## Analisa Peningkatan Nilai Net Plant Heat Rate (NPHR)  pada Unit 1 PLTU Tenayan  2 x 110 MW
Yolnasdi, Simson Alfonso Nainggolan Program Studi Teknik Elektro Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru Jl. Dirgantara No.4, Kel, Sidomulyo Tim., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28125 Email: Yolnasdi9@gmail.com
Abstract
The Net Plant Heat Rate (NPHR) is an indicator of the reliability and efficiency of a thermal generator, especially  a  steam  power  plant.  The  smaller  the  NPHR  value,  the  more  efficient  the  power  plant  is declared  and  vice  versa.  There  are  3  main  parameters  that  indicate  changes  in  the  NPHR  value  of  a PLTU, namely the net load supplied by the PLTU, the amount of coal consumption and the calorific value of coal. The greater the net load distributed by the PLTU to the network, the NPHR value will be smaller or better.
In  monitoring  the  NPHR  of  PLTU  UBJOM  Tenayan  unit  1  using  the  input-output  method calculation, there are indications of an increase in the NPHR value which is directly proportional to the increase in the value of the auxiliary power. The increasing value of auxiliary power is closely related to the net load generated by the PLTU to the network. In this study, the solution was solved by performing a performance  test  to  obtain  the  data  needed  in  calculating  the  NPHR  with  the  heat  loss  method. Calculations using the heat loss method have the advantage of classifying factors that cause an increase in  NPHR.  By  knowing  the  factors  of  these  losses,  the  root  cause  of  failure  can  be  found  and  the preparation of the planned failure defense task is more accurate.
From  the  results  of  the  research  conducted,  auxiliary  power  is  the  largest  contributor  to  the NPHR  value  which  is  included  in  the  plant  controllable  category.  Through  the  preparation  of  Pareto- based auxiliary power management that has been carried out, it was found 5 main auxiliary equipment namely SA Fan, BFP, Condensate Pump, CWP and cooling fan which became the source of the cause of the  increase  in  main  auxiliary  power  by  2%  and  the  impact  on  losses  of  55.16  kCal/  kWh  and  loss production of Rp. 24,602,765.81 per day.
Keywords: NPHR, auxiliary power, auxiliary power management, root cause failure, failure defense task, pareto

## Abstrak
Net  Plant  Heat  Rate  (NPHR)  merupakan  indikator  kehandalan  dan  efisiennya  sebuah pembangkit thermal khususnya PLTU. Semakin kecil nilai NPHR maka PLTU dinyatakan semakin efisien dan  sebaliknya.  Terdapat  3  parameter  utama  yang  menunjukkan  indikasi  perubahan  nilai  NPHR  suatu PLTU  yaitu  beban  (load)  neto  yang  disuplai  oleh  PLTU,  jumlah  konsumsi  batubara  dan  nilai  kalori batubara. Semakin besar beban neto yang disalurkan PLTU ke jaringan, maka nilai NPHR akan semakin kecil atau bagus.
Dalam  monitoring  NPHR  PLTU  UBJOM  Tenayan  unit  1  menggunakan  perhitungan  metode input-output  terdapat  indikasi  peningkatan  nilai  NPHR  yang  berbanding  lurus  dengan  meningkatnya nilai  auxiliary  power.  Meningkatnya  nilai  auxiliary  power  berkaitan  erat  dengan  beban  neto  yang dihasilkan  oleh  PLTU  ke  jaringan.  Pada  penelitian  ini  dilakukan  pemecahan  solusi  dengan  melakukan performance test untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam perhitungan NPHR metode heat loss. Perhitungan  dengan  metode  heat  loss  memiliki  keunggulan  untuk  mengklasifikasi  faktor  yang menyebabkan  peningkatan  NPHR.  Dengan  mengetahui  faktor  losses  tersebut,  root  cause  failure  dapat ditemukan  dan penyusunan  failure defense task yang direncanakan semakin akurat.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  auxiliary  power  merupakan  penyumbang  nilai  NPHR terbesar yang masuk dalam kategori plant controllable. Melalui penyusunan managemen auxiliary power berbasis  pareto  yang  telah  dilakukan,  ditemukan  5  peralatan  main  auxiliary  yaitu  SA  Fan,  BFP, Condensate  Pump,  CWP  dan  cooling  fan  yang  menjadi  sumber  penyebab  meningkatnya  main  auxiliary power  sebesar  2%  dan  berdampak  pada  losses  sebesar  55,16  kCal/kWh  serta  loss  production  sebesar Rp. 24,602,765.81 per-hari.
