## Original Article
Journal of Science and Applicative Technology vol. 3 (2), 2019, pp. 78-88 | 78
e-ISSN: 2581-0545 - https://journal.itera.ac.id/index.php/jsat/
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology. Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence . Any  further distribution of this work must maintain attribution to the  author(s) and the  title of the  work, journal citation and DOI. Published  under licence by Journal of Science and Aplicative Technology  (JSAT).
Received 30th July 2019 Accepted 18th November 2019
Published 31st December 2019

## Perancangan Sistem Pemanenan Energi Surya Terintegrasi Kaca Bangunan, Studi Kasus: Gedung Bandar Lampung ITERA
Koko Friansa *a , Rishal Asri a , Monna Rozana a,b , FX Nugroho Soelami c
a Program Studi Teknik Sistem Energi, Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia
b Loka Penelitian Teknologi Bersih, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bandung
c Program Studi Teknik Fisika, Institut Teknologi Bandung
* Corresponding E-mail: koko.friansa@tse.itera.ac.id
Abstract: In this paper, design of solar energy harvesting system which integrated in building glass window was proposed. The location as the design reference is Bandar Lampung Building. Bandar Lampung Building uses 90% of the glass on the outside walls building with facing the sunrise and sunset. The design solar energy harvesting system was consisted of Solar façade and electronic power system. Solar façade using several mini PV affixed on the glass with space in between, so partially of sunlight pass into the room. The solar energy harvesting system used for DC house network and not connected to the grid system. The solar energy harvesting is also equipped with power electronic system such as MPPT, lead acid battery, and DC-DC converter . The design of solar energy harvesting system is using calculative method based on secondary data several references for this case. Area of the Solar façade reaches 16.32 m 2 for 1 office room scale. The ratio between PV and room glass about 0.35. The power average of the Solar façade on the glass building with facing to the sunrise is about 74.35 W with ideal power 146,13 W, and then the average power of the Solar façade with facing to the sunlight about 161.32 W with ideal power 396 W.
Keywords: solar façade, BIPV, building energy, DC house
Abstrak: Pada  tulisan  ini  disajikan  rancangan  sistem  pemanenan  energi  yang  menggunakan  PV  terintegrasi  pada  kaca bangunan.  Lokasi  yang  dijadikan  sebagai  acuan  perancangan  adalah  Gedung  Bandar  Lampung.  Gedung  Bandar  Lampung menggunakan  90%  kaca  pada  dinding  luar  bangunan  dengan  menghadap  matahari  terbit  dan  matahari  terbenam.  Sistem pemanenan  energi  yang  dirancang  menggunakan Solar  façade dan  sistem  elektronika  daya .  Solar  façade menggunakan beberapa PV mini yang ditempel pada kaca dengan diberi jarak kosong antar PV sehingga sebagian cahaya masuk ke dalam ruangan. Sistem pemanenan  energi surya menggunakan  jaringan listrik DC dan tidak terhubung  dengan sistem grid . Sistem pemanenan energi surya juga dilengkapi sistem elektronika daya yaitu MPPT, baterai lead acid, dan DC-DC converter . Metode yang digunakan untuk perancangan sistem pemanenan energi surya menggunakan metode kalkulatif yang berdasarkan  data sekunder dari referensi-referensi yang sesuai dengan studi kasus. Luas Solar façade yang dirancang mencapai 16,32 m 2 untuk skala ruangan 1 kantor. Rasio luas antara PV dan kaca ruangan adalah 0,35. Daya rata-rata yang dihasilkan oleh Solar façade pada kaca bangunan menghadap matahari terbit yaitu 74,35 W dengan daya ideal adalah 146,13 W, sedangkan daya rata-rata pada Solar façade menghadap matahari terbenam yaitu 161,32 W dengan daya ideal 396 W.
Kata Kunci: Solar façade, BIPV, building energy, DC house

## Pendahuluan
Bangunan  saat  ini  dituntut  untuk  menjadi  bangunan hemat energi. Para arsitektur, pelaku industri, dan ahli fisika  bangunan  bekerja  sama  untuk  merancang bangunan yang hemat energi. Konsep bangunan hemat energi  ( zero  energy  building )  dicetuskan  karena ketersediaan  energi  belum  mampu  mengimbangi
kebutuhan  energi  yang  semakin  meningkat  dan bertujuan  mengurangi  emisi  CO 2 di  lingkungan  sekitar bangunan  [1-2].  Sekarang  ini  beberapa  ilmuwan memanfaatkan  energi  terbarukan  untuk  memenuhi kebutuhan  energi  bangunan,  seperti  energi  angin, biomassa, dan energi surya [3]. Energi surya sangat ideal menjadi  energi  alternatif  bangunan  terutama  pada
Open Access
DOI: 10.35472 /jsat.v3i2.209
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology
J. Sci. Appl. Tech. vol. 3 (2), 2019, pp. 78-88 | 79
Published by: Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia
daerah  khatulistiwa.  Perangkat  yang  digunakan  adalah menggunakan photovoltaic (PV) yang terintegrasi pada tubuh bangunan ( Building Integrated Photovoltaic atau disingkat  BIPV).  BIPV  cocok  diterapkan  sebagai  alat penghasil energi alternatif pada bangunan karena tidak membahayakan manusia dan lingkungan. Selain itu BIPV juga  menguntungkan  karena  tidak  ada  bagian  mekanis yang  bergerak,  dan  menggunakan  sumber  energi  yang berkelanjutan.  Selain  sebagai  penghasil  energi,  BIPV memiliki keunggulan dalam menghemat lahan instalasi karena menggunakan bagian tubuh bangunan [4].
Saat  ini  BIPV  banyak  diterapkan  pada  atap  bangunan, karena  pada  atap  menerima  radiasi  lebih  besar dibandingkan  dengan  dinding.  Jika  bangunan  berlantai banyak  maka  dinding  bangunan  menjadi  lebih  luas dibandingkan  dengan  atap  bangunan  [5].  Luasnya dinding bangunan menjadi potensi radiasi matahari yang diterima menjadi besar. Namun, banyak bangunan tinggi menggunakan dinding bangunan dilapiskan dengan kaca sehingga membuat sulit mengimplementasikan PV pada dinding  bangunan.  BIPV  yang  terpasang  pada  dinding kaca bangunan biasa disebut solar façade belum banyak diimplementasikan  karena  belum  banyak  penelitian yang  dilakukan,  belum  ada  standar  yang  berlaku,  dan minimnya  pengetahuan  proses  instalasi  [6].  Pada dasarnya solar  façade mengikuti  kontur  tubuh bangunan, sehingga Solar façade sangat dipegaruhi oleh sudut kemiringan, orientasi bangunan dan ventilasi [7]. Selain itu Solar façade sangat dipengaruhi oleh pengaruh bayangan,  air  hujan,  debu,  suhu  dan  kemungkinan gangguan  mekanis  seperti  kaca  pecah  dan  kesalahan maintenance pada kaca bangunan [4][8].
