saluran drainase maupun sungai. Sebagian besar penduduk di Kecamatan Kota Kediri, tidak pernah menguras tangki septik dan kondisi IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja)  di  Kota  Kediri  tidak  berfungsi.  Hal  ini  berpotensi menyebabkan terjadinya rembesan air dari tangki septik dan dapat  mencemari  air  tanah  sehingga  dapat  menimbulkan penyakit  bagi  masyarakat  penggunanya.  Kelurahan  yang menjadi  wilayah  studi  dipilih  berdasarkan  zona  prioritas  2 dalam  penanganan  masalah  air  limbah.  Penilaian  zona prioritas  dilakukan  dengan  pendekatan  angka  kepadatan penduduk,  angka  beban  BOD,  angka  kondisi  sanitasi,  dan angka  kesakitan.  Oleh  karena  itu,  wilayah  tersebut  masuk
dalam  wilayah  perencanaan  SPAL.  Sejalan  dengan pertumbuhan  penduduk,  pencemaran  air  tanah  maupun  air permukaan, distribusi sumber air serta konsumsi pemakaian air  yang  tidak  merata  telah  menyebabkan  ketidak- seimbangan antara pasokan dan kebutuhan akan air [4].
Seiring bertambahnya tahun, kebutuhan air bersih semakin meningkat.  Oleh  karena  itu,  timbul  pemikiran  untuk memanfatkan  efluen  pengolahan  air  limbah  untuk dimanfaatkan  kembali  menjadi  air  bersih  yang  dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat maupun pemerintah seperti irigasi, penyiraman tanaman kota, serta air pemadam kebakaran. Hal ini diharapkan dapat menghemat penggunaan air bersih.
Teknologi  unit  biologis  IPAL  yang  digunakan  adalah Aerobik  Biofilter.  Kelebihan  Aerobik  Biofilter  adalah pengoperasian mudah, lumpur yang dihasilkan sedikit, tahan terhadap  fluktuasi  jumlah  air  limbah  maupun  fluktuasi konsentrasi,  serta  pengaruh  penurunan  suhu  terhadap efisiensi pengolahan kecil. Sedangkan kekurangannya adalah pemakaian energi yang tinggi pada blower untuk aerasi [5].
II. GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI Kelurahan  yang  dijadikan  sebagai  wilayah  studi  adalah Kelurahan Ngadirejo dan Dandangan. Memiliki luas wilayah 0,77  km 2 .  Kelurahan  Dandangan  dan  Kelurahan  Ngadirejo memiliki kepadatan penduduk sebesar 20.954 jiwa/ km 2 dan 23.701 jiwa/ km 2 dengan kemiringan lahan sekitar 0-2%. Peta wilayah studi dapat dilihat pada Gambar 1.
Kelurahan  Ngadirejo  dan  Dandangan  merupakan  daerah padat  penduduk  dan  dikelilingi  daerah  industri.  Peringkat zona  prioritas  menduduki  peringkat  2  pada  dokumen masterplan  air  limbah  Kota  Kediri  tahun  2014-2019  dalam urgensitas penanganan air limbah domestik [6].

## III. METODE PERENCANAAN

## A. Ide Perencanaan
Ide perencanaan didapat dari kondisi eksisting dari wilayah perencanaan.  Air  limbah  domestik grey  water belum  ada pengolahan  di  Kecamatan  Kota  Kediri  dan  sampai  saat  ini grey water dibuang ke badan air dan tanah tanah terbuka. Hal ini  dapat  mencemari  lingkungan  dan  mengganggu ekosistem  sekitarnya.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan pengelolaan  air  limbah  domestik grey  water untuk  wilayah Kecamatan Kota Kediri.

## B. Pengumpulan Data
Data  yang  dikumpulkan  ada  dua  jenis,  yaitu  data  primer dan data sekunder.

## Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kecamatan Kota, Kota Kediri
Alna Nur Rahma dan Ipung Fitri Purwanti Departemen Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) e-mail : purwanti@enviro.its.ac.id
K

## 1) Data Primer
Data primer yang dibutuhkan adalah hasil analisis sampel air limbah sesuai baku mutu Permen LH no 68 Tahun 2016. Pengambilan  sampel  dilakukan  di  saluran  pembuangan limbah  rumah  warga  dan  selanjutnya  dianalisis  parameter BOD, TSS, pH, NH 3 , lemak dan minyak, dan total coliform. Selanjutnya  dilakukan survey untuk  melihat  langsung  di lapangan  berupa  rencana  penempatan  IPAL,  kondisi eksisting pembuangan air limbah domestik dan kondisi jalan.