Kata  kunci  :  NPHR,  auxiliary  power,  managemen  auxiliary  power,  root  cause  failure,  failure  defense task, pareto

## 1. Pendahuluan
PLTU  Tenayan  merupakan  pembangkit  yang memanfaatkan energi kinetic dari uap untuk menghasilkan energi  listrik.  PLTU  Tenayan  yang  berlokasi  di  Kota Pekanbaru merupakan pembangkit listrik yang berada pada system  Transmisi  SBST  (Sumatera  Bagian  Selatan  dan Tengah). PLTU  Tenayan memiliki kapasitas sebesar     2 x 110 MW dan menyumbang energi listrik pada Provinsi Riau sebesar  27.6%  dari  651  MW  listrik  yang  dibutuhkan  pada Provinsi Riau.
Performa  suatu  pembangkit  diukur  berdasarkan suatu nilai yang disebut NPHR. Net plant heat rate (NPHR) merupakan  nilai  yang  merepresentasikan  jumlah  energi yang  digunakan  untuk  menghasilkan  energi  listrik  oleh generator. Semakin besar nilai NPHR yang dihasilkan maka performa  pembangkit  dinyatakan  semakin  menurun.  Hal tersebut  disebabkan  karena  semakin  besarnya  energi  yang digunakan  tetapi  energi  listrik  yang  dihasilkan  tetap  atau semakin kecil.
Salah  satu  faktor  yang  dapat  menyebabkan meningkatnya  NPHR  adalah  auxilliry  power  pembangkit yang semakin tinggi. Auxiliary power merupakan daya atau power yang  dikonsumsi  oleh  peralatan  listrik  yang digunakan  untuk  proses  produksi  listrik  pada  PLTU. Auxiliary  power menggunakan  output  generator  sebesar  13 kV  yang  mengalami  proses step  down menggunakan  trafo UAT  ( Unit  Auxiliary  Trafo) sehingga  bisa  digunakan sebagai sumber listrik peralatan 6 kV dan 380 V pada proses produksi. Idealnya nilai auxiliary power pada PLTU sebesar 11 % dari daya yang dihasilkan oleh generator.
Meningkatnya nilai
auxiliary
power menyebabkan  daya  yang  disuplai  pada  jaringan  menjadi berkurang. Dengan kapasitas PLTU Tenayan 2 x 110 MW, maka  nilai auxiliary  power sebesar  12,5  MW  saat  unit beroperasi  pada  beban  penuh.  Berdasarkan  keadaan  actual di  lapangan  saat,  terjadi  peningkatan  nilai auxiliary  power sebesar 12,7 MW dengan daya gross yang dihasilkan oleh generator  sebesar  98  MW.  Dengan  adanya  kejadian  ini, daya  listrik  yang  disuplai  oleh  generator  ke  jaringan menjadi  turun  menjadi  85  MW  daya  netto  dan menyebabkan  meningkatnya  nilai  NPHR  sebesar  2%  dari kenaikan  nilai  NPHR.  Peralatan unit  auxiliary  power memiliki peranan penting bagi proses produksi pembangkit  thermal.  Adanya  kendala  yang  terjadi  pada peralatan unit auxiliary power menyebabkan terganggunya  proses  produksi  listrik  yang  disuplai  pada jaringan atau yang kerap disebut sebagai derating unit.
Meningkatnya  auxiliary  power  sebesar  1%  akan menyumbang  1%  peningkatan  NPHR (standard  EPRI Heat  Rate  Guidelines, 1998 ) .  Mesin  –  mesin  pembangkit memiliki  kapasitas  yang  berbeda  sehingga  perlu
direncanakan  seoptimal  mungkin  agar  diperoleh  biaya bahan bakar yang hemat namun mutu dan keandalan tetap terjaga [1]
Motor berfasa banyak adalah motor arus bolak balik  (AC)  yang  direncanakan  baik  untuk  tiga  fasa maupun  lainnya.  Besarnya  konsumsi  daya  yang  dimiliki oleh  peralatan  listrik  disebabkan  karena  adanya pembebanan yang semakin besar atau semakin menurunnya  performa  motor  listrik. Auxiliary  power merupakan  salah  satu  faktor  yang  sangat  berpengaruh bagi  nilai  NPHR  sehingga  menjadi  salah  satu concern yang  selalu  diperhatikan  saat  komisioning  pembangkit listrik.