Bangunan  yang  berada  pada  posisi  khatulistiwa menerima  pancaran  sinar  matahari  yang  tinggi  setiap
tahunnya.  Bangunan  yang  dirancang  pada  posisi khatulistiwa memiliki tantangan untuk mengurangi sinar radiasi yang  masuk  pada  bangunan.  Dinding bangunan yang  menggunakan  kaca  bertujuan  untuk  mengurangi biaya  energi  listrik  untuk  pencahayaan  dengan memaksimalkan cahaya matahari yang masuk. Banyaknya  sinar  matahari  yang  masuk  menyebabkan kesilauan  dan  ruangan  menjadi  panas  terutama  pada dinding tepat menghadap matahari terbit dan matahari terbenam. Hal ini dapat diatasi menggunakan kaca film, kaca gelap, dan solar shading . Akan tetapi implementasi solar façade membuat bangunan menjadi nilai tambah sebagai  penghasil  energi.  Selain  itu solar  façade juga mampu  mengurangi  kesilauan  cahaya  dan  juga  panas radiasi yang masuk ke dalam bangunan [9].
Penelitian terkait PV terintegrasi pada bangunan sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Seperti yang dilakukan oleh  Young  Tae  Chae  [10],  beliau  melakukan  evaluasi kinerja pemasangan BIPV pada kaca jendela menggunakan  PV  transparan.  Kinerja  yang  dievaluasi berupa  daya  yang  dihasilkan  beserta  efek  suhu  dan pencahayaan.  Namun  teknologi  PV  transparan  belum siap dikomersilkan. Penelitian yang dilakukan oleh Talal Salem  [11]  berupa  simulasi  BIPV  dengan  jenis  produk solar  façade  dan solar  façade. Namun  simulasi solar façade menggunakan  PV  yang  ditempel  penuh  pada kaca. Penelitian yang dilakukan oleh N. Martin-Chivelet [12]  yaitu  retrofit  untuk  menigkatkan  efisiensi  energi menggunakan  BIPV  pada  façade.  PV  yang  digunakan adalah  modul  polycrystalline  dan  menggunakan mounting  yang  menempel  pada  dinding  bangunan. Retrofit  yang  dilakukan  yaitu  produksi  daya  yang dihasilkan,  efek  suhu,  dan  shading.  Begitu  juga  yang dilakukan oleh Susan  [13], berupa analisis kinerja  BIPV pada façade bangunan dengan membandingkan kinerja BIPV  pada  dinding  datar  dan  dinding  berlipat.  Namun penelitian  yang  dilakukan  oleh  N.  Martin-Chivelet  dan Susan tidak terletak pada kaca bangunan.
Pada  tulisan  ini  akan  disajikan  rancangan  sistem pemanenan  energi  yang  menggunakan  PV  terintegrasi pada kaca bangunan dan analisis daya maksimum yang yang  mampu  disalurkan  dan  jumlah  energi  yang  dapat disimpan.  Lokasi  yang  dijadikan  sebagai  acuan perancangan  adalah  Gedung  Bandar  Lampung  (Lihat Gambar 1 ). Gedung Bandar Lampung menggunakan 90% kaca  pada  dinding  luar  bangunan.  Sistem  pemanenan energi yang dirancang menggunakan Solar façade , yaitu PV  mini  yang  ditempel  pada  kaca  dengan  diberi  jarak kosong  antar  PV  sehingga  sebagian  cahaya  masuk  ke
Gambar 1. Gedung Bandar Lampung menghadap matahari terbit dan terbenam
e-ISSN: 2581-0545
Perancangan Sistem Pemanenan Energi Surya Terintegrasi Kaca Bangunan, Studi Kasus: Gedung Bandar Lampung ITERA
dalam  ruangan.  Sistem  pemanenan  digunakan  untuk peralatan  listrik  DC  dan  tidak  terhubung  dengan grid . Sistem pemanenan juga dilengkapi peralatan elektronika daya yang digunakan yaitu maximum power point  tracking (MPPT),  baterai  lead  acid,  dan  DC-DC converter . Metode yang digunakan untuk perancangan sistem  pemanenan  menggunakan  metode  kalkulatif yang berdasarkan data sekunder dari referensi-referensi yang sesuai dengan studi kasus.

## Landasan Teori

## a. Energi Surya
Matahari  memancarkan  radiasi  elektromagnet  yang terdiri sinar X-ray, inframerah, cahaya tampak, dan sinar ultraviolet. Sinar dari matahari terbentang pada panjang gelombang  0,275 – 4,95  µm.  Radiasi  matahari  dapat merambat  meskipun  tanpa  media  seperti  di  luar angkasa. Besarnya daya yang dilepas per satuan luas dari radiasi  cahaya  matahari  (W/m 2 )  diekspresikan  pada persamaan Stefan-Boltzmann [14] di persamaan (1) .
𝐸 = 𝜎𝑇 4 (1)
𝜎 adalah konstanta Stefan-Boltzmann 5,67x10 -8 W/m 2 K 4 dan  dengan 𝑇 adalah  suhu  (K)  permukaan  permukaan matahari. Jika suhu pada permukaan matahari mencapai 5800  K,  maka  daya  radiasi  per  satuan  luas  pada permukaan  matahari  mencapai  6,33x10 7 W/m 2 .  Daya yang dilepas matahari per satuan luas tersebut jika objek yang  diterima  berada  di  luar  atmosfir  maka  disebut konstanta  surya  ( solar  constant ).  Nilai  konstanta  surya tersebut  cenderung  konstan  atau  stabil,  karena  di  luar atmosfir  tidak  ada  material  penghalang  terhadap  sinar
matahari  yang  lewat.  Kemudian,  secara  fisis  matahari berbentuk  bola  maka  konstanta  surya  semakin berkurang jika jarak semakin jauh. Sejumlah penelitian terhadap konstanta surya pada permukaan luar atmosfir bumi  didapatkan  hasil  mendekati  1353  W/m 2 [15]. Setelah memasuki atmosfir, radiasi matahari hanya 70% sampai  ke  permukaan  bumi  dan  sebagian  dipantulkan keluar atmosfir dan diserap oleh material-material yang ada  di  atmosfir.  Hal  ini  disebabkan  karena  di  dalam atmosfir bumi terdapat gas-
gas atau material seperti oksigen, ozon, karbon dioksida, debu, dan uap air. Selain faktor material pada atmosfir, faktor  cuaca,  sudut  dan  inklinasi  dari  objek  penerima radiasi matahari juga mengakibatkan daya radiasi yang diterima per satuan luas juga berubah. Banyaknya faktor yang  mempengaruhi  sinar  radiasi  matahari,  maka diperlukan  stasiun  pengukuran  daya  radiasi  matahari per satuan luas secara berkala.
