ISSN 2746-0576, Vol 3, No 1, 2022, 33-42
Pengenalan  Pembangkit  Listrik  Skala  Pikohidro  Model Kanal  ditempatkan  pada  Saluran  Irigasi  Kapasitas  300
Watt (Introduction of Picohydro Scale Power Plant a Canal Model is placed on Irrigation Canals Capacity of 300 Watt) Muhammad Suyanto 1* , Syafriyudin 2 , Subandi 3
Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta, Yogyakarta 1,2,3 myanto@akprind.ac.id 1* , dien@akprind.ac.id 2 , Subandistmt@akprind.ac.id 3

## Riwayat Artikel
Diterima pada 28 Februari 2022 Revisi 1 pada1 Maret 2022 Revisi 2 pada 7 Juni 2022 Revisi 3 pada 15 Juli 2022 Disetujui pada 21 Juli 2022

## A bstract
Purpose: The potential of alternative energy that is quite realistic can be used as one of the studies in new and renewable energy. such as the flow of irrigation water and solar energy that is always there, in  the  territory  of  Indonesia.  The  purpose  of  community  service, namely  the  introduction  of  hybrid  pico-hydro,  is  used  for  street lights, around the neighborhood.
Method: This  community  service,  utilizing  irrigation  flows  to create  a  small-scale  power  generation  system  is  named  (pico- hydro). To increase the output power capacity, a hybrid system is made, namely picohydro (Ph) and solar panels so that charging the battery is faster so that the power is greater.
Limitation: The picohydro generator, equipped with a water canals, aims to raise the water level and focus the flow into the mill. Result: The test results on pico-hydro generate a voltage on a DC generator  of  13.2V  and  a  current  of  2.3A.  While  the  solar  panel generates an output voltage of 13.43V and a current of 2.23A. Contribution: The conclusion is that the higher the rotation of the waterwheel, the voltage and current of the generator will follow up. As well as  solar panels the getting hotter,  the sun's light increases, the voltage and current increase.
Keywords: Picco-hydro, solar panels, water canals, batteries How  to  Cite: Suyanto,  M.,  Syafriyudin,  S.,  Subandi,  S.  (2022). Pengenalan  Pembangkit  Listrik  Skala  Pikohidro  Model  Kanal ditempatkan  pada  Saluran  Irigasi  Kapasitas  300  Watt. Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 3(1), 33-42.

