INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 7587-7600 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Untuk Mendukung Sistem Penyediaan Air Minum
Suwignyo 1 ✉ , Dandy Ahmad Yani 2 , Azhar Adi Darmawan 3 , Muhammad Irfan 4 ,
Aura Lintang Alif Salsabila 5
(1) Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Malang (2) Teknik Elektro, Universitas Muhammadiyah Malang
Email: azharadidfts@umm.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Dokumen  Pemanfaatan  energi  baru  terbarukan  semakin  banyak  dilakukan,  salah  satunya  adalah pemanfaatan energi air sebagai sumber energi utama dalam Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Salah satu potensi air yang dapat dimanfaatkan untuk PLTMH adalah aliran irigasi Ubalan di Desa  Pamotan  Kecamatan  Dampit  Kabupaten  Malang.  Perencanaan  PLTMH  Umbulan  meliputi perencanaan komponen sipil dan komponen mekanikal yang terbatas pada pemilihan jenis turbin, penentuan  dimensi  turbin  dan  pemilihan  generator.  Hasil  survei  menunjukkan  potensi  debit  yang dapat dimanfaatkan sebesar 1,34 m3/dt dan tinggi jatuh efektif sebesar 2,72 m. Dengan memanfaatkan debit sebesar 1 m3/dt, diperoleh turbin yang sesuai adalah turbin tipe reaksi, yaitu turbin propeller. Daya  listrik  yang  dapat  dibangkitkan  adalah  sebesar  20,39  kW.  Dalam  perencanaan  PLTMH, direncanakan: 1) Bendung dengan lebar 3 m dan tinggi 2,57 m dari dasar saluran hulu. 2) Kapasitas forebay 28 m3, 3) Penstock baja dengan diameter dalam 0,7 m, 4) Rumah pembangkit dengan luas 10,8 m2, 5) Draft tube dengan ukuran outlet sebesar 1,58×0,65 m2, 6) Runner turbin (D1) berdiameter 30 mm dengan kecepatan spesifik (Nq) 236,26.
Kata Kunci: Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, turbin propeller.

## Abstract
The use of new renewable energy is increasingly being carried out, one of which is the use of water energy as the main energy source in Micro Hydro Power Plants (MHPP). One of the potential waters that can be utilized for MHPP is the Ubalan irrigation flow in Pamotan Village, Dampit District, Malang Regency. Umbulan MHPP planning includes planning civil components and mechanical components which  is  limited  t  o  selecting  the  type  of  turbine,  determining  turbine  dimensions  and  selecting generators. The survey results show that the discharge potential that can be utilized is 1,34 m3/s and the effective falling height is 2,72 m. By utilizing a discharge of 1 m3/s, a suitable turbine is obtained, which is a propeller turbine, a reaction type turbine. The electrical power that can be generated is 20,39 kW. In the PLTMH planning, it is planned: 1) Weir with a width of 3 m and a height of 2,57 m from the bottom of the upstream channel. 2) Forebay capacity 28 m3, 3) Steel penstock with an inner diameter of 0.7 m, 4) Power house with an area of 10,8 m2, 5) Draft tube with outlet size of 1,58×0,65 m2, 6) Runner turbine (D1) with a diameter of 30 mm with a specific speed (Nq) of 236,26.
Keywords: Micro Hydro Power Plants, propeller turbine.

