## ANALISIS KONDISI TAHANAN ISOLASI TRANSFORMATOR DAYA 125 MVA MENGGUNAKAN INDEKS POLARISASI TANGEN DELTA DAN BREAKDOWN VOLTAGE DI PLTU TENAYAN RAYA 2 X 110 MW
Usaha Situmeang 1 , Bagus Mulyanto 2 , Masnur Putra Halilintar 3 1,2,3 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Lancang Kuning Jl. Yos Sudarso km. 8 Rumbai, Pekanbaru, Telp. (0761) 52324 Email: 1 usaha@unilak.ac.id, 2 bagusmulyanto19@gmail.com, 3 masnur@unilak.ac.id
Abstract—  The  continuous  use  of  transformers  can  cause  the insulation  quality  of  the  transformer  to  decrease.  The  reduced insulation  quality  of  the  transformer  can  cause  damage  to  the transformer.  One  way  to  find  out  the  damage  that  occurs  in  the transformer insulation is to measure the insulation resistance. The measurement  of  insulation  resistance  aims  to  determine  the insulation  conditions between  the  winding and  ground or  between the  two  windings.  The  method  used  to  measure  the  insulation resistance is the Polarization Index, Tangent Delta, and Breakdown Voltage Methods. The result of this research is that the polarization index value of the transformer is stated to be in good condition with the IP HV-Ground value of 2.05, the IP LV-Ground value of 1.65, and  the  HV-LV  IP  value  of  2.05.  The  results  of  the  tangent  delta CHG  test  based  on  the  ANSI  C 57.12.90  standard  are  in  the good category.  This  is  because  the  value  of  the  tangent  delta  CHG  is smaller than 0.5%, which is 0.36%. The results of the tangent delta CHL  test  based  on  the  ANSI  C  57.12.90  standard  are  in  the  good category. This is because the value of the tangent delta CHL is less than 0.5%, which is 0.19%. The results of the tangent delta CLG test based  on  the  ANSI  C  57.12.90  standard  are  in  the  good  category. This is because the value of the tangent delta CLG is smaller than 0.5%, which is 0.24%. Then the quality of transformer insulation in 2021 is better than 2020. This happens because the value of power losses in CHG, CLG, and CHL in 2021 is smaller than in 2020. The breakdown voltage test results show good conditions with a value of more than 50 kV.
Keywords: Breakdown Voltage, Insulation Resistance, Polarization Index, Transformer, and Tangen Delta.
Intisari—  Penggunaan  transformator  secara  terus  menerus dapat  menyebabkan  kualitas  isolasi  transformator  menurun. Kualitas isolasi transformator yang menurun dapat menyebabkan  kerusakan  pada  transformator.  Salah  satu  cara yang  dilakukan  untuk  mengetahui  kerusakan  yang  terjadi  pada isolasi  transformator  adalah  dengan  melakukan  pengukuran tahanan  isolasi.  Pengukuran  tahanan  isolasi  bertujuan  untuk mengetahui  kondisi  isolasi  antara  belitan  dengan  ground  atau antara  dua  belitan.  Metode  yang  digunakan  untuk  melakukan pengukuran  tahanan  isolasi  adalah  Metode  Indeks  Polarisasi, Tangen  Delta,  dan  Breakdown  Voltage.  Hasil  dari  penelitian  ini adalah  nilai  indeks  polarisasi  transformator  dinyatakan  dalam kondisi  baik  dengan  nilai  IP  HV-Ground  2,05,  nilai  IP  LV- Ground  1,65,  dan  nilai  IP  HV-LV  adalah  2,05.  Hasil  uji  tangen delta CHG berdasarkan standar ANSI C 57.12.90 berada dalam
ketegori baik. Hal ini dikarenakan nilai tangen delta CHG, CHL, dan  CLG  lebih  kecil  dari  0,5  %.  Hasil  pengujian  Breakdown Voltage  pada  tahun  2021  berdasarkan  standar  IEC  60422-2013 menunjukkan kondisi isolasi transformator berada dalam kondisi yang bagus dengan nilai lebih dari 50 kV.
Kata Kunci: Breakdown Voltage, Indeks Polarisasi,
Transformator, Tahanan Isolasi, dan Tangen Delta.