## 1. Pendahuluan
Potensi yang menghasilkan energi terbarukan, sangat besar manfaatnya dan dapat dijadikan suatu kajian dalam  konversi  energi,  baru  terbarukan  dengan  memanfaatkan  aliran  irigasi  (Muhammad  Suyanto, 2014).  Pengabdian  pada  masyarakat  kali  ini,  membuat  sebuah  sistem  pembangkit  listrik  skala  kecil diberi nama (pikohidro) (Alipan, 2018; Hakim, 2019). Untuk menambah kapasitas daya keluaran dibuat sistem hibrid terdiri dari dua sumber yaitu pikohidro (Ph) dan solar cell agar pengisian baterai lebih cepat  dan  daya  lebih  besar  (Chamdareno,  Nuryanto,  &  Dermawan,  2019).  Pembangkit  listrik  hibrid telah  dirancang  dengan  mengkombinasikan  pembangkit  listrik,  dari  konversi  tenaga  air  dengan pembangkit dari panel surya (Rokhman & Sofwan, 2019) (Apriyanto & Alfi, 2019). Dari hasil desain pembangkit listrik tenaga surya, diperoleh tegangan besar 13,43V dan arus 2,23A dan  uji coba pada Pikohidro dihasilkan tegangan generator searah 13,2V dan arus listrik 2,3A.
Hasil pengujian pikohidro yang dilakukan, pada aliran irigasi persawahan diketahui nilai debit terendah 0,210 m 3 /s pada jam 13.00 WIB, debit tertinggi pada diperoleh data sebesar 0,224 m 3 /s pada jam 12.00 WIB.  Pada  perhitungan  efisiensi  kincir  model  kanal,  dengan  model  kanal  diperoleh  nilai  besaran efisiensi 12 %, adapun pada pikohidro diperoleh nilai efisiensi 10 % dan pada solar cell, dengan ukuran 50  Wp  menghasilkan  nilai  efisiensi  sebesar  14  %  (M  Suyanto,  Subandi,  Syafriyudin,  &  Mubarok, 2020).
Pada pengujian performansi kincir air, cara yang terbaik memperlihatkan nilai besaran torsi, banyaknya putaran,  dan  tenaga  koversi  yang  diperoleh  dari  kecepatan  relatif  air  yang  mengalir  di  diarea  kincir terpasang.  Hasil  yang  diperoleh  pada  uji  pertama,  laju  kecepatan  air  mengalir  sebesar  2,50  m/s, sedangkan putaran poros kincir sebesar 79,78 rpm, torsi rata-rata pada poros 58,98 Nm, maka energi listrik dihasilkan sebesar 510,67 W. Sehingga diperoleh  hasil kinerja dari kincir air model kanal, dari hasil  analisis  menunjukkan  hasil  uji  coba  yang  terbaik  (Jamlay,  Sule,  &  Hasan,  2016) (Syafriyudin, Mujiman, & Atmoko, 2018).
Berdasarkan  pendahuluan  diatas  maka  sistem  hibridlah  yang  cocok  untuk  lokasi  penempatan pembangkit listrik skala pikohidro model kanal di tempatkan pada saluran irigasi untuk kapasitas 300 watt. Dari dua sumber energi alternatif tersebut kemudian dihubungkan secara seri. Alat ini didesain menggunakan sistem kanal air, mempunyai tujuan supaya ketinggian permukaan air naik dan aliran air terarah,  masuk  menuju  ke  kanal  pintu  kincir  air.  Hasil  yang  diperoleh  dari  pengujian  kincir  dengan model  kanal,  adalah  membuat  suatu  sistem  kanal  air pada  pikohidro  (Ph)  dengan  panel  surya, menaikkan daya keluaran yang dihasilkan pembangkit pikohidro lebih maksimal.

## 2. Metode
Metode yang dikenalkan, dalam pelaksanaa pemasangan peralatan pengenalan pembangkit listrik skala pikohidro  model  kanal  di  tempatkan  pada  saluran  irigasi  kapasitas  300  watt,  sebagaimana  dalam pelaksanaan pengabdian dimasyarakat sebagai berikut:

## Tahapan awal pelaksanna di masyarakat
Keperdulian masyarakat setempat dengan adanya, pemasangan pikohidro dalam pelaksanaan program pengabdian  di  wiyahnya  sangat  diharapkan,  dimana  pelaksanaannya  dilakukan  secara  bersama,    dan masyarakat sangat merespon sekali, jika dilihat saat dilakukan diskusi pada pertemuan warga setempat. Lokasi dimana pikohidro akan diterapkan sebgai pembangkit listrik dengan aliran irigasi model kanal, dengan memanfaatkan aliran air yang cukup deras mereka dengan tangan terbuka, melakukan gotong royong sebagai upaya terealisasinya sebuah pembangkit listrik pikohidro yang direncanakan. a. Selama pelaksanaan program, masyarakat turut serta  membantu,  melakukan pengambilan data awal mencarikan  lokasi  dimana  kincir  air  akan  dipasang.  Dalam  hal  ini,  melihat  dimana  kapasitas  air irigasi yang memadai, untuk keperluan penempatan kincir yang akan dipasang terlihat membantu pelaksanaan.
b. Masyarakat setempat dengan senang hati, membantu pelaksanaan dalam pembuatan kincir air yang bersekala pikohidro.
c. Selain  daripada  itu  masyarakat  juga,  menyediakan  tenaga  baik  tukang    batu  maupun  las  secara bergantian selama pembuatan maupun dalam pemasanga kincir air dengan model kanal.
Permasalahan  pemasangan  pembangkit  listrik  pikohidro,  yang  dipasang  di  lokasi  dusun  Singosaren Wukirsari, dengan memanfaatkan saluran irigasi persawahan, merupakan  solusi yang ditawarkan, tim dosen pelaksana  melibatkan  warga  setempat  dan  mahasiswa jurusan Teknik  elektro  Institut  Sains  & Teknologi AKPRIND Jogjakarta. Tim pelaksana berharap permasalahan tentang pemanfaatan irigasi sebagai  pembangkit  listrik  kapasitas  kecil  (pikohidro),  Energi  listrik  yang  dihasilkan  dapat  dipakai sebagai,  sarana  produktif  pertukangan,  maupun  sebagai  penerangan  jalan  umum  diwilayahnya. Sehingga tidak merugikan masyarakat dari segi pemakaian energi listrik dari aliran listrik PLN. Seperti diperlihatkan pada Gambar 1. memperlihatkan diskusi bersama masyarakat setempat.