## PENDAHULUAN
Energi listrik telah menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kebutuhan listrik akan terus meningkat setiap tahunnya. Saat ini, PLTU dengan bahan  bakar  batu  bara  menjadi  sumber  energi  listrik  terbesar  di  Indonesia.  Meskipun cadangan batu bara saat ini masih melimpah, namun sumber energi tersebut harus segera dicarikan  alternatif  dengan  menggunakan  Energi  Baru  Terbarukan  (EBT).  Salah  satu pengembangan EBT adalah Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). PLTMH adalah sebuah sistem pembangkit  listrik yang memanfaatkan tenaga air sebagai sumber energi primernya (IMIDAP, Pedoman Teknis Standardisasi Peralatan dan Komponen Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), 2008).
Penggunaan  bahan  bakar  fosil  memicu  terjadinya  pemanasan  global.  Hal  ini disebabkan  oleh  emisi  gas  yang  dihasilkan  pada  saat  proses  pembakaran.  Selain  itu, ketersediaan  bahan  bakar  fosil  yang  terbatas  juga  memaksa  kita  untuk  segera  beralih dengan  memanfaatkan  sumber  Energi  Baru  Terbarukan  (EBT).  Menurut  Dirjen  EBTKE, dengan  memanfaatkan  energi  baru  terbarukan,  Indonesia  berpeluang  untuk  dapat menciptakan  ketahanan  energi  dan  kemandirian  ekonomi.  Salah  satu  pengembangan Energi Baru Terbarukan adalah PLTMH atau Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro. PLTMH adalah  sebuah  sistem  pembangkit  listrik  yang  dalam  pengoperasiannya  memanfaatkan tenaga air sebagai sumber energi primernya
Pada  lokasi  perencanaan  yang  dipilih,  yaitu  Desa  Pamotan  Kecamatan  Dampit Kabupaten Malang, memiliki potensi untuk dapat dikembangkan PLTMH. Desa Pamotan
memiliki mata air “Umbulan” yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber aliran irigasi. Aliran  irigasi  tersebut  memiliki  debit  yang  cukup  besar  dengan  beberapa  bangunan terjunan. Pada perencanaan PLTMH ini, akan dilakukan rehabilitasi pada bangunan terjunan eksisting  di  saluran  dengan  menambahkan  bendung  untuk  meninggikan  muka  air  pada bagian  hulu.  Berjarak  beberapa  puluh  meter  dari  lokasi  perencanaan,  terdapat  mata  air “Sumber  Guno”  yang  saat  ini  dimanfaatkan  sebagai  air  konsumsi  untuk  warga  Desa Pamotan.  Sumber  air  tersebut  kemudian  dipompa  dan  didistribusikan  ke  warga  melalui Sistem  Penyediaan  Air  Minum  dan  Sanitasi  (SPAMS)  Desa  Pamotan.  Namun  dalam pelaksanaannya,  ternyata  SPAMS  tersebut  memerlukan  biaya  listrik  yang  cukup  besar. Perencanaan PLTMH ini diharapkan dapat membantu meringankan biaya konsumsi listrik pada SPAMS, sehingga distribusi air bersih dapat lebih maksimal dan mampu mencakup area yang lebih luas lagi.

## METODE PENELITIAN
Dalam  merencanakan  PLTMH  Umbulan,  tahapan  yang  perlu  dilakukan  adalah  sebagai berikut:

## Pengukuran Elevasi Lokasi Perencanaan
Denah  dan  topografi  lokasi  didapatkan  dari Google  Earth  dan  Badan  Informasi Geospasial yang didapatkan secara online, dengan dilakukan pengukuran kembali secara manual menggunakan alat ukur panjang untuk mengetahui beda tinggi dan luasan area yang akan dikembangkan.

## Pengukuran Potensi Debit
Debit air diukur secara langsung menggunakan metode pelampung sesuai dengan syarat-syarat  SNI  8066-2015.  Pengukuran  dilakukan  pada  saluran  irigasi  Ubalan  setiap minggu  selama  3  bulan.  Pengukuran  debit  ini  kemudian  dikalibrasi  dengan  pengukuran menggunakan current meter untuk mendapatkan data yang lebih valid.

## Pengambilan dan Pengujian Sampel Tanah
Sampel tanah diambil pada lokasi perencanaan yang kemudian diuji di laboratorium untuk mendapatkan data kadar air, berat jenis, kohesi dan sudut geser.
Perencanaan Desain Turbin dan Bangunan Sipil
Dengan semua data yang sudah diperoleh, maka proses perencanaan desain dapat dilakukan.  Dimulai  dengan  pembuatan  layout  dan  pemilihan  turbin  yang  paling  sesuai dengan kondisi di lapangan.

## Karya Utama
Data Debit Aliran
Pengukuran debit dilakukan dengan menggunakan metode pelampung. Pengukuran dilakukan  pada  pertengahan  musim  kemarau,  yaitu  pada  awal  bulan  April  hingga pertengahan bulan Juni.
Hasil  pengukuran  debit  metode  pelampung  kemudian  dikalibrasi  dengan  hasil pengukuran menggunakan current meter. Pada pengukuran menggunakan current meter, diperoleh  besar  debit  1,38  m3/dt.  Sehingga  koefisien  kalibrasi  dapat  diketahui  dengan menggunakan persamaan:

## c 1 = 𝑄 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑄 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢𝑛𝑔 1
Berdasarkan persamaan tersebut, diperoleh koefisien kalibrasi rata-rata sebesar 0,93. Debit  metode  pelampung  kemudian  dikalikan  dengan  koefisien  kalibrasi  tersebut  untuk mendapatkan debit hasil kalibrasi.
Gambar 1.
Debit yang dimanfaatkan untuk PLTMH Umbulan sebesar 1 m3/dt.