## I. P ENDAHULUAN
Di  era  globalisasi  energi  listrik  memiliki  peran  penting dalam kemajuan pembangunan nasional. Setiap pembangunan yang  dilakukan  memerlukan  energi  listrik.  Kebutuhan  energi listrik  pada  tahun  2016  hingga  tahun  2050  diproyeksikan meningkat  lebih  dari  7  kali  lipat.  Semula  pada  nilai  230,14 TWh menjadi 1.611 TWh. Oleh sebab itu kebutuhan atas energi listrik  menjadi  meningkat  seiring  dengan  pembangunan nasional.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  listrik  tersebut diperlukan  pembangkit  listrik  seperti  yang  ada  di  PLTU Tenayan 2 X 110 MW Pekanbaru- Riau.
PLTU  Tenayan  2  X  110  MW  merupakan  salah  satu pembangkit  yang  dimiliki  oleh  PT.PLN  (Persero)  Unit  Induk Pembangkitan  Sumatera  Bagian  Utara  (UIKSBU)  yang bergerak  dalam  bidang  penyediaan  tenaga  listrik.  Salah  satu peralatan listrik yang terpenting pada PLTU Tenayan 2 X 110 MW  adalah  transformator  daya.  Transformator  daya merupakan suatu peralatan tenaga listrik yang berfungsi untuk menaikkan  tenaga  atau  daya  listrik  dari  pembangkit  untuk kemudian  disalurkan  ke  Gardu  Induk[1].  Transformator  daya memiliki  peran  penting  dalam  sistem  tenaga  listrik  sehingga apabila  terjadi  kerusakan  dapat  menyebabkan  kerugian  yang sangat  besar.  Untuk  menghindari  terjadinya  kerusakan  pada transformator  daya  diperlukan  perawatan.  Salah  satu  bagian penting  yang  harus  selalu  dirawat  pada  transformator  daya adalah bagian isolasinya.
Isolasi  Transformator  berfungsi  untuk  mengisolasi  antara bagian  yang  bertegangan  dengan  bagian  yang  tidak bertegangan serta untuk mengisolasi bagian-bagian antara fasa yang  bertegangan[2].  Penggunaan  transformator  secara  terus menerus  dapat  menyebabkan  kualitas  isolasi  transformator menurun.  Kualitas  isolasi  transformator  yang  menurun  dapat menyebabkan  kerusakan  pada  transformator.  Salah  satu  cara
yang dilakukan untuk mengetahui kerusakan yang terjadi pada isolasi  transformator  adalah  dengan  melakukan  pengukuran tahanan  isolasi.  Metode  yang  digunakan  untuk  melakukan pengukuran  tahanan  isolasi  adalah  Metode  Indeks  Polarisasi, Tangen Delta, dan Breakdown Voltage.
Metode  indeks  polarisasi  bertujuan  untuk  menentukan keadaan isolasi antara dua belitan atau antara belitan dan bumi. Dengan mentransfer sumber arus searah, nilai resistansi isolasi dalam  megaohm  meter  yang  biasanya  memiliki  kapasitas  uji 500  V,  1000  V,  2500  V  dan  5000  V.  Tahanan  isolasi  yang diukur merupakan fungsi dari arus bocor yang melalui isolasi atau arus yang melewati jalur kebocoran pada permukaan luar. Hal  ini  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  seperti  suhu, kelembapan  dan  jalur  kebocoran  ke  permukaan  yang dipengaruhi  oleh  adanya  kotoran  yang  menempel  pada insulasi[3].
Metode tangen delta merupakan salah satu metode pengujian untuk  mengetahui  kondisi  isolasi  transformator.  Kegagalan yang  terjadi  dalam  pengeoperasian  peralatan  listrik  tegangan tinggi sering kali merupakan akibat dari tidak baiknya kondisi insulasi.  Metode  tangen  delta  dapat  memprediksi  keadaan isolasi pada transformator. Pengujian tangen delta menunjukkan kekuatan isolasi, kehilangan daya dielektrik dan kelembaban berbagai macam bahan isolasi[4].
Metode  Breakdown  Voltage  bertujuan  untuk  mengetahui kemampuan  minyak  isolasi  dalam  menahan  stres  tegangan. Minyak  yang  jernih  dan  kesing  akan  menunjukkan  nilai tegangan  tembus  yang  tinggi.  Air  bebas  dan  partikel  solid maupun  gabungan  dari  keduanya  dapat  menurunkan breakdown  voltage  secara  dramatis.  Rendahnya  nilai breakdown  voltage  menandakan  adanya  kontaminan  dan tingginya  nilai  breakdown  voltage  belum  menjadi  jaminan bebasnya dari kontaminan[5].
Berdasarkan  uraian  diatas  peneliti  ingin  melakukan penelitian tentang analisa kondisi tahanan isolasi transformator daya dengan  menggunakan  metode Indeks Polarisasi, Tangen Delta, dan Breakdown Voltage di PLTU Tenayan Raya 2 x 110 MW.