## Gambar 1. Diskusi bersama masyarakat sinkronisasi program

## Tahap persiapan peralatan

## Alat dan Bahan
Realisasi pemasangan peralatan pembangkit listrik pikohidro, banyak digunakan beberapa komponen- komponen  yang  berkaitan antara  satu  dengan  yang  lainnya,  Hal  tersebut  pembangkit  yang  dipasang menggunakan sistem Hibrid, yaitu gabungan dari pikohidro dengan panel surya. Oleh karena diperlukan beberapa  peralatan  yang  harus  dipasang  untuk  mendukung  terciptanya  sebuah  pembangkit  berskala pikohidro dengan system hibrid sebagai berikut:
1. Personal komputer
2. Alat ukur tegangan dan arus (multimeter)
3. Alat ukur putaran (tachometer)
4. Alat ukur kuat sinar matahari (luxmeter)
5. Beberapa kunci pas ring.
Bahan-bahan  pendukung  mekanis  dan  elektris,  yang  diperlukan  untuk  dipasang  pada  kerangka pembangkit pikohidro adalah sebagai berikut:
1. Satu keping panel surya kapasitas 50 Wp, mengubah sinar matahari menjadi listrik
2. Solar charge controller (SCC), mengatur fungsi pengisian baterai
3. Baterry 35 Ah, untuk menyimpan energi lisrik
4. Inverter 300 W, berfungsi merubah tegangan DC menjadi AC
5. Generator DC 12-18 V, 15 A, merubah putaran dari kincir menjadi energi listrik
6. Kerangka alat sebagai tempat penghubung seluruh komponen
7. Penyekat berupa kanal berfungsi mengarahkan air supaya masuk ke pintu jumping water
8. Poros atau besi panjang sebagai (as) kincir air, meneruskan tenaga mekanis ke Generator
9. Bearing sebagai bantalan poros(as), mengurangi gesekan akibat putaran kincir air
10. Transmisi berupa pulley ukuran 3:12 inc, Sebagai penghubung putaran mekanis 11. Ban penghubung/Streng ukuran 59 mm, mentrasfer tenaga dari kincir air ke generator 12. Plat pengarah ukuran tertentu, sebagai kanal air berfungsi mengarahkan debit aliran air