## Data Topografi
Lokasi perencanaan PLTMH terletak pada ketinggian +454,00 mdpl. Berdasarkan hasil pegukuran  topografi,  diperoleh  elevasi  muka  air  hulu  pada  ketinggian  +453,88  m  dan elevasi muka air hilir pada ketinggian +452,60 m. Beda tinggi muka air eksisting sebesar 1,87 m,  sehingga  diperlukan  peninggian  muka  air  hulu  dengan  membangun  bendung  untuk mendapatkan tinggi jatuh yang direncanakan. Hasil peninggian muka air ini menghasilkan: Elevasi muka air hulu  = +455,75 m Elevasi muka air forebay = +455,60 m
h gross = Elevasi muka air forebay – elevasi muka air hilir
= 455,60 – 452,60
= 3 m
Pemilihan Tipe Turbin
Berdasarkan data debit dan tinggi jatuh yang diperoleh, dapat ditentukan jenis turbin
yang sesuai adalah turbin propeller. Efisiensi turbin juga dapat diketahui melalui grafik pada Gambar 4. Untuk menentukan efisiensi turbin, diperlukan nilai 𝑄 𝑄𝑚𝑎𝑥 × 100
Dimana:
Q
= 1,00 m3/dt Qmax = 1,57 m3/dt 𝑄 𝑄𝑚𝑎𝑥 × 100 = 1,00 1,57 × 100 = 63,69%
Gambar 2.

## Gambar 3.
Berdasarkan grafik pada Gambar 4, dapat diketahui nilai efisiensi turbin sebesar 85%. Generator menggunakan 1 fasa dengan efisiensi sebesar 90%.
Karena turbin propeller merupakan jenis turbin reaksi, maka tinggi jatuh efektif sebesar: (H eff ) = E res – E river – Hf
= 455,60 – 452,60 – 0,58
= 2,42 m

## Dimensi Turbin
Selanjutnya  yaitu  perencanaan  turbin.  Dimensi  turbin  perlu  diketahui  untuk memperkirakan  ukuran  rumah  pembangkit  yang  sesuai.  Menurut  Sularso  (1997),  dikutip dalam  Suwignyo,  dkk  (2017),  dimensi  turbin  reaksi  dapat  ditentukan  menggunakan parameter berikut:
Gambar 4
Sebelum menghitung ukuran turbin yang akan digunakan, perlu ditentukan terlebih dahulu kecepatan spesifik turbin (N q atau N s )
Nq = 𝑛 × √𝑣 𝐻 3 4
Dimana:
n  = putaran turbin (rpm), direncanakan sebesar 500 rpm v  = debit desain
= 1 m3/dt
H  = tinggi jatuh efektif = 2,72 m
Sehingga: Nq
= 500 × √1 2,72 3 4 = 236,26
Gambar 5.
Berdasarkan  grafik  pada  Gambar  6,  nilai  Nq  yang  diperoleh  sudah  sesuai  dengan batasan nilai Nq untuk turbin reaksi dengan tinggi jatuh 3 m.
Gambar 6
suai. Menurut
D 1 /D M = 60×𝑢 1 𝜋×𝑛
= 60×(𝑢 𝑖 ∗ ×√2×𝑔×𝐻) 𝜋×𝑛 = 60×(1,9×√2×9,81×2,72) 3,14×500 = 0,53 m
D N = 0,4 × 𝐷1
= 0,4 × 0,53
= 0,21 m Bx = 𝐷 1 2 − 𝐷 𝑁 2 = 0,53 2 − 0,21 2
= 0,157 m

## Gambar 7
Dimensi  rumah  keong  turbin  direncanakan  sesuai  dengan  pedoman  pada  buku Guidelines for Design of Small Hydropower Plants dengan hasil sebagai berikut:
A  = 0,626 m
B  = 0,708 m C  = 0,806 m D  = 0,905 m E  = 0,668 m F  = 0,921 m
G  = 0,769 m H  = 0,664 m I  = 0,165 m L  = 0,496 m M  = 0,295 m