Tegangan, current , cos ɸ, MW dan MVAR adalah parameter  yang  diamati  untuk  mengetahui  performa motor.  Meningkatnya  konsumsi  daya  motor  listrik  dapat dipengaruhi  oleh  faktor  eksternal  seperti  lingkungan, beban,  frekuensi  jaringan  dan  faktor  internal  seperti temperature  winding  motor  dan  fungsi  mechanical  pada motor bermasalah. Bertambahnya beban akan memperbesar  kopel  motor,  yang  oleh  karenanya  akan memperbesar arus induksi pada rotor, sehingga slip antara medan putar stator dan putaran rotor pun akan bertambah besar [2]
Net  plant  heat  rate merupakan  sebuah parameter  yang  menunjukkan  kinerja  suatu  pembangkit. NPHR  adalah  besaran  energi  yang  digunakan  untuk menghasilkan daya listrik yang disuplai oleh pembangkit. Semakin  besar  nilai  NPHR  yang  dihasilkan  oleh  seuatu pembangkit  thermal  menunjukkan  bahwa  efisiensi pembangkit tersebut menurun dan sebaliknya.
Berdasarkan  standar  yang  digunakan  (ASME PTC-2008),  metode  untuk  menghitung  NPHR  dilakukan dengan 2 cara yaitu:
• Metode input – output
• Metode heat loss
Metode input-output merupakan metode perhitungan  dengan  memonitoring  nilai  kalori  batubara yang digunakan, jumlah konsumsi batubara dan besarnya daya  yang  disuplai  ke  jaringan  transmisi.  Semakin  besar listrik  yang  diproduksi,  maka  NPHR  akan  semakin  kecil dan  sebaliknya.  Hal  itu  disebabkan  karena  penggunaan bahan  bakar  yang  semakin  ideal  meskipun  konsumsinya lebih besar dibandingkan saat beban rendah.[3]
Motor induksi merupakan perangkat elektromagnetik  yang  mengubah  energi  listrik  menjadi energi  mekanik.  Berputarnya  rotor  pada  motor  induksi disebabkan  karena  adanya  gaya  gerak  listrik  (ggl)  yang dihasilkan oleh listrik yang masuk pada stator motor. [4]

## 2. Methodologi
Performa suatu pembangkit thermal dilihat dari seberapa besar energi yang digunakan untuk menghasilkan  daya  listrik.  Semakin  besar  daya  yang diproduksi oleh generator dengan energi yang kecil, maka pembangkit  tersebut  dinyatakan  semakin  efisien.  Pada pembangkit thermal, indicator yang menyatakan performa /  efisiensi  pembangkit  disebut  dengan  NPHR (Net  Plant Heat Rate) .
Berdasarkan  konsep  manajemen  efisiensi, ruang lingkup ini meliputi pengumpulan data, pengolahan data,  dan  analisa  serta reporting seperti  yang  ada  pada gambar 1.1 .
Gambar 1. Workflow efisiensi manajemen
Dalam  penelitian  ini,  pengumpulan  data dilakukan dengan 2 metode yaitu pengumpulan data yang dilakukan  setiap  hari  dengan  metode  perhitungan NPHR input-output dan    pengumpulan  data  bulanan  dengan melakukan collecting data unit secara keseluruhan dengan melakukan performance  test  unit untuk  menghitung selisih  rugi-rugi  NPHR  dengan  metode heatloss. Berikut bagan alir metode pengumpulan data NPHR.
NPHR  merupakan  sebuah  indikator  yang menyatakan  baik  /  buruknya  suatu  pembangkit  thermal. Semakin besar NPHR yang dimiliki menunjukkan bahwa daya  suplai  terhadap  jaringan  menurun.  PLTU  Tenayan merupakan  pembangkit  thermal  yang  menggunakan batubara low rank sebagai bahan bakar utama.