## Perancangan Sistem

## Spesifikasi Kincir Air
Desain kincir air model kanal yang diperlihatkan pada gambar 2, adalah sebagai sarana untuk mengubah atau mengkonversi dari energi air menjadi energi mekanik, yang keluarannya berupa putaran pada poros kincir. Kincir air model kanal tersebut, dilengkapi dengan papan lonjakan agar supay air yang masuk ke kincir langsung mengalir jatuh ke dalam bagian sudu- sudu  sisi  bagian  atas kincir,  dikarena akibat gaya  berat  air    maka  roda  kincir  berputar  (Djamal  &  Risandewi,  2017).  Plat  kincir  air  model  kanal inilah yang di terapkan di aliran irigasi, katrena kincir air model kanal, hal ini paling banyak dibuat dan digunakan sebagai pembangkit pikohidro, dibandingkan dengan jenis kincir air yang lain.  Gambar 2. Menunjukkan desain kincir air  model kanal.
Gambar 2. Desain kincir air  model kanal Overshot
Ukuran  dari  desain  kincir  model  kanal  sebagaimana  diperlihatkan  pada  gambar  2,  yaitu  sebuah perancangan  kincir    model  kanal  yang  digunakan  pada,  pembangkit  listrik  pikohidro  sistem  hibrid, kincir ini di pasang di dusun Singosaren wukirsari. Pembangkit pikohidro dengan panel surya, dirangkai pada  kerangka  sebagai  dudukan  peralatan  atau  sebagai  tempat  komponen-komponen  mekanik eletronik,  Adapun ukuran dari komponen mekanik panjang kerangka tempat dudukan kincir 68 cm, lebar kerangka kincir 64 cm dan tinggi kerangka 74 cm. Adapun ukuran dari sekat-sekat kanal yang digunakan  untuk,  mengarahkan  aliran  air  menuju  ke  pintu  kincir  dengan  ukuran  lebar  sekat  28  cm, panjang sekat 100 cm serta tinggi sekat 74 cm. Sedangkan spesifikasi ukuran kincir secara mekanis menpunyai diameter lingkaran kincir 50 cm, lebar sudu- sudu kincir 20 cm dan jumlah sudu ada 8 biji, sudu kincir dipasang dengan kemiringan 25˚. Adapun sebagai transmisi dari kincir ke generator listrik dengan menggunakan roda penghubung berupa pulli bertingkat, sebagai konversi gaya mekanik dari kincir air menjadi listrik melalui generator, dengan ukuran pulli 12 inch berbanding 3 inch dengan rasio 1  :  4  secara  bertingkat.  Gambar  3.  memperlihatkan  desain  alat  dari  kincir  sampai  pemasangan komponen pembangkit listrik sistem hibrid dengan model kanal.

## Kelebihan  dan  kerugian desain kincir model kanal
Kelebihanya:
1. Mempunyai tingkat efisiensi  kerja mencapai 85%
2. Model desain kincir tersebut tidak harus dipasang pada aliran air yang deras
3. Desain kincir sangat simple dan sederhana
4. Sangat mudah dalam perawatan
5. Teknologinya sederhana  dan dapat dipasang di daerah yang terisolir
Kerugiannya:
1. Model  kincir  tersebut  arah  aliran  air,  dari  muka  kincir  dan  biasanya  berupa  reservoir  air  atau bendungan air, memerlukan investasi yang lebih besar
2. Model kincir tersebut, tidak  dapat  digunakan pada mesin putaran tinggi
3. Penempatan kincir sistem kanal, memerlukan ruang yang luas untuk penempatan alat
4. Kapasitas daya listrik yang dihasilkan generator dan panel surya relatif  kecil
Beberapa  hal  yang  akan  menjadi  perhatian  perancangan  fisik,  menjadi  bahan  analisis  dalam pemasangan kincir dengan ketentuan yaitu:
a. Kecepatan aliran air (m/s) b. Ketinggian air (m) c. Debit air (m3/s) d. Torsi (Nm) e. Effisiensi kincir air (%) f. Kecepatan putaran kincir dan generator (Rpm) g. Daya yang dihasilkan generator dan panel surya (Watt) h. Tegangan  yang dihasilkan generator dan panel surya (Volt) i.  Arus yang dihasilkan generator dan panel surya (ampere
Adapun  desain  sistem  elektronik  yang  digunakan  sebagai  pembangkit  listrik  sistem  hibrid,  yaitu pembangkit pikohidro dan panel surya, yang terdiri dari sumber pengisian batterai yaitu dari generator DC  13-18  V,  15  A  dan  sumber  pengisian  dari  panel  surya  50  Wp.  Sedangkan  alat  control tegangan(switching charger control voltage), yaitu SCC 12 V, 20 A dan SCC 12 V, 10 A untuk panel surya yang dihubungkan secara seri pada baterai. Rangkaian system hibrid gabungan dari  kedua sumber tegangan DC, yang diisikan kedalam baterai berkapasitas 35Ah, 12 V. Oleh karena beban yang dipasang adalah tegangan bolak balik,maka diperlukan peralatan tambahan berupa inverter kapasitas 300 W, 12V seperti yang diperlihatkan pada gambar 4.
Gambar 4. Hubungan kelistrikan dari pembangkit sistem hibrid