## II. LANDASAN TEORI
a. Transformator
Transformator adalah suatu peralatan listrik elektromagnetik statis  yang  berfungsi  untuk  memindahkan/mengubah  energi listrik  dari  satu  rangkaian  listrik  ke  rangkaian  listrik  lainnya, dengan  frekuensi  yang  sama  dan  perbandingan  transformasi tertentu[6].  Transformator  merupakan  salah  satu  alat  listrik yang banyak digunakan pada bidang tenaga listrik dan bidang elektronika.  Berdasarkan  prinsip  induksi  elektromagnetis  dan dimana  perbandingan  tegangan  antara  sisi  sekunder  dan  sisi primer  berbanding  lurus  dengan  perbandingan  jumlah  lilitan serta berbanding terbalik dengan perbandingan arusnya.

## b. Tahanan Isolasi
Tahanan  isolasi  adalah  tahanan  yang  terdapat  diantara  dua kawat saluran yang diisolasi satu sama lain atau tahanan antara satu  kawat  saluran  dengan  tanah[7].  Tahanan  isolasi didefinisikan  sebagai  suatu  yang  diukur  dari  isolasi  antara
belitan dan inti besi pada trafo. Tahanan isolasi bertujuan agar dapat membatasi arus antara belitan dan inti besi.

## c. Metode Indeks Polarisasi
Metode  indeks  polarisasi  adalah  método  yang  umum dilakukan dengan memberikan tegangan DC dan merepresentasikan kondisi isolasi dengan satuan megaohm[8]. Tujuan  dari  pengujian  indeks  polarisasi  adalah  untuk memastikan  peralatan  yang  digunakan  layak  digunakan. Umumnya indeks polarisasi membandingkan resistansi dalam satuan menit dan dalam satuan puluhan menit.

## d. Metode Tangen Delta
Salah satu pengujian yang dilakukan terhadap minyak isolasi adalah pengujian tangen delta. Metode Tangen Delta adalah tes diagnostik yang dilakukan pada isolasi kabel dan belitan[9].

## e. Metode Breakdown Voltage
Pengujian  Breakdown  Voltage  adalah  pengujian  tegangan ketika  isolator  sudah  tidak  sanggup  menghadapi  tekanan berupa medan listrik diantara elektroda yang mempunyai beda potencial sehingga isolator berubah menjadi konduktor [10].