Pengujian  menggunakan  metode input-output bertujuan  untuk  mengetahui  efisiensi  unit  dengan membandingkan  energi  listrik  output  (bruto  dan  neto) yang  diproduksi  dengan  energi  bahan  bakar  yang digunakan  dan  dilakukan  dengan  kondisi  parameter  unit beroperasi normal.
Pengujian  menggunakan  metode  ini  bersifat daily  routine dengan  menggunakan  parameter  acuan sebagai berikut:
• Kwh bruto
• Kwh neto • Kwh auxiliary power • Counter bahan bakar
3.2.1. Performance test unit
Performance  test merupakan  pengujian  yang dilakukan  untuk  mendapatkan  data  performa  unit  secara keseluruhan  yang  diolah  menggunakan  perhitungan metode  NPHR heatloss .  Pengujian  NPHR  menggunakan metode heat  loss bertujuan  untuk  mengetahui  efisiensi unit dan memetakan kerugian – kerugian yang terjadi dan dilakukan dengan kondisi parameter operasi unit normal.
Lingkup pengujian PLTU meliputi:
• Boiler
• Turbine
• Auxiliary power • Sampel bahan bakar • Sampel debu sisi pembakaran
• Sampel gas buang
Pengambilan  data  parameter  operasi  dilakukan menggunakan data  logger pada  computer  DCS  dan manual  dengan  durasi  pengambilan  data  setiap  30  menit selama  4  jam  dengan  daya  output  generator  konstan  dan tidak dilakukan manuver peralatan. Jika terjadi perubahan manuver  pengoperasian  dengan  perbedaan  parameter operasi  10%  dari  sebelumnya,  maka  pengujian  dianggap gagal.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Kondisi Operasi Unit 1 PLTU Tenayan
Produksi  listrik  PLTU  Tenayan  dipengaruhi  oleh  jumlah bahan  bakar  yang  digunakan  dalam  menghasilkan  daya listrik untuk disalurkan menuju jaringan transmisi.  Dalam melakukan  monitoring  kondisi  operasi  unit,  diperlukan beberapa  parameter  yang  mewakili  kesiapan  pembangkit dalam  beroperasi  yaitu  daya  bruto,  daya  neto,  konsumsi auxiliary power dan konsumsi batubara.
Rekap parameter  tersebut  dilakukan  setiap  24 jam  secara  kumulatif  mulai  pukul  00.00  WIB  sampai 24.00 WIB. Monitoring parameter tersebut di- input dalam laporan  produksi  harian  yang  menjadi  dasar  monitoring NPHR harian. Berikut data monitoring hasil produksi unit 1 PLTU Tenayan:
Tabel 3.1.Monitoring produksi unit 1 PLTU Tenayan
TANGGAL KWH BRUTO (P bruto) (MWH) KWH NETO (P netto) (MWH) AUXILIARY POWER (MWH) COAL FLOW (ff) (TON/HARI) 1-Aug-20 1939,7 1651,35 288,35 1642 2-Aug-20 1985,55 1714,27 271,285 1664,5
TANGGAL KWH BRUTO (P bruto) (MWH) KWH NETO (P netto) (MWH) AUXILIARY POWER (MWH) COAL FLOW (ff) (TON/HARI) 3-Aug-20 2222,96 1932,95 290,01 1698 4-Aug-20 2384,6 2063,77 320,83 1914 5-Aug-20 2360,72 2061,67 299,05 1875 6-Aug-20 2301,21 2032,38 268,83 1876 7-Aug-20 2354,58 2052,36 302,22 1938 8-Aug-20 2415,44 2066,93 348,51 1941 9-Aug-20 2355,02 2043,26 311,76 1934 10-Aug-20 2300,41 2067,94 232,47 1923 11-Aug-20 2400,46 2085,95 314,51 1884 12-Aug-20 2382,44 2042,22 340,22 1840 13-Aug-20 2327,54 2027,75 299,79 1916 14-Aug-20 2380,21 2085,57 294,64 1839 15-Aug-20 1925,9 1657,78 268,12 1521 16-Aug-20 286,21 285,06 1,15 400 17-Aug-20 1667,3 1444,21 223,09 1341 18-Aug-20 2323,12 2057,8 265,32 1859 19-Aug-20 2352,2 2066,75 285,45 1822 20-Aug-20 2290,69 1987,67 303,02 1737 21-Aug-20 2293,46 2003,56 289,9 1773 22-Aug-20 2314,16 2044,09 270,07 1833 23-Aug-20 2347,34 2094,38 252,96 1799 24-Aug-20 2440,51 2098,22 342,29 1823 25-Aug-20 2368,28 2051,74 316,54 1829 26-Aug-20 2314,12 2044,05 270,07 1826 27-Aug-20 2357,21 2106,38 250,83 1783 28-Aug-20 2407,99 2076,47 331,52 1820 29-Aug-20 2372,49 2077,66 294,83 1859 30-Aug-20 2286,67 2008,79 277,88 1842 31-Aug-20 2382,69 2082,1 300,59 1811