## 2) Data Sekunder
Data  sekunder  yang  digunakan  antara  lain  data kependudukan,  informasi sanitasi, peta topografi dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), HSPK (Harga Satuan Pokok Kerja)  Kota  Kediri,  debit  air  bersih  dan  data  kualitas  air sungai Kota Kediri.

## C. Analisis Perencanaan
Analisis  dan  perencanaan  dilakukan  meliputi  dua  aspek, yaitu aspek teknis dan aspek pembiayaan. Aspek teknis dari perencanaan ini adalah perhitungan debit air limbah domestik yang dihasilkan diasumsi sebesar 80% dari debit pemakaian air  bersih.  Angka  asumsi  berdasarkan  acuan  dokumen masterplan  Kota  Kediri  tahun  2014-2019.  Selanjutnya, analisis  nilai  parameter  air  limbah  dan  efluen  hasil pengolahan IPAL dengan membandingkannya terhadap baku mutu (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik  Indonesia  Nomor  68  Tahun  2016  Tentang  Baku Mutu  Air  Limbah  Domestik).  Selanjutnya,  Jangkauan pelayanan  air  limbah  domestik  Kecamatan  Kota  Kediri sebesar  60%  berdasarkan  dokumen  masterplan  air  limbah Kota  Kediri  tahun  2014-2019.  Sedangkan  untuk  aspek pembiayaan  meliputi  biaya  yang  dibutuhkan  untuk membangun  pipa  penyaluran  air  limbah  dan  unit
Gambar 1. Peta wilayah studi.
Gambar 2. Peta blok SPAL.
Tabel 1.
Pembagian blok Blok Jumlah Penduduk 1 4.674 2 2.757 3 3.446 4 2.668 Gambar 3. Peta jaringan SPAL. Gambar 4. Grease trap.
Gambar 5. Wet well tampak atas.
pengolahannya mengacu pada Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Kota Kediri 2019.

## IV. HASIL PERENCANAAN

## A. Proyeksi Penduduk
Pada perencanaan ini digunakan periode desain selama 20 tahun  berdasarkan  dokumen  masterplan  air  limbah  Kota Kediri tahun 2014-2019. Proyeksi penduduk dihitung sampai tahun akhir perencanaan untuk menghitung kapasitas desain alat  pengolahan  limbah  dan  diameter  perpipaan  air  limbah. Metode  proyeksi  penduduk  yang  terpilih  adalah    metode geometrik. Hasil perhitungan proyeksi penduduk tahun 2040 sebesar 22.673 jiwa.

## B. Perhitungan Debit Air Limbah
Debit  air  limbah  dihitung  dari  80%  debit  pemakaian  air bersih dan berdasarkan acuan dari dokumen Masterplan Air Limbah Kota Kediri tahun 2014-2019. Debit pemakaian air bersih  didapatkan  dari  rekening  PDAM  penduduk  di
kecamatan  Kota,  Kota  Kediri.    Berdasarkan  hal  tersebut, maka  debit  air  limbah  yang  dihasilkan  per  orang  sebesar 110,8 L/orang/hari.

## C. Pembagian Blok
Pembagian blok layanan diperlukan dalam merencanakan jaringan  perpipaan  air  limbah.  Pembagian  blok  didasarkan pada kondisi geografis wilayah  studi, yaitu  terbagi  dalam 4 blok.  Gambar  2  merupakan  blok  pelayanan  dari  sistem penyaluran  air  limbah  Kecamatan  Kota.  Jumlah  penduduk yang  dilayani  dalam  tiap  blok  dapat  dilihat  pada  Tabel  1. Berdasarkan Tabel 1, besarnya cakupan layanan adalah 60% atau 13.545 jiwa.