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Metode pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dimana  data  yang  diperoleh  merupakan  data  dalam  bentuk angka-angka untuk dilakukan proses perhitungan dan dianalisis. Metode  ini  digunakan  untuk  mengolah  data  dengan menggunakan  rumus-rumus  tertentu  yang  berkaitan  dengan penelitian.  Pengumpulan  data  dilakukan  untuk  mendapatkan data-data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini.  Data  yang dikumpulkan berupa spesifikasi transformator, data pengukuran FAT, data assessment, data Indeks Polarisasi, Data Tangen  delta,  dan  data  Breakdown  Voltage  pada  tahun  2020 dan 2021. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data  transformator  pada  Tahun  2020  dan  Tahun  2021  dan melakukan pengukuran pada transformator dengan menggunakan  alat-alat  ukur  pada  setiap  metode  yang digunakan.  Untuk  pengujian  Indeks  Polarisasi  menggunakan alat Megger MIT 1025, pengujian Tangen Delta menggunakan alat  bantu  Omicron  CPC  100,  dan  pengujian Breakdown Voltage menggunakan alat HCJ-9905B. Setelah data terkumpul dilakukan pengolahan dan analisis terhadap kondisi daya tahan isolasi transformator. Analisa yang dilakukan berdasarkan hasil uji Indeks Polaritas, Tangen Delta, dan Breakdown Voltage di PLTU Tenayan 2 X 110 MW adalah dengan membandingkan hasil  uji  berdasarkan  standar  yang  digunakan  pada  setiap  uji yang  dilakukan.  Standar  uji  yang  digunakan  adalah  IEEE C57.152-2013  untuk  pengujian  Indeks  Polarisasi,  ANSI  C 57.12.90  untuk  pengujian  tangen  delta,  dan  IEC  60422-2013 untuk  pengujian  breakdown  voltage.  Standar  tersebut digunakan berdasarkan standar yang digunakan PLTU Tenayan Raya saat dilakukan assessment transformator. Alur penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Flowchart Penelitian

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Analisis Data
Pengujian
Tahanan Isolasi
Transformator
1. Indeks Polarisasi
Hasil  indeks  polarisasi  pada  data  Factory  Acceptance Testing (FAT) di temperatur 29 ◦C dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Indeks Polarisasi FAT Indeks Polarisasi HV – Ground 1,52 LV – Ground 1,61 HV – LV 1,54
Nilai indeks polarisasi berdasarkan data Factory Acceptance Testing  (FAT)  yang  diukur  dengan  temperatur  29  ◦C  dapat disimpulkan keseluruhannya dalam kondisi cukup berdasarkan standar IEE C57.152- 2013. Hal ini dikarenakan nilai IP HV – Ground adalah 1,52, nilai IP LV – Ground adalah 1,61, dan nilai IP HV-LV adalah 1,54. Sehingga transformator ini layak untuk dioperasikan.
Perhitungan  nilai  Indeks  Polarisasi  pada  tahun  2020  dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut.
Tabel 2. Hasil Indeks Polarisasi Tahun 2020 Indeks Polarisasi HV – Ground 2,99 LV – Ground 1,25 HV – LV 2,12
Nilai indeks polarisasi pada LV- Ground adalah sebesar 1,25 yang  berarti  dipertanyakan.  Nilai  Indek  Polarisasi  HV  – Ground dan HV – LV berada dalam kondisi yang baik. Hal ini dikarenakan nilai IP HV -Ground dan nilai IP HV- LV adalah 2,99 dan 2,12. Karena nilai Indeks Polarisasi LV- Ground 1,25 diperlukan uji kadar minyak dan tangen delta untuk mengetahui apakah transformator dalam kondisi baik.
Perhitungan  nilai  Indeks  Polarisasi  pada  tahun  2021  dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut.
Tabel 3. Hasil Indeks Polarisasi Tahun 2021 Indeks Polarisasi HV – Ground 2,05 LV – Ground 1,50 HV – LV 2,05
Nilai  indeks  polarisasi  transformator  dinyatakan  dalam kondisi baik. Hal ini dikarenakan nilai IP HV- Ground, IP LV- Ground, dan HV-LV adalah 2,05, 1,65, dan 2,05. Berdasarkan IEEE  C57.152-  2013  dapat  disimpulkan  transformator  dalam kondisi baik.  Rekapitulasi  hasil pengukuran Indeks Polarisasi dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Rekapitulasi Hasil Pengukuran Indeks Polarisasi

## 2. Analisis Pengaruh Resistansi Terhadap Waktu
Resistansi  adalah  kemampuan  suatu  bahan  benda  untuk menghambat  atau  mencegah  aliran  arus  listrik.  Arus  listrik adalah  banyaknya  muatan  listrik  yang  mengalir  dalam  suatu rangkaian  listrik  dalam  tiap  satuan  waktu.  Semakin  lama pengukuran  waktu  yang  dilakukan  maka  semakin  besar  nilai resistansi.