Dalam  melakukan  monitoring NPHR harian pembangkit, dibutuhkan data hasil produksi dan konsumsi batubara  yang  dilakukan  selama  24  jam  dengan  kalori (NK)  rata-rata  batubara  adalah  3600  kCal/kg.  Dengan menggunakan  rumus NPHR  i/o seperti  yang  tertera  pada bab  2,  maka  data NPHR dapat  dihitung  seperti  yang tertera pada tabel 4.2 di bawah ini:
𝑁𝑃𝐻𝑅   = 𝐹𝐹𝑥 𝑁𝐾
𝑃 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜
𝑁𝑃𝐻𝑅   = 1642 𝑥 3600 1651,35

## 𝑁𝑃𝐻𝑅   =  3579,62 𝑘𝐶𝑎𝑙/𝑘𝑊ℎ
Dengan  melakukan  monitoring  NPHR  harian yang telah dilakukan periode agustus 2020 menggunakan metode  perhitungan  NPHR input  –  output (NPHR  I/O), terdapat  indikasi  peningkatan  nilai  NPHR  yang  linier terhadap meningkatnya nilai auxiliary power seperti yang tertera pada gambar 3.1.
Gambar 3.1. Grafik monitoring NPHR

## 3.1. Hasil Performance Test
Sesuai  hasil  olah  data performance  test yang dilakukan  pada  agustus  2020  menggunakan  metode heat loss , terjadi peningkatan NPHR.
Melalui  perolehan  data  yang  telah  didapatkan saat performance  test  unit,  auxiliary  power merupakan penyumbang nilai NPHR yang paling besar akibat adanya peningkatan  sebesar  1,64%.  Dengan  meningkatnya konsumsi  daya  tersebut,  maka  losses  NPHR  yang disebabkan oleh PS adalah:
𝐿𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 = (1% 𝑥 1,64%
1% ) 𝑥 438,26 13,07%

## 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 = 55,16 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑘𝑤ℎ
Dari  hasil  perhitungan NPHR  heat  loss,  break down  losses tersebut  dapat  ditampilkan  dengan  grafik seperti yang tertera pada gambar 3.2 berikut:
Gambar 3.2. . Grafik NPHR heat loss PLTU Tenayan
Berdasarkan  hasil  monitoring  dan  pengujian NPHR, maka didapatkan resume sebagai berikut:
Tabel 3.2. Resume NPHR N o Items Unit Referen si Aktu al Defisa si 1 Daya Brutto MW 111,82 98,15 -13,67 2 Daya Netto MW 99,4 85,64 -13,76 3 Pemakaia n Sendisi (PS) MW 12,42 12,52 0.1 4 Pemakaia n Sendiri (PS) % 11,11 12,75 1,64 5 NPHR heat loss kCal/kW h 2916 3354 438 6 NPHR input-
output
kCal/kW
h 2916 3378
462

## 3.2. Auxiliary Power
Mengambil  data auxiliary  power merupakan salah  satu scope wajib  yang  ada  saat  melakukan performance  test. Berdasarkan  data  yang  telah  diambil saat  melakukan performance  test unit,  terdapat  beberapa peralatan yang telah mengalami kelebihan konsumsi daya dengan  melakukan  perhitungan  seperti  yang  tertera  pada tabel 4.5 di bawah ini:
𝐺𝐴𝑃 𝑃𝑂𝑊𝐸𝑅  =  𝑀𝑊 𝐴𝑔𝑢𝑠𝑡𝑢𝑠 2020 − 𝑃𝑂𝑊𝐸𝑅 (𝑀𝑊) 𝐺𝐴𝑃 𝑃𝑂𝑊𝐸𝑅 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑢 =  0,869 − 0,886 𝐺𝐴𝑃 𝑃𝑂𝑊𝐸𝑅 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑢𝑚𝑝 =  0,010 𝑀𝑊
Tabel 3.3 Break down unit auxiliary power
Perubahan  konsumsi  daya  yang  bervariasi untuk  setiap  peralatan,  memiliki  permasalahan  yang berbeda.  Dengan  melakukan  konsep  pareto,  pembagian loss produksi yang paling besar hingga yang paling kecil dapat dapat dilakukan seperti gambar 3.3.