## Gambar 8

## Daya Pembangkit
Besarnya  daya  pembangkit  yang  dapat  dihasilkan  ditentukan  oleh  nilai  debit  dan tinggi efektif. Debit rencana yang digunakan adalah 1 m3/dt dan tinggi efektif sebesar 2,72 m. Sehingga dapat diperoleh daya pembangkit sebesar:
P = 9,8 × 𝑄 𝑟𝑒𝑛𝑐 × 𝐻 𝑒𝑓𝑓 × 𝑒𝑓𝑓 𝑔𝑒𝑛 × 𝑒𝑓𝑓 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛
= 9,8 × 1 × 2,42 × 90% × 85%
= 18,14 kW
Perencanaan Hidraulis Bangunan Sipil
Pintu Sorong
Pintu sorong didesain untuk dapat dilewati air dengan debit 1 m3/dt.
Q = 𝜇 × 𝑏 × 𝑎 × √2 × 𝑔 × 𝑧
1 = 0,8 × 1 × 𝑎 ×
√2 × 9,81 × 0,15
1 = 1,37 × 𝑎
a = 0,72 ≈ 0,75 m
Diperoleh dimensi intake 1 × 0,75 m 2 dan direncanakan dimensi pintu sorong 1×1 m 2 . Kehilangan energi akibat trashrack (h t )
h t = 𝐾 𝑡 × ( 𝑡 𝑏 ) 4 3 × ( 𝑣 2 2𝑔 ) × 𝑠𝑖𝑛∅
= 1 × ( 0,1 0,5 ) 4 3 × ( 2,6 2 2×9,81 ) × 𝑠𝑖𝑛76°
= 0,023

## Bendung
Untuk mendapatkan tinggi muka air yang direncanakan, tinggi bendung dari dasar saluran  hulu direncanakan sebesar  2,57  m.  Lebar  saluran  adalah  2,5  m,  sehingga  dapat direncanakan:
B bendung = 1,2 × 2,5 m = 3 m
B intake = b pintu = 1 m
B pembilas = 60% × b pintu
= 0,6 m
B pilar
= 0,3 m B mercu = B bendung – (B pembilas + B pilar )
= 3 – (0,6 + 0,3)
= 2,1 m
B efektif = 𝐵 − 2(𝑛 × 𝐾 𝑝 + 𝐾 𝑎 ) 𝐻 1 = 2,1 − 2(0 × 0,01 + 0,1) 𝐻 1 = 2,1 − 0,2 ×  𝐻 1
Desain mercu menggunakan tipe Ogee I dengan bahan konstruksi pasangan batu. Tipe aliran yang akan terjadi pada bendung ada 2, yaitu kondisi normal dan kondisi debit maksimum.  Pada  saat  kondisi  normal,  debit  yang  melimpas  di  atas  mercu  sebesar  0,57 m3/dt. Sedangkan pada kondisi debit maksimum, seluruh debit pada saluran akan melimpas di atas mercu, yaitu sebesar 1,57 m3/dt.
Perencanaan peredam energi menggunakan kolam olak tipe vlughter dengan panjang 4,35 m dan kedalaman 0,5 m dari dasar saluran hilir.