## D. Perencanaan SPAL
Sistem  penyaluran  air  limbah  (SPAL)  yang  diterapkan menggunakan sistem conventinonal sewer . Kecamatan Kota Kediri merupakan daerah padat pemukiman tidak teratur dan pusat perdagangan, serta memiliki kemiringan tanah  sekitar
Gambar 6. Potongan wet well.
Gambar 7. Jembatan pipa. Gambar 8. Manhole belokan. Gambar 9. Manhole pertigaan. Gambar 10. Manhole lurus.
Gambar 11. Drop manhole tampak atas.
Gambar 12. Potongan drop manhole.
Gambar 13. Diagram alir IPAL.
0-2%, sehingga daerah tersebut memenuhi syarat menggunakan  sistem conventinonal  sewer. Peta  sistem penyaluran  air  limbah  dan  lokasi  IPAL  dapat  dilihat  pada Gambar  3.  Jenis  pipa  yang  dipakai  adalah  pipa  PVC berdiameter 140 mm sampai 318 mm.
Perencanaan  SPAL  ini  dilengkapi  dengan  bangunan pelengkap  seperti grease  trap ,  manhole,  jembatan  pipa, sumur pompa ( wet well ). Grease trap (Gambar 4) berjumlah 1  buah  diletakkan  di  saluran  menuju  IPAL.  Wet  well (Gambar 5 dan 6) berjumlah 2 buah. Jembatan pipa (Gambar 7) berjumlah 2  buah.  manhole  belokan 2  buah  (Gambar  8). Manhole pertigaan 1 buah (Gambar 9), Manhole lurus 6 buah (Gambar 10), dan drop manhole 2 buah (Gambar 11 dan 12).

## E. Perencanaan IPAL
Kualitas air limbah domestik diuji berdasarkan Peraturan
Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik Indonesia  Nomor  68  Tahun  2016  Tentang  Baku  Mutu  Air Limbah Domestik dapat dilihat pada Tabel 2.
Unit  IPAL  yang  diterapkan  untuk  mengolah  air  limbah domestik adalah sumur pengumpul, bak ekualisasi, dan bak pengendap.  Untuk  pengolahan  biologis  menggunakan  unit Aerobik  Biofilter  dan  Wetland.  Pengolahan  lanjutan menggunakan desinfeksi. Lokasi IPAL ditempatkan di lahan kosong  berupa  lapangan.  Diagram  alir  IPAL  dapat  dilihat pada Gambar 13.
Pengolahan fisik pada IPAL antara lain sumur pengumpul, bak  ekualisasi,  dan  bak  pengendap.  Unit-unit  tersebut ditempatkan berurutan. Setelah pengolahan fisik, diteruskan ke  pengolahan  biologis    menggunakan  2  unit  yaitu  aerobik biofilter  dan horizontal  subsurface  flow  wetland dan
Tabel 2.
Hasil analisis air limbah domestik
Parameter Hasil Baku Mutu Satuan pH 7,6 6 - 9 - TSS 116 30 mg/L COD 78 100 mg/L BOD 42 30 mg/L minyak lemak 8 5 mg/L amoniak 48,38 10 mg/L total coliform 9 x 10 6 3.000 MPN/100mL
Sumber: Laboratorium manajemen kualitas lingkungan ITS, 2020
Tabel 3. Kriteria desain aerobik biofilter dan wetland Keterangan Aerobik Biofilter Wetland Hydraulic Loading Rate 5 – 30 g BOD/m 2 .hari. 0,01-0,05 m/hari Waktu detensi 6 – 8 jam. 2-14 hari Kedalaman - 0,5-0,8 m Tinggi ruang lumpur 0,5 m - Tinggi bed media 1,2 m - Tabel 4. Dimensi unit IPAL Unit Jumlah Unit Panjang (m) Lebar (m) Tinggi (m) Satuan Sumur Pengumpul 1 5 3 3,2 mg/L Bak Ekualisasi 1 6 6 3,2 mg/L Bak Pengendap Awal 2 5 6 4,2 mg/L Aerobik Biofilter 4 9,4 4 2,5 mg/L Wetland 1 164,7 10 0,8 - Desinfeksi 2 2,2 1,1 1,4 - Tabel 5. Hasil efluen IPAL Parameter Hasil Baku Mutu Satuan TSS 1,56 30 mg/L COD 4,50 100 mg/L BOD 3,01 30 mg/L minyak lemak 0,24 5 mg/L amoniak 0,60 10 mg/L total coliform 3.000 3.000 MPN/100mL
diletakkan  secara  berurutan.  Selanjutnya,  diteruskan  ke pengolahan  tambahan  sebelum  dibuang  ke  badan  air.  Unit pengolahan  tambahan  tersebut  adalah  desinfeksi.  Kriteria desain  yang  digunakan  unit  pengolahan  air  limbah dilampirkan pada Tabel 3.
Berdasarkan  perhitungan  perencanaan  menggunakan acuan  pada  Tabel  3  hasil  perencanaan  menghasilkan  unit pengolah air limbah dengan dimensi seperti dalam Tabel 4. Tabel 5 menunjukkan nilai kualitas efluen IPAL.
Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa efluen dari IPAL telah  memenuhi  baku  mutu  Permen  LH  no  68  Tahun  2016 sehingga, efluen dapat dibuang ke badan air. Gambar desain beserta detail  potongan  dari unit  pengolahan  biologis  IPAL ditunjukkan  pada  Gambar  14  sampai  dengan  Gambar  20. Untuk  layout  IPAL  beserta  lahannya  dapat  dilihat  pada Gambar 21.