Gambar 3.3. Pareto auxiliary power
Selain memiliki efek terhadap NPHR, meningkatnya  konsumsi  daya main  auxiliary  power  unit akan  menimbulkan loss  production seperti  yang  tertera pada tabel 3.4.
No Peralatan Loss Power (MW) Loss Production (Rp /hari) 1 Sa Fan B 0,222 7.203.795,51 2 SA Fan A 0,204 6.625.819,07 3 BFP C 0,182 5.924.395,81 4 BFP A 0,074 2.403.783,73
POWER (MW) CURRENT (A) VOLTAGE Power Factor (Cos ɸ) MW A 0.886 113.667 5.960 0.764 0.896 0.010 B 0.882 113.667 5.970 0.756 0.888 0.006 A 0.092 12.000 5.970 0.862 0.107 0.015 B 0.091 12.000 5.963 0.839 0.104 0.013 C 0.101 11.567 5.960 0.787 0.094 -0.007 D 0.097 12.000 5.960 0.840 0.104 0.007 E 0.099 12.000 5.960 0.791 0.098 -0.001 A 0.290 0.000 0.000 #DIV/0! B 0.293 33.000 5.980 0.901 0.308 0.015 A 1.226 152.333 5.970 0.825 1.300 0.074 B 1.139 0.000 0.000 #DIV/0! C 1.117 147.667 5.970 0.851 1.300 0.183 A 1.142 142.000 5.960 0.682 1.000 -0.142 B 1.160 145.667 5.970 0.664 1.000 -0.160 A 0.624 90.333 5.960 0.889 0.829 0.205 B 0.672 91.000 5.970 0.950 0.894 0.222 A 0.827 86.667 5.950 0.876 0.782 -0.045 B 0.788 85.667 5.980 0.879 0.780 -0.008 A 0.220 26.000 5.960 0.823 0.221 0.001 B 0.270 #DIV/0! 0.000 #DIV/0! A 0.055 0.000 380.000 0.850 0.000 B 0.059 89.967 380.000 0.850 0.050 -0.009 A 0.112 0.000 0.000 0.850 0.000 B 0.112 211.000 380.000 0.850 0.118 0.006 A 0.061 94.000 380.000 0.734 0.045 -0.016 B 0.058 0.000 0.000 0.707 0.000 A 0.002 0.000 0.000 0.850 0.000 B 0.003 4.600 380.000 0.850 0.003 0.000 A 0.011 0.000 380.000 0.830 0.000 B 0.012 24.000 380.000 0.830 0.013 0.001 A 0.001 2.600 380.000 0.850 0.001 0.000 B 0.001 0.000 0.000 0.850 0.000 A 0.147 356.667 380.000 0.670 0.157 0.010 B 0.000 0.000 0.000 0.000 A 0.001 10.000 380.000 0.800 0.005 0.005 B 0.001 10.500 380.000 0.800 0.006 0.005 C 0.001 9.500 380.000 0.800 0.005 0.004 D 0.001 10.800 380.000 0.800 0.006 0.005 3 Condensate Pump 4 Boiler Feed Pump (BFP)
5 ID Fan
6.3 KV 1 Circulating Water Pump (CWP)
2 Cooling Fan
400 V 9 Closed Cooling Water Pump (CCWP)
10 Open Cooling Water Pump (OCWP) 6 SA Fan 7 PA Fan 8 HP Fan
14 Vapour Extractor Fan
15 ESP 16 Coal Feeder 11 Vacuum Pump 12 Gland Seal Fan 13 EH Oil Pump GAP POWER (MW) KOMISIONING AGUSTUS 2020 PERALATAN
No
No Peralatan Loss Power (MW) Loss Production (Rp /hari) 5 Cooling Fan A 0,0149 483.409,89 6 Condensate Pump B 0,0145 471.843,48 7 Cooling Fan B 0,0126 408.730,79 8 CWP A 0,0103 335.359,85 9 ESP 0,0099 320.845,95 Total Loss production per-hari 24,602,765.81 Tabel 3.4. Loss Production 4. Simpulan
Berdasarkan hasil analisa dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:
1. NPHR merupakan  indikator  kehandalan  dan  efisiensi PLTU.  Sebagai  indicator  kehandalan  unit, NPHR dipengaruhi  oleh  5  faktor  yaitu operator  controllable
(pengaruh  pengoperasian  unit) ,  plant  controllable
(pengaruh siklus produksi) , turbine component, boiler component, make up water.