Nilai  radiasi  per  satuan  luas  yang  diterima  di  dalam atmosfir bumi dilakukan dengan cara pengukuran radiasi global yang datang. Radiasi global merupakan gabungan dari radiasi matahari langsung ( solar direct ) dan radiasi matahari bauran ( solar diffuse ). Radiasi matahari bauran merupakan sinar pantulan-pantulan pada atmosfir bumi yang  disebabkan  oleh  material  atmosfir.  Sedangkan radiasi langsung  merupakan  radiasi  yang  datang  tanpa dipengaruhi  oleh  radiasi  bauran  (Lihat Gambar  2.a ). Sehingga  jika  radiasi  matahari  langsung  terhalang  oleh awan, maka objek hanya menerima radiasi bauran (Lihat Gambar  2.b ).  Terdapat  Hay  model  anisotropik  bauran langit,  yang  memodelkan  radiasi  yang  diterima  oleh panel  dengan  kemiringan  tertentu  [16,24].  Model tersebut  ditampilkan  pada  persamaan (2) .  Hanya  saja
(a) (b)
Gambar 2. Proses radiasi masuk ke atmosfir bumi (a) PV mendapatkan sinar radiasi dari radiasi langsung dan bauran (b) Radiasi langsung dihalangi oleh awan dan PV hanya mendapatkan sinar bauran.
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology
J. Sci. Appl. Tech. vol. 3 (2), 2019, pp. 78-88 | 81
Published by: Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia
pada  model  Hay,  terdapat  kesulitan  mengukur  radiasi matahari langsung dan matahari bauran.
𝐺 𝛽 = 𝐺 𝑏 𝑅 𝐵 + 0.5𝜌𝐺(1 − 𝑐𝑜𝑠𝛽) + 𝐺 𝑑 [𝑅 𝐵 𝐺 𝑏 / 𝐺 𝑜 +0.5(1 − 𝐺 𝑏 /𝐺 𝑜 )(1 + 𝑐𝑜𝑠𝛽)] (2)
Dimana, 𝐺 𝛽 adalah  radiasi  matahari  total  pada permukaan  miring  (W/m 2 ), 𝐺 𝑏 adalah  radiasi  langsung ( direct )  permukaan  horizontal  (W/m 2 ), 𝑅 𝐵 adalah  rasio matahari  langsung  pada  panel  miring  terhadap permukaaan  horizonta, 𝐺 𝑑 adalah  radiasi  bauran ( diffuse )  pada  permukaan  horizontal  (W/m 2 ), 𝛽 sudut miring dari panel terhadap permukaan tanah.
Banyaknya  faktor  yang  disebabkan  oleh  bauran  surya mengakibatkan sulitnya membuat model atau komputasi  untuk  memperhitungkan  daya  radiasi  per satuan  luas  yang  diterima  di  permukaan  bumi  [16]. Untuk  menilai  potensi  radiasi  matahari  di  daerah tertentu  dapat  juga  dilakukan  dengan  pengukuran radiasi  global  sepanjang  tahun  dan  dilakukan  rata-rata hasil  pengukuran.  Pengukuran  radiasi  global  dapat menggunakan solar power meter dengan satuan  W/m 2 dan  diukur  selama  satu  tahun.  Hasil  rata-rata pengukuran  radiasi  per  satuan  luas  sepanjang  tahun diistilahkan  faktor  surya  ( solar  factor ).  Di  Indonesia, faktor  surya  telah  ditetapkan  pada  Badan  Standar Nasional  Indonesia  (Lihat Tabel  1 ).  Pada Tabel  1 ,  data yang  ditampilkan  hanya  faktor  surya  pada  bidang vertikal  saja,  karena  topik  penelitian  pada  makalah  ini merupakan potensi radiasi matahari bidang vertikal.

## b. Sel Surya
Sel  surya  merupakan  material  semikonduktor  berupa material tipe p dan n yang akan mengubah energi surya menjadi energi listrik. Terkadang sel surya juga disebut photovoltaic (PV). Efisiensi energi yang diubah pada PV hanya  berkisar  13-19%  [13].  Jika  beban  listrik  yang digunakan  membutuhkan  daya  yang  besar,  maka  PV dipasang  seri  dan  parallel  dan  membutuhkan  lahan tambahan  untuk  memenuhi  daya  listrik  beban. Terbatasnya  lahan  untuk  pemasangan  PV,  beberapa peneliti  sedang  mengintegrasikan  PV  pada  tubuh bangunan  untuk  mengoptimalkan  lahan  sebagai penghasil  listrik  [18].  Sel  surya  biasanya  menghasilkan tegangan 0,5-1 V, dan dapat dipasang secara seri untuk meningkatkan  tegangan  keluaran  dan  dipasang  paralel untuk meningkatkan arus keluaran. Arus keluaran yang dihasilkan dari PV [19] ditampilkan pada persamaan (3) .
𝐼 𝑜 = 𝑛 𝑝 𝐼 𝑝ℎ − 𝑛 𝑝 𝐼 𝑟𝑠 [exp ( 𝑞𝑉 𝑜 𝑘𝑇𝐴𝑛 𝑠 ) − 1] (3)
𝐼 𝑜 merupakan  arus  keluaran  dari  jajaran  PV  (A). 𝑉 𝑜 merupakan  tegangan  keluaran  dari  jajaran  PV  (V). 𝑛 𝑠 adalah  jumlah  PV  yang  terhubung  secara  seri. 𝑛 𝑝 merupakan jumlah barisan PV yang terhubung parallel. 𝑞 adalah  charge  sebuah  electron. 𝑘 adalah  konstanta Boltzmann. 𝐴 merupakan  faktor  ideal p-n junction. 𝑇 adalah suhu PV  (K). 𝐼 𝑟𝑠 adalah arus saturasi balik sel. Arus  keluaran  PV  dipengaruhi  oleh  arus  photocurrent 𝐼 𝑝ℎ (A) yang dipengaruhi oleh daya radiasi matahari yang datang  per  satuan  luas 𝑃 𝑐𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎 (W/m 2 )  seperti ditampilkan pada persamaan (4).