## 3. Hasil dan pembahasan
Dalam pelaksaan pengujian di lapangan, system pembangki listrikpikohidro model kanal dan hibrid, menggunakan  saluran  irigasi  persawahan  di  dusun  Singosaren,  Wukirsari,  dimana  air  merupakan sumber energi potensial yang mudah didapat di wilayah itu, sebab pada air tersimpan energi potensial berdasarkan grafitasi bumi secara alamiah, dan energi kinetik (pada air mengalir).  Sedangakan tenaga air ( Hydropower ) merupakan energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Energi air yang berasala dari  aliran  irigasi  persawahan,  dapat  dimanfaatkan atau  digunakan sebagai  energi  mekanis  maupun energi listrik. Energi air banyak dimanfaatkan untuk   kincir air atau turbin air  dari suatu air terjun atau aliran air dari sungai. Diketahui  awal abad 18 kincir air banyak digunakan, sebagai penggerak mesin- mesin penggiling biji  gandum,  pengolahan kayu untuk pertukangan dan mesin-mesin keperluan tekstil. Manfaat dari potensi energi tenaga air yang tersedia, bergantung pada besar kecilnya tinggi terjun dan debit air yang tersedia.

## Kolam penampung air
Kolam penampung air berfungsi untuk,  memperbanyak volume air yang tersedia sebelum dialirkan ke pintu kincir. Perbedaan kincir air undershot dengan kincir model kanal yaitu: kincir undershot bekerja bila air yang mengalir, menghantam dinding sudu yang terletak  pada bagian bawah dari kincir air. Model ini sangat cocok digunakan pada sungai, perairan dangkal daerah yang rata permukaan tanahnya. Model tersebut bisa dikatakan juga dengan ”Vitruvian”. Karena arah aliran air berlawanan dengan arah putaran sudu pemutar kincir.
Kelebihan kincir air undershot : 1. Desain kincir lebih sederhana
2. Lebih murah dari segi biaya
3. Secara fisik mudah untuk dipindahkan, karena tidak berat.
Kerugian kincir air undershot : 1. Menghasilkan efisiensi kerja kincir kecil
2. Begitu pula daya keluaran yang dihasilkan relatif masih kecil.