## F. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Aspek  pembiayaan  pada  pembangunan  SPAL  dan  IPAL pada masing-masing wilayah telah dihitung secara rinci dan disesuaikan  dengan  HSPK  Kota  Kediri  tahun  2019.  Biaya yang  diperlukan  untuk  sistem  penyaluran  air  limbah  adalah sebesar  Rp.1.755.011.309,  sedangkan  untuk  instalasi pengolahan  adalah  sebesar  Rp.8.992.832.555.  Total  biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.11.357.533.907.
Gambar 14. Tampak atas aerobik biofilter
Gambar 15. Potongan A-A aerobik biofilter
Gambar 16. Potongan B-B aerobik biofilter
Gambar 17. Tampak atas wetland Gambar 18. Potongan A-A dan B-B wetland. Gambar 19. Potongan C-C dan D-D wetland. Gambar 20. Profil hidrolis IPAL Gambar 21. Layout lahan IPAL Keterangan: 1. Sumur pengumpul
2. Bak ekualisasi 3. Bak pengendap 4. Aerobik biofilter 5. Wetland
6. Desinfeksi

## V. KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  tugas  akhir  ini  adalah:(1)Sistem penyaluran  air  limbah  Kecamatan  kota  Kediri  Kelurahan Ngadirejo dan Dandangan menggunakan sistem konvensional  dengan  cakupan  pelayanan  60%.  Pipa  yang digunakan adalah PVC dengan diameter 140 mm sampai 318 mm dan bangunan pelengkap berupa manhole, jembatan pipa, grease trap, wet well , dan pompa; (2)Instalasi Pengolahan Air Limbah Kecamatan Kota Kediri  Kelurahan  Ngadirejo  dan Dandangan    menggunakan  unit  pengolahan  berupa  sumur pengumpul, bak ekualisasi, bak pengendap, aerobik biofilter, wetland,  dan  desinfeksi;  (3)Total  Biaya  yang  diperlukan untuk  membuat  sistem  pengelolaan  air  limbah  domestik Kecamatan  Kota  di  Kelurahan  Ngadirejo  dan  Dandangan adalah sebesar Rp11.357.533.907.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  R. T. Setiawati dan I. F. Purwanti, “Perencanaan instalasi pengolahan air  limbah  domestik  di  kecamatan  simokerto  kota  surabaya,” J.  Tek. ITS , vol. 5, no. 2, 2016, doi: 10.12962/j23373539.v5i2.16392.
[2]  T. Hernaningsih, “Aplikasi membrane mioreactor (Mbr) untuk proses daur  ulang  air  limbah,” J.  Air  Indones. ,  vol.  7,  no.  2,  2014,  doi: 10.29122/jai.v7i2.2410.
[3]  A. . Filliazati, M.I., Apriani, Titin, “Pengolahan limbah cair domestik dengan  biofilter  aerob  menggunakan  media  biobal  dan  tanaman kiambang,” J. Teknol. Lingkung. Lahan Basah. Tek. Lingkungan. Univ. Tanjungpura , vol. 1, no. 1, 2013.
[4]  N. I. Said, “Daur ulang air limbah (water recycle) ditinjau dari aspek teknologi,  lingkungan  dan  ekonomi,” J.  Air  Indones. ,  vol.  2,  no.  2, 2006, doi: 10.29122/jai.v2i2.2300.
[5]  N.  I.  Said,  “Teknologi  pengolahan  air  limbah  dengan  proses  biofilm tercelup,” J. Teknol. Lingkung. , vol. 1, no. 2, pp. 101–113, 2000.
[6]  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kota  Kediri,  “Dokumen Masterplan Air Limbah Kota Kediri,” Kediri, 2014.