𝐼 𝑝ℎ = [𝐼 𝑠𝑐𝑟 + 𝑘 𝑖 (𝑇 − 𝑇 𝑟 )] 𝑃 𝑐𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎 1000 (4)
𝐼 𝑠𝑐𝑟 adalah arus hubungan pendek saat suhu  referensi. 𝑘 𝑖 adalah  koefisien  arus  hubungan  pendek. 𝑇 𝑟 merupakan suhu referensi sel. Setelah didapatkan total arus  keluaran  dari  PV,  maka  daya  (W)  yang  dihasilkan oleh PV ditampilkan pada persamaan (5).
𝑃 = 𝑉 𝑜 𝐼 𝑜 (5)
Berdasarkan persamaan (5) tersebut arus dan tegangan keluaran  bersifat  berbanding  terbalik.  Jika  arus  yang dihasilkan  PV  adalah  arus  hubungan  pendek  maka tegangan PV menjadi nol. Sehingga apabila tegangan PV mendekati nol maka daya keluaran PV akan mendekati nol. Dalam hal ini dibutuhkan daya keluaran PV adalah maksimum. Untuk  menghasilkan daya yang maksimum 𝑃 𝑚𝑎𝑥 diperlukan  pengaturan  arus  optimum 𝐼 𝑚𝑝𝑝 ,  dan tegangan  optimum 𝑉 𝑚𝑝𝑝 seperti  ditampilkan  pada persamaan (6). Sehingga efisiensi daya yang dihasilkan oleh PV direferensikan pada saat PV menghasilkan daya maksmium  (lihat  persamaan  (7)).  Dengan 𝐴 𝑝𝑣 merupakan luas area PV dalam 1 m 2 .
Tabel 1. Faktor surya vertikal untuk berbagai orientasi [17]
Orientasi Faktor Surya (W/m 2 ) Utara 130 Timur Laut 113 Timur 112 Tenggara 97 Selatan 97 Barat Daya 176 Barat 243 Barat Laut 211
e-ISSN: 2581-0545
Perancangan Sistem Pemanenan Energi Surya Terintegrasi Kaca Bangunan, Studi Kasus: Gedung Bandar Lampung ITERA
𝑃 𝑚𝑎𝑥 = 𝑉 𝑚𝑝𝑝 𝐼 𝑚𝑝𝑝 (6)
𝜂 𝑝𝑣 = 𝑃 𝑚𝑎𝑥 𝐴𝑝𝑣 𝑃 𝑐𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎
(7)
Selain faktor material PV, faktor lain yang mempengaruhi  efisiensi  daya  pada  PV  yaitu  faktor kualitas  sistem  PV 𝜂 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚_𝑝𝑣 yang  meliputi  kualitas modul,  kesalahan  instalasi,  suhu,  dan  kotoran  yang menempel  pada  PV.  Nilai  efisiensi  yang  dihasilkan berturut-turut 0,97; 0,99; 0,95; 0,98 [20].

## c. Solar Façade
Solar  façade  merupakan  sebuah  sistem  PV  terintegrasi pada  kaca  bangunan  dan  memanfaatkan    energi  surya menjadi  energi  listrik.  Selain  dari  menghasilkan  listrik, solar façade juga melindungi tubuh bangunan dari silau dan panas matahari. Desain sistem PV terintegrasi pada kaca mengikuti dengan estetika dari bangunan. Terdapat banyak desain-desain solar façade yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti [18, 26].
Ilustrasi radiasi matahari yang masuk ke dalam ruangan ditampilkan pada Gambar (3) . Pada umumnya bangunan terdapat  penghalang  ( shading )  atau  kaca  film  yang berfungsi  sebagai  mengurangi  radiasi  matahari  yang masuk.  Penghalang  tersebut  dapat  digantikan  oleh  PV yang  secara  tidak  langsung  menghalangi  radiasi matahari yang masuk ke dalam ruangan bangunan.
Jumlah radiasi matahari yang masuk ke dalam  ruangan disebabkan  oleh  rasio  solar  PV-façade,  faktor penghalang kaca film, dan faktor penghalang kaca.  Rasio solar PV-façade ( 𝑅 𝑝𝑓 ) merupakan perbandingan luas PV yang ditempel pada kaca bangunan ( 𝐴 𝑃𝑉 ) dibandingkan dengan  luas  kaca  bangunan  ( 𝐴 𝑘𝑎𝑐𝑎 )  dan  ditampilkan pada persamaan (8) .
𝑅 𝑅 = 𝐴 𝑃𝑉 𝐴 𝑘𝑎𝑐𝑎 (8)
PV  akan  menghasilkan  listrik  berdasarkan  jumlah  total radiasi  matahari  yang  menyentuh  pada  panelnya. Artinya, semakin luas PV yang terpasang, maka semakin besar  energi  listrik  yang  dihasilkan.  Hanya  saja  cahaya matahari semakin sedikit yang masuk ke dalam ruangan dan  menyebabkan  kebutuhan  energi  listrik  untuk pencahayan  menjadi  meningkat.  Jika  luas  PV  yang terpasang pada kaca bangunan semakin kecil, dalam hal ini  faktor  penghalang  radiasi  matahari  semakin  kecil, mengakibatkan  kebutuhan  energi  untuk  mendinginkan ruangan  menjadi  meningkat.  Ilustrasi  grafik  hubungan luas  PV  yang  ditempel  pada  kaca  bangunan  (rasio  PV solar  façade)  ditampilkan  pada Gambar  4 .    Grafik tersebut  merupakan  modifikasi  ulang  dari  hasil penelitian [18,25].

## Metode Perancangan Sistem Pemanenan Energi Surya
Metode  dalam  makalah  ini  adalah  berupa  simulasi dengan  model-model  dan  data-data  yang  didapatkan dari  literatur.    Sistem  pemanenan  energi  surya  yang dirancang,  terdiri  dari Solar  façade dan  perangkat elektronika daya dan kemudian daya tersebut disalurkan ke beban perangkat listrik yang ada di  ruangan gedung Bandar  Lampung  (Lihat Gambar  5 ).  Energi  listrik  yang dihasilkan dari solar façade belum bisa dipakai langsung untuk  kebutuhan  perlengkapan  elektronik  sehari-hari, sehingga  dibutuhkan  perangkat  elektronika  daya. Keluaran dari sistem pemanenan energi surya digunakan
Gambar 3. Ilustrasi solar façade pada kaca bangunan
Gambar  4. Ilustrasi  hubungan  rasio  PV  solar  façade  dengan konsumsi dan produksi energi listrik pada sudut kemiringan 90 o .
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology
J. Sci. Appl. Tech. vol. 3 (2), 2019, pp. 78-88 | 83
Published by: Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia
untuk  beban  DC  dalam  satu  ruangan  dengan  profil beban ditampilkan di Tabel 2 .
Tabel 2. Profil beban pada satu ruangan Gedung Bandar Lampung.
No Nama Perangkat Daya (watt) Unit Waktu (h) Energi (Wh) 1 Telepon Genggam 10 5 8 400 2 Laptop 90 5 8 3600 3 Kipas DC 80 1 4 320 Total 180 4320 a. Perancangan Solar façade
Sistem  pemanenan  energi  surya  yang  dirancang merupakan konsep berdiri sendiri dan tidak bergabung dengan  sistem grid atau stand  alone .  Sistem pemanen energi  surya  menggunakan  solar  façade.  Sistem Solar façade yaitu terdiri dari PV mini yang disusun secara seri dan  paralel  dan  ditempel  pada  kaca  jendela bangunan dengan  diberi  jarak  kosong  antar  PV.  Jenis  PV  yang digunakan  adalah  berjenis  polycrystalline  yang  sudah
(a) (b)
Gambar 6 . Rancangan solar glass dalam 1 modul yang digunakan pada kaca bangunan (a) tampak depan dari solar glass, terdiri dari PV mini dipasang secara seri 5 buah dan parallel 8 baris (b) tampak samping solar glass yang ditempel pada bagian luar kaca.
(a)
(b)
e-ISSN: 2581-0545
Perancangan Sistem Pemanenan Energi Surya Terintegrasi Kaca Bangunan, Studi Kasus: Gedung Bandar Lampung ITERA
diberi coating di atasnya.  Kaca dinding bangunan yang akan  digunakan  dibatasi  dalam  skala  1  ruangan  kantor pada  Gedung  Bandar  Lampung  yaitu  seluas  17,6  m 2 . Dalam  1  modul Solar  façade terdiri  dari  40  buah  PV dengan luas 1 modul adalah 0,396 m 2 (Lihat Gambar 6 ). Sehingga dalam 1 kaca jendela dapat dipasang sekitar 40 modul. Luas 1 PV adalah 0,00385 m 2 , sehingga luas PV secara keseluruhan  dalam 1 kaca dinding ruang kantor gedung  Bandar  Lampung  adalah  6,16  m 2 .  Jika dibandingkan dengan luas kaca dinding adalah 17,6 m 2 , rasio perbandingan luas kaca dinding 1 ruangan dengan luas  PV  total  adalah  0,35.    Rasio  optimal  yang menghasilkan  energi  listrik  dan  konsumsi  energi  listrik pada ruangan optimal perlu dilakukan kajian yang lebih lanjut [10,27].
Dalam  makalah  ini,  1  modul Solar  façade dipasang secara seri PV 5 buah dan paralel 8 baris. 1 PV terdiri dari 4,5  V  dan  0,6  W  sehingga  dalam  1  modul  dapat menghasilkan  22,5  V  dan  4,8  W.  Sistem  pemanenan energi  surya  berencana  mengikuti  kaca  bangunan Gedung Bandar Lampung dan diilustrasikan pemasangan secara keseluruhan pada 1 ruangan seperti pada Gambar 6 . Solar façade dipasang secara berjajar di kaca,  kemudian  dihubungkan  kabel  secara  paralel sebagai penghantar arus listrik. Setelah itu Solar façade dihubungkan  ke  perangkat  sistem  elektronika  daya sebagai  pengatur  daya  sehingga  dapat  digunakan  oleh pengguna.

## b. Perancangan Sistem Elektronika Daya
Sistem  pemanenan  energi  surya  secara  keseluruhan ditampilkan  pada Gambar  7 . Solar  façade terhubung secara paralel dengan perangkat elektronika daya untuk menyesuaikan  tegangan  dengan  pada  beban.  Jenis beban  yang  digunakan  adalah  beban  DC.  Beban  DC memiliki  kriteria  tegangan  suplai  yang  berbeda-beda. Tegangan  suplai  untuk  laptop  sebesar  19  V,  untuk telepon genggam  sebesar 5 V, dan beberapa perangkat elektronika memiliki tegangan 12 V.  Sistem elektronika daya terdiri dari MPPT, sistem baterai, DC-DC converter dan juga terdapat konektor penghubung beban.
MPPT  berfungsi  untuk  menghasilkan  daya  maksimum dari  PV.  Tegangan  keluaran  dari  MPPT  merupakan tegangan  konstan  sebesar  12  V.  MPPT  dihubungkan secara  paralel  dengan  baterai  dan  konektor.  Konektor tersebut memiliki kriteria tegangan suplai yang berbeda- beda.  Dalam  hal  ini  terdapat  3  jenis  kriteria  tegangan suplai pada konektor yaitu 5 V, 12 V, dan 19 V. Karena tegangan  keluaran  dari  MPPT  hanya  tegangan  12  V, maka  untuk  memenuhi  tegangan  suplai  beban  yang berbeda  seperti  tegangan  5  V  dan  19  V  dilengkapi
dengan  DC-DC converter. DC-DC converter terdiri  dari buck  converter yang  berfungsi  menurunkan  tegangan sumber menjadi 5 V dan boost converter yang berfungsi untuk menaikkan tegangan sumber menjadi 19 V. Untuk Beban  yang  menggunakan  tegangan  suplai  12  V, konektor  tidak  menggunakan  DC-DC converter karena tegangan 12 V sudah terdapat pada MPPT.
Sistem elektronika daya juga dilengkapi dengan baterai. Baterai berfungsi untuk menyimpan energi listrik ketika energi  listrik  dari  PV  tidak  terpakai  oleh  pengguna. Apabila  PV  tidak  mampu  memberikan  energi  maka energi listrik dapat diambil dari baterai.  Hal yang perlu diperhatikan untuk  pemasangan baterai adalah jumlah kapasitas. Pemasangan jumlah kapasitas energi baterai ditampilkan pada persamaan (9).
𝐶 = 𝑁 𝐶 𝐸 𝐿 𝐷𝑂𝐷𝜂 𝑒𝑑 (9)
Dengan 𝐶 adalah kapasitas penyimpanan energi baterai (VAh), 𝑁 𝐶 adalah  jumlah  hari  dalam  keadaan  mendung berturut-turut pada saat keadaan mendung/berawan di lokasi  panel  surya.  DOD  adalah  persentase  kedalaman pengosongan  baterai  (%). 𝐸 𝐿 adalah  daya  beban  (W). 𝜂 𝑒𝑑 adalah  efisiensi  total  dari  elektronika  daya. 𝜂 𝑒𝑑 ditampilkan pada persamaan (10) .
𝜂 𝑒𝑑 = 𝜂 𝑏𝑎𝑡𝑡 ∗ 𝜂 𝑚𝑝𝑝𝑡 ∗ 𝜂 𝑐𝑜𝑛𝑣 (10)
Gambar  7. Rancangan  rangkaian  elektronika  daya  sistem pemanenan energi surya.
Tabel  3 .  Nilai  efisiensi Solar  façade dan  perangkat  elektronika daya.
Nama Perangkat Efisiensi PV (Polycrystalline) [14] (𝜼 𝒑𝒗 ) 0,13 Sistem PV [20] (𝜼 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎_𝒑𝒗 ) Kualitas modul 0,97 Kesalahan instalasi 0,99 Suhu 0,95 Debu dan kotoran 0,98 MPPT [21] (𝜼 𝒎𝒑𝒑𝒕 ) 0,89
Baterai [22] (𝜼 𝒃𝒂𝒕𝒕 ) 0,85
DC-DC converter [23] (𝜼 𝒄𝒐𝒏𝒗 ) 0,75 Total 0,06
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology
J. Sci. Appl. Tech. vol. 3 (2), 2019, pp. 78-88 | 85 Published by: Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia
Efisiensi masing-masing perangkat elektronika ditampilkan  pada Tabel  3 .  Sehingga  total  efisiensi  dari perangkat elektronika adalah 0,56.
Pada  makalah  ini  jumlah 𝑁 𝐶 yang  digunakan  adalah  5 hari. DOD yang digunakan adalah 0,8. Jika mengacu pada
Tabel  2 ,  jumlah  daya  beban 𝐸 𝐿 pada  satu  ruangan adalah 180 W dan 𝜂 𝑒𝑑 sebesar 0,56. Sehingga kapasitas baterai  yang  didapatkan  adalah  2009  VAh.  Kapasitas baterai identik pada satuan Ah, sehingga jumlah Ah yang digunakan ditampilkan pada persamaan (11) .
Gambar 8 . Flowchart perancangan pemanenan energy surya terintegrasi kaca bangunan
e-ISSN: 2581-0545
Perancangan Sistem Pemanenan Energi Surya Terintegrasi Kaca Bangunan, Studi Kasus: Gedung Bandar Lampung ITERA
𝐴ℎ = 𝐶 𝑇𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐷𝐶 (11)
Tegangan nominal baterai adalah tegangan yang tertera pada  baterai.  Jika  tegangan  nominal  baterai  yang digunakan adalah 12 V. Maka total Ah yang  digunakan pada penyimpanan energi pada sistem ini adalah 167 Ah.
Sedangkan  total 𝜼 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 efisiensi  dari  sistem  pemanenan energi surya ditampilkan pada persamaan (12) dan Tabel 3 dengan  efisiensi  total  yaitu  0,06.  Alur  total  perancangan sistem pemanenan energi surya terintegrasi kaca bangunan ditampilkan pada Gambar 8 .
𝜂 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜂 𝑝𝑣 ∗ 𝜂 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚_𝑝𝑣 ∗ 𝜂 𝑒𝑑 (12)

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan pada rancangan sistem pemanenan energi surya pada Gambar 7 , ada 2 kemungkinan sistem yang dihasilkan.  Pertama  sistem  pemanenan  energi  surya tidak  menggunakan  baterai  dan  kedua  menggunakan baterai.  Sistem  pemanenan  energi  surya  tidak menggunakan  baterai  ketika  daya  beban sama  dengan daya  yang  dihasilkan Solar  façade atau  baterai  dalam keadaan kosong. Sedangkan, sistem pemanenan energi surya  menggunakan  baterai  maka  jumlah  total  daya yang dihasilkan oleh Solar façade lebih besar daripada jumlah  total  daya  beban.  Sehingga  kelebihan  daya tersebut  disimpan  ke  dalam  baterai.  Apabila  jumlah daya beban yang digunakan lebih besar dari daya Solar façade , maka beban akan mengambil daya dari baterai.
Dua hal yang dibatasi dalam pembahasan pada makalah ini yaitu pertama sistem pemanenan energi surya tidak menggunakan  baterai  dengan  asumsi  daya  yang digunakan  beban  sama  dengan  daya  yang  dihasilkan oleh Solar  façade .  Jika  beban  tidak  menggunakan sebagian  daya  dari Solar  façade ,  maka  daya  tersebut tidak  disimpan  ke  dalam  baterai  atau  daya  tersebut terbuang.  Kedua  sistem  menggunakan  baterai,  dengan daya beban sama dengan daya Solar façade maka daya tersebut tidak disimpan ke dalam baterai. Jika daya tidak digunakan seperti hari libur, maka daya akan disimpan ke dalam baterai.
Pengujian dalam makalah ini, dilakukan di dua orientasi ruangan yaitu ruangan menghadap barat atau matahari terbenam dan ruangan menghadap timur atau matahari terbit.  Daya  yang  dihasilkan  oleh Solar  façade ditampilkan pada Tabel 4 . Terlihat daya yang dihasilkan oleh  ruangan  menghadap  sisi  barat  2  kali  lebih  besar dibandingkan  dengan  ruangan  sisi  timur.  Hal  ini disebabkan  ruangan  di  sisi  timur, Solar  façade hanya
mendapatkan  sinar  matahari  mulai  pukul  6.00-12.00 yaitu ketika pagi menjelang siang. Pada waktu tersebut kabut atau uap air di udara masih banyak sehingga sinar matahari terhalangi oleh kabut. Sedangkan di sisi barat, Solar façade mendapatkan sinar matahari mulai pukul 12.00 – 17.00. Di waktu tersebut uap air di udara sudah menghilang karena panas matahari cukup menghilangkan  uap  air.  Efisiensi  daya  yang  dihasilkan dari Solar  façade secara  total  11,6%  dari  faktor  surya yang  didapatkan.  Efisiensi  tersebut  mencakup  efisiensi PV,  efisiensi kualitas  modul,  efisiensi kesalahan  jajaran modul,  efisiensi  suhu,  dan  efisiensi  kotoran/debu. Sedangkan  efisiensi  sistem  pemanenan  energi  surya yang mencakup Solar façade dan perangkat elektronika daya  sebesar  6%.  Efisiensi  sistem  pemanenan  energi surya mencakup efisiensi Solar façade , efisiensi MPPT, efisiensi baterai, efisiensi DC-DC converter .
Setelah  mendapatkan  nilai  daya  yang  dihasilkan  oleh Solar façade , langkah selanjutnya adalah mendapatkan estimasi energi yang dihasilkan oleh sistem pemanenan energi. Estimasi energi yang berasal sistem pemanenan energi  surya  tanpa  menggunakan  baterai  ditampilkan pada Tabel 5 . Waktu optimal Solar façade mendapatkan sinar  matahari  dalam  sehari  adalah  3  jam,  yaitu  pukul 8.00-11.00 di bagian sisi timur dan pukul 13.00-16.00 di bagian  sisi  barat.  Jika  estimasi  energi  pada  sistem pemanenan  energi  digunakan  seluruhnya,  maka estimasi  pemanenan  energi  dalam  1  minggu  hanya efektif  dalam  5  hari.  Hal  ini  dikarenakan  penggunaan energi  listrik sangat kecil  pada  hari  Sabtu  dan  Minggu. Berbeda dengan estimasi pemanenan energi menggunakan  baterai  seperti  yang  ditampilkan  pada Tabel  6 .  Energi  yang  terbuang  pada  hari  Sabtu  dan Minggu  disimpan  dalam  baterai.  Sehingga,  estimasi energi  yang  dikumpulkan  efektif  dalam  7  hari  dalam seminggu. Perancangan sistem pemanenan energi surya yang telah dirancang dapat menggunakan double Solar façade . Double Solar façade yaitu PV yang diapit oleh dua  kaca  sehingga  pengkabelan  tidak  terdampak langsung  oleh  faktor  eksternal  seperti  hujan  dan  air pembersih kaca.
Efisiensi  total  dari  sistem  pemanenan  energi  pada makalah ini adalah 0,06 atau 6%. Artinya adalah energi matahari yang kemudian diubah ke dalam energi listrik hanya  dapat  dapat  digunakan  ke  beban  sebesar  6%. Efisiensi  tersebut  disebabkan  karena  efisiensi  PV,
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology
J. Sci. Appl. Tech. vol. 3 (2), 2019, pp. 78-88 | 87
Published by: Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia
efisiensi sistem PV, dan efisiensi perangkat elektronika. Jika  efisiensi  ditingkatkan,  efisiensi  PV  berdasarkan penelitian hanya mampu sampai 30% menggunakan tipe PV  monocrystalline,  efisiensi  sistem  PV  dapat ditingkatkan  menjadi  0,95%,  dan  efisiensi  perangkat elektronika menjadi 0,8 %.
Jika dilihat dari tabel 4 efisiensi total solar façade adalah 0,116 dengan daya keluaran di sisi Barat adalah 161,32 W  dan  sisi  Timur  adalah  74,35  W.  Jika  efisiensi  sistem ditingkatkan dapat menghasilkan efisiensi 0,285 dengan daya keluaran di sisi Barat adalah 396 W dan di sisi Timur 146.13  W.  Jika  dilihat  dari tabel  3 efisiensi  total  dari sistem  pemanenan  energi  adalah  0.06,  dapat menghasilkan  energi  dalam  7  hari  sebesar  1992  Wh  di sisi Barat dan 886 Wh di sisi Timur. Jika efisiensi sistem pemanenan  energi  ditingkatkan  menjadi  0.228,  maka jumlah ideal energi yang dihasilkan dalam 7 hari adalah 7,5 kW di sisi Barat dan 3,36 kW di sisi Timur.

## Kesimpulan
Perancangan  sistem  pemanenan  energi  surya  yang terintegrasi  pada  kaca  bangunan  telah  dirancang  dan disesuaikan  dengan  kondisi  pada  Gedung  Bandar Lampung.  Sistem  pemanenan  energi  surya  terintegrasi kaca disebut Solar façade . Solar façade terdiri dari PV mini yang ditempel pada kaca bangunan dan diberi jarak kosong antar PV sehingga cahaya matahari dapat masuk
ke  dalam  ruangan.  Rasio  luas  PV  yang  ditempel  pada kaca bangunan sebesar 35%. PV yang digunakan adalah jenis polycrystalline. Total daya maksimum Solar façade yang terintegrasi pada 1 kaca ruangan dengan luas 16,32 m 2 sebesar  161,32  W  di  sisi  barat  dan  74,35  W  di  sisi timur. Efisiensi total dari sistem pemanenan energi surya terintegrasi  kaca  bangunan  sebesar  6  %  mencakup efisiensi  modul Solar  façade dan  efisiensi  perangkat elektronika. Estimasi pemanenan energi tanpa menggunakan baterai menghasilkan sebesar 1615 Wh di sisi barat dan 744 Wh di sisi timur dalam satu minggu. Jika  sistem  pemanenan  energi  menggunakan  baterai maka  estimasi  pemanenan  energi  menghasilkan  1,23 kali  lebih  besar  dibandingkan  tanpa  menggunakan baterai. Perancangan sistem pemanenan energi surya ke depannya diharapkan dapat mempertimbangkan double Solar  façade ,  dan  faktor  suhu  pada  udara  yang terperangkap.

## Penghargaan
Terima  kasih  kepada  Institut  Teknologi  Sumatera  atas hibah Penelitian 134ai/IT9.C1/PP/2018 sehingga penelitian  ini  bisa  terlaksana  dengan  baik. Dalam penelitian  ini  tidak  memiliki  konflik  terhadap  kegiatan penelitian lainnya.
Tabel 4. Daya yang dihasilkan oleh solar glass
Faktor surya (W/m 2 ) Luas Kaca Jendela (m 2 ) Rasio PV dan Kaca Efisiensi Total Solar façade Daya yang Dihasilkan Solar façade (W) Sisi Barat 243 16,32 0,35 0,116 161,32 Sisi Timur 112 16,32 0,35 0,116 74,35
Tabel 5. Estimasi pemanenan energi tanpa menggunakan baterai Daya yang Dihasilkan Solar façade (W) Efisiensi Total Perangkat Elektronika Daya (tanpa baterai) Estimasi Pemanenan Energi Dalam Sehari (Wh) (Optimal 3 Jam) Estimasi Pemanenan Energi Dalam Seminggu (Wh) (5 Hari) Sisi Barat 161.32 0.66 323.05 1615 Sisi Timur 74.35 0.66 148.89 744
Tabel 6. Estimasi pemanenan energi menggunakan baterai Daya yang Dihasilkan Solar façade (W) Efisiensi Total Perangkat Elektronika Daya (Serta  Baterai) Estimasi Pemanenan Energi Dalam Sehari (Wh) (Optimal 3 Jam) Estimasi Pemanenan Energi Dalam Seminggu (Wh) (7 Hari) Sisi Barat 161.32 0.56 274.60 1992 Sisi Timur 74.35 0.56 126.56 886
e-ISSN: 2581-0545
Perancangan Sistem Pemanenan Energi Surya Terintegrasi Kaca Bangunan, Studi Kasus: Gedung Bandar Lampung ITERA

## Daftar Pustaka
[1] I. Ceron, E. Caamano- Martin,  F. J. Neila,  ‘State -of-the- art’  of building integrated photovoltaic products, Renewable Energy 58 (2013) 127-133.
[2] A. Pitts, Planning and design strategies for sustainability and profit, UK: Architectural Press, 2004.
[3] A. J. Marszal, P. Heiselberg, J.S. Bourelle, E. Musall, K. Voss, I. Sartori,  A.  Napolitano,  Zero  Energy  Building – A  review  of definitions  and  calculation  methodologies,  Energy  and Buildings 43 (2011) 971 – 979.
[4] M.  Ritzen,  Z.  Vroon,  and  C.  Geurts,  Building  Integrated Photovoltaic s:  From  Fundamentals  to  Applications,  First Edition, John Wiley & Sons, Ltd, 2017.
[5] M.  Tripathy,  P.  K.  Sadhu,  Building  Integrated Photovoltaic Market  Trend  and  Its  Applications,  Telkomnika  Indonesian Journal of Electrical Engineering, Vol. 14 No. 2, 2015.
[6] Ingo  Hagemann,  Architectural  Considerations  for  Building- integrated Photovoltaic s, Progress in Photovoltaic s: Research and Applications, Vol. 4, 247-258 (1996).
[7] A.  Chatzipanagi,  F.  Frontini,  A.  Virtuani,  BIPV-temp:  A demonstrative  Building  Integrated Photovoltaic Installation, Applied Energy 173 (2016) 1 – 12.
[8] Monto Mani, Rohit Pillai, Impact of dust on solar photovoltaic (PV)  performance:  Research  status,  challenges  and recommendations,  Renewable  and  Sustainable  Energy Reviews 14 (2010) 3124-3131.
[9] A. K. Shukla, K. Sudhakar, P. Baredar, Recent advancement in BIPV product technologies: A review.
[10] Y.  Tae  Chae,  Jeehwan  Kim,  Hongsik  Park,  Byungha  Shin, Building  energy  performance  evaluation  of  building integrated photovoltaic (BIPV) window with semi-transparent solar cells, Applied Energy 129 (2014) 217-227.
[11] Talal  Salem,  Elias  Kinab,  Analysis  of  Building-Integrated Photovoltaic Systems: A Case Study of Commercial Buildings under  Mediterranean  Climate,  Procedia  Engineering  118 (2015) 538-545.
[12] N.  Martin-Chivelet,  J.  C.  Gutierrez,  M.  Alonso-Abella,  F. Chenlo,  J.  Cuenca,  Building  Retrofit  with Photovoltaic s: Construction  and  Performance  of  a  BIPV  Ventilated  Façade, Energies 2018, 11, 1719.
[13] Susan, Integrated configuration of folding wall-BIPV at office building in surabaya as low carbon building design, Humaniora vol. 8 No. 1, January 2017:31-44.
[14] S. R. Wenhan, M. A. Green, M. E. Watt, R. Corkish, A. Sproul, Applied Photovoltaic s Third Edition, Earthscan, 2011.
[15] M. P. Thekaekara, A. J. Drummond, Standard Values  for the Solar Constant and its Spectral Components, Nature Physical Science vol. 229 January 4, 1971.
[16] Benjamin  Y.  H.  Liu,  Richard  C.  Jordan,  The  Interrelationship and  Characteristic  Distribution  of  Direct,  Diffuse,  and  Total Solar Radiation, Thesis.
[17] SNI  6389:2011,  Konservasi  energi  selubung  bangunan  pada bangunan Gedung
[18] BjØrn  Petter  Jelle,  Christer  Breivik,  state  of  the  art  building integrated photovoltaic s, Energy Procedia 20 (2012) 68-77.
[19] G.  J.  Yu,  Y.  S.  Jung,  J.  Y.  Choi,  G.  S.  Kim,  A  novel  two-mode MPPT  control  algorithm  based  on  comparative  study  of existing algorithms, Solar Energy 76 (2004) 455-463.
[20] Sami  Ekici,  Mehmet  Ali  Kopru,  Investigation  of  PV  System Cable  Losses,  International  Journal  Of  Renewable  Energy Research, Vol.7, No.2, 2017.
[21] Tamer  T.N.  Khatib,  A.  Mohamed,  N.  Amin,  An  Efficient Maximum  Power  Point  Tracking  Controller  for Photovoltaic Systems  Using  New  Boost Converter Design  and  Improved Control  Algorithm,  Wseas  Transactions  on  Power  Systems, Issue 2, Volume 5, April 2010.
[22] P. S. Kumar, S. V. Kumar Ball, Improving Formation Efficiency of Lead Acid Battery using Hydrogen Peroxide as an Additive, International  Journal  of  Science  and  Research  (IJSR),  2319- 7064, 2017.
[23] Application Note 3166, Source Resistance: The Efficiency Killer in DC-DC Converter Circuits, 2004.
[24] Khaled  Bataineh,  Doraid  Dalalah,  Optimal  Configuration  for Design of Stand – Alone PV System, Smart Grid and Renewable Energy, 2012, 3, 139-147.
[25] T. Miyazaki, A. Akisawa, T. Kashiwagi, Energy savings of office buildings  by  the  use  of  semi-transparent  solar  cells  for windows, Renewable Energy 30 (2005) 281-304.
[26] Mohammad  Bayoumi,  Dietrich  Fink,  Maximizing  the performance  of  an  energy  generating  façade  in  terms  of energy saving strategies, Renewable Energy (2014) 294-305.
[27] G.M.  Tina,  A.  Gagliano,  F.  Nocera,  F.  Patania,  Photovoltaic glazing: analysis of thermal behavior and indoor comfort, The Mediterranian Green Energy Forum 2013, MGEF – 13, Energy Procedia 42 (2013) 367-376.