## Pelaksanaan
Tujuan dari pengabdian yang dilakukan salah satunya, adalah pembelajaran teknologi kelistrikan untuk masyarakat. Sedangkan pelaksanaanya disesuai dengan permasalahan yang ada, antara lain pemanfaatan irigasi sebagai sumber energi air yang dikonversi menjadi putaran mekanis dan dirubah menjadi energi listrik melalui generator DC:
1. Ketersediaan  air  di  lokasi  cukup  berlimpah,  dimana  pembangkit  hibrid  dipasang  maka  dapat dikatakan,  ketersediaan  energi  listrik  secara  gratis,  hal  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  sarana penerangan jalan antar dusun yang belum mendapatkan aliran listrik PLN.
2. Energi  listrik  yang  dibangkitkan  melalui  pembangkit  listrik  system  hybrid  model  kanal, dimanfaatkan masyarakat  sebagai   sarana produktif  melalui  peralatan  tepat guna, hal ini dapat membantu  perekonomian  masyarakat  setempat.  Sehingga  semakin  menjamin  keamanan  dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat.
Pelaksanaa kegiatan pengabdian pada masyarakat tersebut, dilaksanakan dalam waktu tidak kurang dari  3  bulan,  dengan  capaian  target  adalah  aplikasi  pengenalan  pembangkit  listrik  skala  pikohidro model  kanal  di  tempatkan  pada  saluran  irigasi  kapasitas  300  watt.  Pelaksanakan  tambahan  yaitu kegiatan pelatihan pengelolaan peralatan pada pembangkit listrik pikohidro model kanal dan car perawatannya. Sewaktu  dilaksanakan  diskusi  dan  koordinasi  dengan  masyarakat  setempat  di  dusun  Singosaren, Wukirsari  sebagaimana  diperlihatkan  pada  Gambar  1.  Diskusi  berlangsung  dengan  santai,  dalam membicarakan  prosedur  pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat.  Jika  dilihat  dari  antusias masyarakat  setempat,  tingkat  kepedulian  sangat  tinggi  saat  mendiskusikan  permasalah  lebih  lanjut. Adapun tujuan dari diskusi lanjut, supaya bisa saling menjaga hasil karya yang telah dibuat bersama masyarakat  di  dusun  Singosaren.  D i p e r l i h a t k a n   p a d a   Gambar 4. Lokasi dimana pembangkit hybrid dipasang.
Gambar 5. Lokasi PLTPh di letakkan dan kolam tandon air.

## Langkah Tahap Pengujian
Pengujian alat dilakukan jika semua sistem sudah terhubung dan selesai, pengujian ini memiliki tujuan diantaranya
 Memahami referensi atau mencari nilai batas yang harus diberikan pada kincir.
 Memperhatikan kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang ada pada sistem dan diharapkan segera di perbaiki.
 Melaksanakan  apakah  rangkaian  yang  dibuat  dapat  menampilkan  nilai  output  sesuai  yang diharapkan perancang.
Gambar 6.  Pengujian alat pikohidro
Tahap-tahap pengujian pengambilan data, meliputi : 1. Pastikan alat siap diuji termasuk boost converter sudah dipasang dan dipersiapkan.
2. Siapkan alat-alat ukur yang akan digunakan seperti multimeter, tachometer, meteran serta alat tulis untuk mencatat data yang akan diambil.
3. Pastikan semua rangkaian pada alat PLTPh telah tersambung.
4. Tentukan atau setel tinggi yang akan digunakan oleh alat yaitu 27cm.
5. Pasang atau setel dulu alat ini dengan model single kincir.
6. Lakukanlah pengujian dan catat data meliputi rpm, V in , V out , arus. 7. Catat semua data di kertas data.

## Gambar Grafik Hasil Pengujian
Gambar grafik hasil pengambilan data di lapangan diperlihatkan pada gambar 7. Besarnya debit air  saat pengujian kincir model kanal  tanggal 16 Agustus 2020, dapat dilihat debit terendah dengan nilai debit 0,210 m 3 /s jam 13.00 WIB dan nilai tertinggi debit dengan nilai debit 0,224 m 3 /s pada jam 12.00 WIB. Jika dilihat dari hasil pengamatan data gambar grafik, dapat disimpulkan bahwa besarnya debit yang tersedia, sangat dipengaruhi oleh nilai volume  air dan kecepatan aliran air saat kolam tandon dibuka.

## Gambar 7. Grafik debit air tanggal 16/08/2020
Dari hasil grafik pada gambar 8. torsi pada kanal tanggal 16 Agustus 2020, memperlihatkan, bahwa nilai  untuk  torsi  terendah  didapatkan  nilai  torsi  sebesar  98,07  Nm  dan  nilai  terbesar  torsi  hasil pengukuran didapat nilai torsi sebesar 111,14 Nm.  Hasil pengukuran dilapangan dan dibuat tabulasi, kemudian tampilkan secara grafik sehingga dapat disimpulkan bahwa, dengan bertambahnya  torsi yang dihasilkan, karena dipengaruhi oleh naiknya jumlah debit air yang tersedia, begitu juga pengaruh dari kecepatan aliran air dan ketinggian air pada tandon air yang di lewatkan kearah kanal.
Gambar 8. Grafik torsi kincir air tanggal 16/08/2020
Diperlihatkan  pada  gambar  9.  bahwa  grafik  tegangan  pada  generator  meperlihatkan,  bahwa  nilai tegangan pada generator terendah sebesar 12,6 V dan nilai tegangan generator  dengan nilai sebesar 13,2  V.  Hasil  pengukuran  ini  berbanding  lurus  dengan  hasil  perhitungan  effisiensi  kincir  air  karena semakin  besar  effiensi  kincir  maka  putaran  yang  dihasilkan  untuk  pembangkitan  semakin  tinggi sehingga jika nilai effisiensi tinggi maka tegangan yang dihasilkan generator juga akan naik.