## Bak Penenang ( Forebay)
Forebay  direncanakan  untuk  menampung  28  kali  debit  rencana,  dengan  detail perencanaan dimensi sebagai berikut:
V = 28 × Q renc = 28 × 1 = 28 m 3
P = panjang forebay = 4 m
L = lebar forebay
= 2 m H = kedalaman forebay = 3,5 m
B = tebal dinding forebay
= 0,25 m
Pipa Pesat ( Penstock)
Pipa  pesat  direncanakan  dengan  panjang  2,6  m  dengan  bahan  baja  tebal  5  mm.
Diameter dalam pipa diperoleh melalui persamaan berikut:
d = 0,72 × √𝑄 = 0,72 × √1 = 0,72 m
Kecepatan aliran dalam pipa yang diizinkan adalah 2-3 m/dt. Kontrol:
v = 𝑄 1 4 ×𝜋×𝑑 2
= 1 1 4 ×3,14×0,7 2 = 2,6 m/dt
Kehilangan energi pada penstock:
Hf minor = 𝑣 2 2𝑔 × ( ∑ 𝐾𝑐 + ∑ 𝐾𝑒 + ∑ 𝐾𝑏 + ∑ 𝐾𝑣 ) = 2,6 2 2×9,81 × ( 0 + 0,04 + 0,6 + 0,05 )
= 0,238
Dimana:
Ke = inlet tipe Bell Mouth
Kv = katup tipe Globe Valve
Kb = diperoleh dari grafik pada Gambar 10
Gambar 9
Dengan jari-jari dalam lengkung pipa sebesar 2 m, diperoleh nilai r/d = 2,86.
Gambar 10
Hf mayor = 10,3 × 𝐿 × 𝑛 2 ×𝑄 2
𝑑 5,33
= 10,3 × 2,25 × 0,012×1 2 0,7 5,33
= 0,022
Kehilangan energi maksimum pada penstock yang diizinkan adalah sebesar 10% dari total Head.
Hf max = 10% × 𝐻 = 10% × 3 = 0,3
Hf
≤ Hf max
0,275 ≤ 0,3 → OK
Kedalaman pipa dari permukaan air menurut Knauss:
Knauss  = 𝐷 × (1 + 2,3 × 𝑉 √𝑔×𝐷 )
= 0,7 × (1 + 2,3 × 2,6 √9,81×0,7 ) = 2,3 m
Jarak pipa dari dasar forebay adalah 0,38 m.
Rumah Pembangkit ( Power House)
Rumah pembangkit direncanakan sebagai bangunan sederhana 1 lantai dengan  ukuran 2,7 x 4 m.
Draft Tube
Penggunaan draft tube merupakan salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya kavitasi pada outlet  turbin.  Desain  draft  tube  direncanakan  sesuai  dengan  pedoman  pada  buku Guidelines for Design of Small Hydropower Plants pada Gambar 8.
Diperoleh desain draft tube sebagai berikut:
Gambar 11

## Tailrace
Tailrace diletakkan pada ujung draft tube yang akan membawa output aliran dari turbin kembali ke saluran. Tailrace direncanakan dengan ukuran 1,58×0,65 m 2 dan terletak di dalam tanah.

## SIMPULAN
Pada bagian ini, penulis memaparkan tingkat ketercapaian target kegiatan di lapangan (secara kuantitatif). Paparan tingkat ketercapaian ini tidak berlaku jika program merupakan mono-tahun  karena  tingkat  ketercapaian  harus  100%.  Juga  perlu  dipaparkan  tentang ketepatan antara persoalan, kebutuhan atau tantangan yang ditangani dan metode yang diterapkan. Kesimpulan dipaparkan dalam bentuk 1 paragraf.
Dengan mengolah data yang diperoleh dari pengukuran di lapangan, dapat dihasilkan daya listrik sebesar 18,14 kW dengan detail dimensi bangunan:
- Intake = 1 × 0,75 m.
- Bendung = tinggi 3,85 dengan kolam olak tipe Vlughter.
- Forebay = 4 × 2 × 4 m.
- Penstock = pipa baja dengan diameter 0,7 m dan panjang 2,25 m.
- Power house= 4 × 2,7 m.
- Draft tube  = 1,58 × 0,65 m.
- Tail race = 1,6 × 0,65 m.