2. Performance  test  merupakan  langkah  yang  harus dilakukan  untuk  mengetahui  penyebab  meningkatnya NPHR serta breakdown permasalahan  yang  terjadi pada  unit  PLTU.  Besar  nilai auxiliary  power akan mempengaruhi  daya  neto  yang  disuplai  oleh  PLTU sehingga  mempengaruhi  nilai NPHR yang  dimiliki oleh pembangkit. Meningkatnya nilai auxiliary power sebesar  1,64%  akan  meningkatkan NPHR sebesar 55,16  kCal/kWh  dan  menjadi losses terbesar  pada pareto NPHR . 3. Peningkatan  nilai auxiliary  power dominan  terjadi oleh  faktor  eksternal  yaitu  perubahan  beban  kerja motor  listrik  akibat  adanya  kerusakan  pada  peralatan yang  berpengaruh  seperti  pada SA  Fan yang disebabkan  karena  kebocoran tube  air  pre-heater dan BFP yang  disebabkan  oleh  kebocoran tube  HPH . Kerusakan  pada  beban BFP akan  mempengaruhi kinerja condensate  pump yang  berperan  sebagai supplier air  deaerator  yang  merupakan  sumber  air BFP. Vibrasi  dan  temperatur  merupakan  2  faktor internal  yang  menunjukkan  adanya  masalah  pada peralatan listrik. 2 faktor tersebut akan mempengaruhi kehandalan  peralatan  saat  beroperasi  seperti  yang terjadi  pada  motor cooling  fan dengan  vibrasi  >  5 mm/s dan  CWP  A  dengan  temperatur  >  60 o C. Meningkatnya nilai vibrasi dan temperatur
menandakan kerja motor listrik semakin berat
4. Management  auxiliary  power dengan  menggunakan metode mapping  pareto auxiliary  power merupakan
langkah  yang  harus  dilakukan  untuk  menemukan auxiliary  power  losses secara  tertata  dari  peringkat tertinggi  hingga  terendah  dan  memudahkan  untuk menemukan root cause failure peralatan auxiliary dan langkah  mitigasi seperti failure  defense  task  (FDT) serta perencanaan yang tepat dalam eksekusi.

## Daftar Pustaka
[1]  Nugroho,  Agung.  2006.  Metode  Pengaturan  Tenga Listrik  Dalam  Upaya  Penghematan  Bahan  Bakar Pembangkit dan Energi. Semarang: Jurnal Teknik Elektro – Fakultas Teknik Undip.
[2]  Zuhal.  1995.  Dasar  Teknik  Tenaga  Listrik  dan Elektronika Daya. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.
[3]  Kadir,  &  dkk.  2020.  Analisa  Sistem  Heat  Race  Net Plant  (NPHR)  di  NII  Tanasa  pada  Pembangkit  Tenaga Uap  dengan  Kapasitas  2  x  10  MW.  Kendari  :  Jurnal Ilmiah Teknik Mesin
[4] B.L.Theraja, 1988, Electrical Technology Volume II AC & DC Machines , India : S.chand