## Gambar 9. Grafik tegangan generator
Dari hasil gambar 10 grafik arus generator  dapat dilihat, bahwa nilai arus pada generator berdasar hasil pengukuran memperlihatkan nilai terendah sebesar 1,28 A   dan nilai tertinggi arus generator dengan nilai  2,3 A. Dapat disimpulkan bahwa hasil pengukuran ternyata, berbanding lurus dengan besaran nilai putaran poros generator, semakin cepat putaran poros generator maka besarnya nilai tegangan dan arus yang dihasilkan oleh generator semakin naik.
Gambar 10. Grafik arus generator
Dari hasil gambar 11. grafik tegangan panel surya pada jam 10.00 – 14.00 dapat dilihat besarnya nilai voltase pada panel surya pada jam 14.00 memperlihatkan nilai tegangan terendah sebesar 12,6 V   dan nilai  tegangan  panel  surya  pada  jam  12.00    menunjukan    nilai  tertinggi  sebesar    13,4  V.  Dapat disimpulkan bahwa semakin panas matahari maka arus yang dihasilkan oleh panel surya akan semakin besar yang puncaknya pada jam 12.00 karena sinar matahari sedang terik. Ketika sudah melewati jam 12.00  maka  secara  bertahap  arus  akan    turun  karena  sinar  matahari  sudah  tidak  terlalu  efektif  lagi menyinari panel surya.

## Gambar 11. Memperlihatkan grafik tegangan panel surya
Dari  gambar 12. Menunjukan grafik arus panel surya pada jam 10.00 – 14.00 dapat dilihat nilai arus panel surya terendah pada jam 14.00 dengan nilai  0,86 A   dan nilai tertinggi arus panel surya pada jam 12.00  dengan nilai  2,3 A. Dapat disimpulkan bahwa semakin panas matahari maka tegangan  yang dihasilkan oleh panel surya akan semakin besar yang puncaknya pada jam 12.00 karena sinar matahari sedang terik. Ketika sudah melewati jam 12.00 maka secara bertahap tegangan akan  turun karena sinar matahari sudah tidak terlalu efektif lagi menyinari panel surya.
Gambar 12. Grafik arus panel surya

## 4. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil pengamatan dan pengukuran dapat disimpulkan bahwa, terkait dengan pengenalan pembangkit listrik skala pikohidro sistem hibrid model kanal ditempatkan pada saluran irigasi kapasitas 300  Watt,  dengan  sistem jumping  water pada  pembangkit  sistem  hibrid  pikohidro  &  panel  surya, diantaranya yaitu:
1. Bahwa  merancang  sebuah  sistem  hibrid  dengan  cara  seri  dari  sumber  generator  dan  panel  surya dapat mempercepat pengisian baterai dan dapat memperoleh daya yang lebih besar hingga 80 W dari pada pemakaian dengan sistem terpisah.
2. Hasil  uji  kemampuan  kincir  model  kanal, yang  dijadikan  bahan  ekperiment  dengan  ditambahkan kanal menaikan  debit air tertinggi pada nilai sebesar 0,224 m 3 /s, sedangkan torsi tertinggi dengan
nilai sebesar 111,14 Nm dan effisiensi kincir model kanal air tertinggi dengan nilai effisiensi  sebesar 23,99 %.
3. Besarnya  tegangan    dan  arus  yang  dihasilkan  generator  diperoleh  dari  penggunaan  kanal  dengan nilai tegangan sebesar 13,2 V dan nilai arus sebesar  2,3 A. Sedangkan pada panel surya dengan effisiensi 14,46 % tegangan dan arus tertinggi pada jam 12.00 dengan tegangan 13,43 V dan arus 2,23 A.
Dalam pengujian pembangkit listrik system hybrid dengan kincir model kanal,  masih banyak hal yang harus  ditindak  lanjuti  untuk  mendapatkan  hasil  yang  lebih  baik  pada  pengujian  berikutnya.  Dengan demikian dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Untuk pengoptimalan effisiensi kincir maka perlu diperbesar diameter kincirnya.
2. Kanal harus lebih rapat agar tidak tejadi rugi-rugi kebocoran aliran air.