## DAFTAR PUSTAKA
Bratko  and  Doko,  2013,  Water  Intake  Structures  for  Hydropower, International  Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, Vol 2, May, 983-996.
Christiawan, Donny. Jasa, Lie. dan Sudarmojo, Yanu Prapto. 2017, Studi Analisis Pengaruh Model Sudu Turbin Terhadap Putaran pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Teknologi Elektro, Vol 16, Mei – Agustus, 104-111.
Dietzel, Fritz. 1980. Turbin Pompa dan Kompresor.  Terjemahan oleh Dakso Sriyono. Jakarta : Erlangga.
Direktorat  Jenderal  Listrik  dan  Pemanfaatan  Energi,  Departemen  ESDM.  2009. Pedoman Studi Kelayakan Mekanikal Elektrikal. Jakarta : Departemen ESDM.
Direktorat  Jenderal  Listrik  dan  Pemanfaatan  Energi,  Departemen  ESDM.  2009. Pedoman Studi Kelayakan Sipil. Jakarta : Departemen ESDM.
Direktorat  Jenderal  Listrik  dan  Pemanfaatan  Energi,  Departemen  ESDM.  2008. Pedoman Teknis Standardisasi Peralatan dan Komponen Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Jakarta : Departemen ESDM.
Hardiyatmo, Hary Christady. 1997, Teknik Fondasi 1, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Kementrian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air – Direktorat Jenderal Irigasi dan Rawa. 2013. Standar Perencanaan Irigasi KP-02 Bangunan Utama. Jakarta. Kementrian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air – Direktorat Jenderal Irigasi dan Rawa. 2013. Standar Perencanaan Irigasi KP-04 Bangunan. Jakarta.
Kementrian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air – Direktorat Jenderal Irigasi  dan  Rawa.  2013. Standar  Perencanaan  Irigasi  KP-06  Parameter  Bangunan. Jakarta.
Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2016, Mengarusutamakan EBT Sebagai Energi Masa Depan, Jurnal Energi, Edisi 02, 9.
Marwadi, Erman dan Memed, Moch. 2002, Desain Hidraulik Bendung Tetap untuk Irigasi Teknis, Penerbit CV Alfabeta. Bandung.
Ramos, Helena. Almeida, A. Betamio de. Portela, M. Manuela. and Almeida, H. Pires de. 2000, Guidelines for Design of Small Hydropower Plants, WREAN (Western Regional Energy Agency & Network) and DED (Department of Economic Development), Belfast, North Ireland.
Rohermanto,  A.,  2007, Pembangkit  Listrik  Tenaga  Microhidro  (PLTMH),  Vol  4, 28-36.
Sam,  Alimuddin  dan  Patabang,  Daud.  2005,  Studi  Potensi  Angin  di  Kota  Palu  untuk Membangkitkan Energi Listrik, Jurnal SMARTek, Vol 3, Februari, 21-26.
Silitonga,  A.S.  dan  Ibrahim  H.  2020, Buku  Ajar  Energi  Baru  &  Terbarukan,  Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
SNI  8066 – 2015. Tata  Cara  Pengukuran  Debit  Aliran  Sungai  dan  Saluran Terbuka Menggunakan Alat Ukur Arus dan Pelampung.
Suryansyah,  Y.,  2013, Potensi  Energi  Arus  Laut  untuk  Pembangkit  Tenaga  Listrik di Pulau-pulau Kecil, Vol 8, April, 27-34.
Suwignyo,  Mokhtar,  Ali.  Suhardi,  Diding.  Effendy,  Machmud.  dan  Nissa,  Khoirin.  2022,
Pembangkit Listrik Tenaga Mini & Mikro Hidro (PLTM &
PLTMH), Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
Suwignyo,  Masudin,  Ilyas.  dan  Mokhtar,  Ali.  2017, Perencanaan  dan  Pembuatan  Turbin Propeller untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), A-62 – A-63.
Widiana, I Nengah. Giriantari, Ida Ayu. Setiawan, I Nyoman. 2020, Perancangan Penstock (Pipa  Pesat)  untuk  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Mikrohidro  (PLTMH)  di  Banjar  Dinas Mekarsari,  Desa  Panji,  Kecamatan  Sukasada,  Kabupaten  Buleleng, Majalah  Ilmiah Teknologi Elektro, Vol 19, Juli – Desember, 235-240.
Darmawan, A. A., Adibah, A. N., Abadi, K., & Saleh, C. (2021). Pemetaan Batas Lahan Pondok Pesantren Entrepreneur Muhammadiyah Gondanglegi Kabupaten Malang (Mapping of  Land Boundaries of  the Entrepreneur Muhammadiyah Boarding  School nasional dengan milik pesantren , sehingga walaupun bentuknya adalah sebuah pondok t. JAST : Jurnal Aplikasi Sains Dan Teknologi, 5(1), 60 – 68. https://doi.org/10.33366/jast
Darmawan, A. A., Saleh, C., Amal, A. S., Yani, D. A., Pambudi, A. R. C., & Aprilian, F. C. (2023). Syarat teknis pada proposal perbaikan peningkatan fasilitas umum musholla sebagai tempat ibadah. Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS), 6(3), 665 – 677. https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i3.19532