## 3. Pengujian Tangen Delta
Berdasarkan  hasil  pengujian  pada  kondisi  Factory Acceptance  Testing  (FAT)  kondisi  trafo  dalam  kondisi  yang baik karena nilai uji tg δ % lebih kecil dari 0,5%.
Data  pengujian  tangen  delta  pada  tahun  2020. Perhitungan hasil  pengujian  tangen  delta  CHG  dapat  dilihat  pada  Tabel  4 sebagai berikut.
Tabel 4 Hasil Pengujian Tangen Delta Tahun 2020
Penguk uran Tegangan (V) Kuat Arus (mA) Watts (P) Pf % Cap (pF) CHG 10,000 12.397 0.388 0.303 3986.2 CLG 10,000 36.219 0.889 0.237 11645.4 CHL 10,000 16.908 0.342 0.196 5436.4
Hasil uji tangen delta CHG berdasarkan standar tangen delta berada  dalam  ketegori  baik.  Hal  ini  dikarenakan  nilai  tangen delta CHG lebih kecil dari 0,5 % yaitu 0,31 %. Hasil uji tangen delta  CLG  berdasarkan  standar  tangen  delta  berada  dalam ketegori baik. Hal ini dikarenakan nilai tangen delta CLG lebih kecil  dari  0,5  %  yaitu  0,24  %.  Hasil  uji  tangen  delta  CHL berdasarkan  standar  tangen  delta  berada  dalam  ketegori  baik. Hal ini dikarenakan nilai tangen delta CHL lebih kecil dari 0,5 % yaitu 0,20 %.
Data pengujian tangen delta pada Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5 Hasil Pengujian Tangen Delta Tahun 2020
Penguk uran Tegang an
(V)
Kuat Arus (mA)
Watts
(P) Pf %
Cap (pF) CHG 10,000 12,486 0,454 0,3642 3,9707 CLG 8,000 29,335 0,582 0,2484 11,658 CHL 10,000 17,093 0,328 0,1923 5,4399
Hasil uji tangen delta CHG berdasarkan standar tangen delta berada  dalam  ketegori  baik.  Hal  ini  dikarenakan  nilai  tangen delta CHG lebih kecil dari 0,5 % yaitu 0,36 %. Hasil uji tangen delta  CLG  berdasarkan  standar  tangen  delta  berada  dalam ketegori baik. Hal ini dikarenakan nilai tangen delta CLG lebih kecil  dari  0,5  %  yaitu  0,24  %.  Hasil  uji  tangen  delta  CHL berdasarkan  standar  tangen  delta  berada  dalam  ketegori  baik. Hal ini dikarenakan nilai tangen delta CHL lebih kecil dari 0,5 % yaitu  0,19  %.  Rekapitulasi  perbandingan  nilai  Tangen  Delta dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Rekapitulasi Hasil Pengukuran Tangen Delta
4. Analisis Pengaruh Arus Resistif (IR) Terhadap Losses Daya Tahun 2020
Untuk menetukan nilai IR pada isolasi transformator adalah sebagai berikut.
Perhitungan Nilai IR CHG pada Tahun 2020 𝐼 𝑅 = 0,388 10000 (1) 𝐼 𝑅 = 0,0000388 𝐴
𝐼 𝑅 = 0,0388 𝑚𝐴
Perhitungan Nilai IR CLG pada Tahun 2020
𝐼 𝑅 = 0,889 10000 (2) 𝐼 𝑅 = 0,0000889 𝐴
𝐼 𝑅 = 0,0889 𝑚𝐴
Perhitungan Nilai IR CHL pada Tahun 2020
𝐼 𝑅 = 0,342 10000 (3) 𝐼 𝑅 = 0,0000342 𝐴

## 𝐼 𝑅 = 0,0342 𝑚𝐴
Rekapitulasi perhitungan nilai Arus Resistif (IR) pada Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6 Data Nilai IR pada Tahun 2020 CHG CLG CHL Losses Daya (Watt) 0.388 0.889 0.342 Tegangan (V) 10.000 10.000 10.000 Arus Resistif (mA) 0.0388 0.0889 0.0342
Besar  pegaruh  nilai  Arus  Resistif  (IR)  terhadap  rugi-rugi daya transformator pada Tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Pengaruh Ir Terhadap Rugi-Rugi Daya Trafo Tahun 2020
5. Analisis Pengaruh Arus Resistif (IR) Terhadap Losses Daya Tahun 2021
Untuk  menetukan nilai IR pada isolasi transformator dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut.
Perhitungan Nilai IR CHG pada Tahun 2021

## 𝐼
𝑅 = 0,454 10000 (4)
𝐼 𝑅 = 0,0000454 𝐴

## 𝐼 𝑅 = 0,0454 𝑚𝐴
Perhitungan Nilai IR CLG pada Tahun 2021
𝐼 𝑅 = 0,582 8000 (5) 𝐼 𝑅 = 0,00007275 𝐴
𝐼 𝑅 = 0,07275 𝑚𝐴 Perhitungan Nilai IR CHL pada Tahun 2021
𝐼 𝑅 = 0,328 10000
(6) 𝐼 𝑅 = 0,0000328 𝐴

## 𝐼 𝑅 = 0,0328 𝑚𝐴
Rekapitulasi  perhitungan  nilai  Arus  Resistif  (IR)  pada Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7 Data Nilai IR pada Tahun 2021 CHG CLG CHL Losses Daya (Watt) 0.454 0.582 0.328 Tegangan (V) 10.000 8.000 10.000 Arus Resistif (mA) 0.0454 0.07275 0.0328
Besar pegaruh nilai Arus Resistif (IR) terhadap rugi-rugi daya transformator pada Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Pengaruh Ir Terhadap Rugi-Rugi Daya Trafo Tahun 2021 Berdasarkan  Gambar  5  semakin  tinggi  nilai  losses  daya, maka  semakin besar pula nilai arus resistif. Nilai arus resistif
berbanding lurus dengan nilai losses daya. Semakin tinggi nilai arus resistif maka semakin buruk kondisi isolasi transformator. Sebaliknya jika semakin kecil nilai arus resistif maka semakin baik kondisi isolasi transformator.

## 6. Analisis Data Pengujian Breakdown Voltage
Nilai Breakdown Voltage pada kondisi Factory Acceptance Testing (FAT) adalah 52,6 kV. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan  minyak  trafo  dalam  kondisi  yang  bagus  sesuai dengan standar breakdown voltage.
Data Breakdown Voltage pada saat pemeriksaan tahun 2020. Perhitungan  Breakdown  Voltage  pada  tahun  2020  adalah sebagai berikut.
Vb rata-rata = 48,1+50,3+60,7+51,1+66,2+69,4 6 (7) = 345,8 6 Vb rata-rata = 57,6 kV
Nilai  Breakdown  Voltage  pada  pemeriksaan  tahun  2020 adalah 57,6 kV. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan minyak trafo dalam kondisi yang bagus sesuai dengan standar breakdown voltage.
Data Breakdown Voltage pada saat pemeriksaan tahun 2021. Perhitungan  Breakdown  Voltage  pada  tahun  2021  adalah sebagai berikut.
Vb rata-rata = ∑ 𝑢1+𝑢2+𝑢3+𝑢4+𝑢5+𝑢6 𝑛 𝑖 6 (8) = 51,7+45,5+58,6+52,8+43,7+51,3 6 = 303,6 6 Vb rata-rata = 50,6 kV
Nilai  Breakdown  Voltage  pada  pemeriksaan  tahun  2021 adalah 50,6 kV. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan minyak trafo dalam kondisi yang bagus sesuai dengan standar breakdown  voltage.  Perbandingan  nilai Breakdown  Voltage dapat dilihat pada Gambar 6.
Gambar 6. Perbandingan Nilai Breakdown Voltage
Berdasarkan Gambar  6 pada  Tahun 2020 nilai pengukuran breakdown  voltage  sangat  tinggi  dibandingkan  dengan pengukuran tahun 2021 dan FAT. Hal ini menyebabkan kondisi minyak isolasi dalam menahan tegangan pada tahun 2020 lebih baik dari tahun 2021. Tetapi kondisi minyak isolasi pada tahun 2021  berdasarkan  standar  breakdown  voltage  berada  dalam kondisi yang bagus, sehingga dapat digunakan dalam menahan stress tegangan.

## V. KESIMPULAN
Hasil penelitian tahanan isolasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan  nilai  Indeks  Polarisasi  transformator  dinyatakan dalam  kondisi  baik  berdasarkan  standar  IEEE  C57.152,2013 dengan nilai IP HV-Ground 2,05, nilai IP LV-Ground 1,65, dan nilai IP HV-LV adalah 2,05. Hasil uji tangen delta berdasarkan standar ANSI C 57.12.90 berada dalam ketegori baik. Hal ini dikarenakan nilai tangen delta CHG, CHL, dan CLG lebih kecil dari  0,5  %.  Hasil  pengujian Breakdown  Voltage pada  tahun 2021  berdasarkan  standar  IEC  60422-2013  menunjukkan kondisi isolasi transformator berada dalam kondisi yang bagus dengan nilai lebih dari 50 kV.

## REFERENSI
[1] S. Bahri, R. Gianto, dan M. I. Arsyad, “Studi Pertambahan Beban
Transformator Daya Pada Gardu Induk Parit Baru PT . PLN
( Persero ) Cabang Pontianak,” Online , vol. 2, hal. 8, 2015, [Daring]. Tersedia pada: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jteuntan/article/view/11265.
[2] Hermawan, A. Syakur, dan I. Iryanto, “Analisis Gas Terlarut Pada Minyak Isolasi Transformator Tenaga Akibat Pembebanan dan Penuaan,” vol. 32, no. 3, 2011.
[3] M. F. Robbani, D. Nugroho, dan G. Gunawan, “Penentuan Kelayakan Tahanan Isolasi Pada Transformator 60 MVA Di Gardu Induk 150 kV Tegal Dengan Menggunakan Indeks Polarisasi, Tangen Delta, Dan Breakdown Voltage,” Elektrika , vol. 12, no. 2, hal. 60, 2020, doi: 10.26623/elektrika.v12i2.2721.
[4] L. Abidin, “Pengujian Dissipation Factor pada Transformator dengan Jumper dan tanpa Jumper Bushing,” Energi & Kelistrikan , vol. 11, no. 2, hal. 189–196, 2019, doi: 10.33322/energi.v11i2.762.
[5] R. Idris, “Analisis Hasil Pengujian Tahanan Isolasi Berdasarkan Hasil Uji Indeks Polarisasi, Breakdown Voltage, dan Tangen Delta,” 2020.
[6] Badaruddin dan F. A. Firdianto, “ANALISA MINYAK
TRANSFORMATOR PADA TRANSFORMATOR TIGA FASA DI PT X,” 2016.
[7] A. Makkulau, N. Pasra, dan R. R. Siswanto, “Pengujian Tahanan
Isolasi Dan Rasio Pada Trafo Ps T15 Pt Indonesia Power Up
Mrica,” vol. 10, no. 1, hal. 21, 2018.
[8] A. M. Suganda, “Analisa Kualitas Tahanan Isolasi Transformator Daya,” Sinusoida Vol. XXIII No. 2 , Desember 2021 , vol. XXIII, no. 2, hal. 1–10, 2021.
[9] M. S. Anindyantoro, “Analisa tahanan isolasi pada transformator tenaga di gardu induk wonogiri,” 2018.
[10] I. Nyoman Oksa Winanta et al. , “Studi Tegangan Tembus Minyak Transformator,” Ojs.Unud.Ac.Id , vol. 6, no. 3, 2019, [Daring]. Tersedia pada: https://ojs.unud.ac.id/index.php/spektrum/article/download/52807/3 1268.