## Ucapan terimakasih
Puji  syukur  ke  hadirat  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  telah  melimpahkan  rahmat  dan  barokah-Nya sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  naskah  ini.  Penulisan  ini  dapat  selesai  tidak  terlepas  dari dukungan,  warga  desa  Wukirsari,  Imogiri  Bantul  dan  teman-teman  mahasiswa.  Penulis  menyadari sepenuhnya  bahwa  naskah  ini  masih  jauh  dari  sempurna,  untuk  itu  semua  jenis  saran,  kritik  dan masukan  yang  bersifat  membangun  sangat  penulis  harapkan.  Akhir  kata,  semoga  tulisan  ini  dapat memberikan  manfaat  dan  memberikan  wawasan  tambahan  bagi  para  pembaca  dan  khususnya  bagi penulis sendiri.

## Daftar Pustaka
Alipan,  N.  (2018).  Pengembangan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Pico-Hydro  Dengan  Memanfaatkan Alternator Untuk Membantu Penerangan Jalan Seputaran Kebun Salak. Jurnal Edukasi Elektro,
2 (2). Apriyanto, R., & Alfi, I. (2019). Rancang Bangun Pemanfaatan Sinar Matahari dan Menggali Potensi Air  Sungai  Sebagai  Sumber  Pembangkit  Listrik  Untuk  Daerah  Terpencil. University  of Technology Yogyakarta.
Chamdareno, P. G., Nuryanto, E., & Dermawan, E. (2019). Perencanaan Sistem Pembangkit Listrik Hybrid (Panel Surya dan Diesel Generator) pada Kapal KM. Kelud. RESISTOR (elektRonika kEndali telekomunikaSI tenaga liSTrik kOmputeR), 2 (1), 59-64. Hakim, L. (2019). Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil “Small Hydraulic Power Generation”: Penerbit Deepublish.
Jamlay, K., Sule, L., & Hasan, D. (2016). Analisis perilaku aliran terhadap kinerja roda air arus bawah untuk  pembangkit  listrik  skala  pikohidro. Dinamika  Teknik  Mesin:  Jurnal  Keilmuan  dan Terapan Teknik Mesin, 6 (1). Rokhman, T., & Sofwan, A. (2019). A Design of Building Prototype of Micro Hidro Hybrid Electricity and Solar Cell as A Learning Media for Electrical Engineering Practicum. Paper presented at the Journal of Physics: Conference Series.
Suyanto, M. (2014). Pemanfaatan Solar Cell Sebagai Pembangkit Listrik Terbarukan. J. Tek, 27 , 167- 173.
Suyanto, M., Subandi, S., Syafriyudin, S., & Mubarok, I. (2020). Sistem Pengujian Tegangan Boost Converter Pada Pembangkit ListrikTenaga Air (PLTH) Picohydro Kapasitas Rendah. Journal of Electrical Power Control and Automation (JEPCA), 3 (1), 8-14.
Syafriyudin, S., Mujiman, M., & Atmoko, A. D. (2018). Analisis Sudut Jumping Water Otomatis Pada Kincir Air Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro.