## Jurnal Teknik Elektro

## EVALUASI INSTALASI LISTRIK PADA RUANGAN INSTALASI GIZI RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
Nita  Nurdiana 1* , M. Saleh Al Amin 2 , Abdul Gani 3
1,2,3 Program Studi Teknik Elektro, Universitas PGRI Palembang, Indonesia
*e-mail: nurdiana78@univpgri-palembang.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  melakukan  evaluasi  terhadap  struktur  kelistrikan  Gedung  Instalasi  Gizi  RS  Ernaldi Bahar dengan  mempertimbangkan tegangan, pemilihan penghantar, arus pengaman, dan  aspek-aspek kritis lainnya. Hasil pengukuran tegangan dan perhitungan susut tegangan menunjukkan bahwa sistem ini  tetap  dalam  kondisi  aman,  dengan  tingkat  susut  tegangan  berada  di  bawah  batas  maksimum  5%, sesuai  dengan  standar  PUIL  2011.  Penentuan  jenis  penghantar  didasarkan  pada  pertimbangan  arus, daya,  dan  jenis  beban,  dengan  rekomendasi  kabel  yang  bertujuan  untuk  mengurangi  susut  tegangan. Proses pemilihan arus pengaman dan perangkat keselamatan dilakukan untuk memastikan kinerja dan keselamatan  instalasi  secara  keseluruhan.  Meskipun  instalasi  ini  dapat  dianggap  aman,  adanya beberapa  komponen  yang  tidak  memenuhi  standar  menunjukkan  perlunya  perencanaan  ulang.  Hasil perhitungan  menunjukkan  pemilihan  kabel  dan  perangkat  keselamatan  yang  sesuai  dengan  proyeksi kebutuhan  di  masa  mendatang.  Evaluasi  dilakukan  untuk  memastikan  keandalan  instalasi,  dengan penekanan  khusus  pada  keselamatan  pasien  kritis.  Oleh  karena  itu,  dianjurkan  adanya  pemantauan yang  terus-menerus,  pembaruan  sesuai  dengan  perkembangan  kebutuhan,  dan  perbaikan  pada komponen-komponen yang tidak memenuhi standar.
Kata Kunci: daya listrik, factor daya, drop tegangan

## EVALUATION OF ELECTRICAL INSTALLATION IN THE NUTRITION INSTALLATION ROOM ERNALDI BAHAR HOSPITAL

## ABSTRACT
This study examines the electrical system of the Nutrition Installation Building at RS Ernaldi Bahar, taking  into  account  voltage,  conductor  selection,  protective  current,  and  other  critical  factors.  The results of voltage measurements and  voltage drop calculations indicate that the installation remains safe,  with  a  voltage  drop  below  the  maximum  limit  of  5%,  in  accordance  with  the  PUIL  2011 standard.  The  selection  of  conductors  is  based  on  considerations  of  current,  power,  and  load  type, with  cable  recommendations  aimed  at  minimizing  voltage  drop.  The  selection  of  protective  current and safety devices is carried out to ensure the performance and safety of the installation. Although the installation  can  be  considered  safe,  the  presence  of  some  components  that  do  not  meet  standards indicates the need for a redesign. Calculation results show the selection of cables and safety devices that align with future needs. Evaluation is conducted to ensure the reliability of the installation, with a specific emphasis on the safety of critical patients. Therefore, continuous monitoring, updates in line with evolving needs, and repairs to components that do not meet standards are recommended.
Keywords:  Electrical Power, Power Factor,  Voltage Drop

## Jurnal Teknik Elektro

## I. PENDAHULUAN
Listrik  memegang    peran  penting  sebagai  kebutuhan  pokok    dalam  kehidupan  manusia, diperlukan  oleh  hampir  semua  peralatan  yang  mendukung  aktivitas  sehari-hari  [1].    Rumah  sakit merupakan  salah    satu  fasilitas    pelayanan  publik  di  sektor  kesehatan  yang  banyak  memanfaatkan listrik.  Penyediaan  tenaga  listrik  menjadi  kebutuhan  utama  bagi  rumah  sakit,  terutama  dengan keberadaan  berbagai  peralatan  listrik  baik  yang  bersifat  medis  maupun  non-medis  [2].  Bangunan rumah  sakit  ditandai  oleh  sistem  energi  yang  kompleks  dan  tingkat  konsumsi  energi  yang  tinggi [3,4,5].
Pemasangan sistem listrik untuk gedung rumah sakit harus dilakukan dengan profesional dan aman,  mengingat  kerentanannya  terhadap  keselamatan  jiwa  individu.  Oleh  karena  itu,  Hal  ini diperlukan dalam mendukung berbagai kegiatan kerja yang memerlukan tingkat proteksi yang tinggi. Meskipun  saat  ini  rumah  sakit  modern  dianggap  lebih  aman  daripada  rumah  sakit  yang  lebih  lama, risiko bahaya tetap ada  [6]. Terjadinya kebakaran di gedung rumah sakit sering kali disebabkan oleh konsleting  listrik,  terutama  pada  gedung  tua  dengan  usia  rata-rata  lebih  dari  20  tahun.  Ini  terjadi karena perubahan beban yang tidak diimbangi dengan penyesuaian yang memadai pada instalasi listrik [7].
Penting  untuk  dicatat  bahwa  instalasi  listrik  pada  rumah  sakit  harus  mematuhi  persyaratan teknis, termasuk keandalan dan keamanan, mengingat banyaknya peralatan kesehatan medis dan non- medis  yang  mengandalkan  energi  listrik  sebagai  sumber  daya.  Keandalan  instalasi  listrik  sangat penting untuk keselamatan pasien kritis[8]. Meskipun demikian, pembaharuan dan perawatan instalasi listrik  tidak  selalu  diimbangi    dengan    peningkatan    kebutuhan    beban    listrik    [7].  Sesuai  dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005, instalasi pemanfaatan tenaga  listrik  untuk  konsumen  dengan  tegangan  tinggi,  menengah,  dan  rendah  perlu  diuji  ulang kelayakannya setiap 15 tahun sekali. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan mencegah potensi kerugian.
Rumah  Sakit  Ernaldi  Bahar  terletak  di  kecamatan  Alang-alang  Lebar  Kota  Palembang Provinsi  Sumatera  Selatan.  Sebagai  lembaga  kesehatan  yang  berperan  sentral  dalam  memberikan pelayanan  kesehatan  masyarakat,  senantiasa  berkomitmen  untuk  menjaga  kualitas  dan  ketersediaan sumber  daya  yang  mendukung  operasionalnya.  Instalasi  listrik  pada  rumah  sakit  yang  telah  berusia lebih dari 15 tahun dapat mengalami kerusakan. Salah satu komponen yang rentan, seperti saklar dan kotak kontak, dapat mengalami pelapukan ketika usia pakainya sudah melebihi 15 tahun [9,10]
Monoyios  dan  rekan-rekan  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  dalam  pemilihan  ukuran  kabel, tidak  hanya  perlu  mempertimbangkan  persyaratan  keselamatan  dan  biaya  pemasangan  awal,  tetapi juga  harus  memperhitungkan  jangka  umur  pemakaian.  Machdi    menambahkan  bahwa  penambahan peralatan listrik dan durasi penggunaan beban listrik dapat  meningkatkan risiko peningkatan tahanan (R) pada penghantar yang digunakan. Di sisi lain, peningkatan rugi-rugi pada penghantar dapat dipicu oleh lamanya durasi penggunaan alat-alat listrik, yang jika terus berlanjut, dapat memungkinkan arus melewati  batas  nominal  kuat  hantar  arus  (KHA).  Sunarhati  dalam    memberikan  informasi  bahwa kerapuhan pada isolasi kabel dapat terjadi akibat akumulasi rugi-rugi panas dalam jangka waktu yang cukup lama. Penggunaan daya yang tinggi juga dapat berdampak negatif pada kualitas isolasi. Siregar dan  tim    mendefinisikan  bahwa   salah  satu  faktor  penyebab kegagalan sistem kelistrikan rumah sakit adalah kebakaran pada lapisan isolasi kabel. Hal ini menjadi dasar untuk mengevaluasi ketahanan isolasi dalam jaringan instalasi listrik rumah sakit[7].
Beberapa penelitian sejenis telah banyak dilakukan, diantaranya membahas analisa gangguan kualitas  daya  listrik  pada  lingkungan  rumah  sakit  membahas  analisis  kualitas  daya  listrik  pada lingkungan  rumah  sakit  dan  memberikan  rekomendasi  untuk  meningkatkan  kualitas  daya  listrik  [9, 10,11].  Penelitian  lain  juga  membahas  analisis  kualitas  daya  listrik  pada  sistem  distribusi  listrik  di rumah sakit. membahas pengukuran dan analisis kualitas daya listrik di Paviliun Garuda Rumah Sakit

## Jurnal Teknik Elektro
Dr. Karyadi Semarang. Hasil penelitian  menyimpulkan  bahwa  secara  umum  kualitas  daya  listrik di  Paviliun Garuda Rumah Sakit DR Karyadi Semarang dalam keadaan baik. [12]
Romadhona dkk [13] melakukan penelitian   untuk memastikan kualitas daya listrik  di  IGD dan    IKBS    Rumah    Sakit    Islam    Purwokerto.    Faktor    kualitas    daya  meliputi  stabilitas    tegangan, kontinyuitas pelayanan, keandalan pengamanan, dan kapasitas daya yang sesuai kebutuhan
Oleh    karena    itu,    penelitian    ini    bertujuan    untuk    melakukan    evaluasi   instalasi  listrik  di Gedung Instalasi Gizi RS Ernaldi Bahar. Dengan memahami faktor-faktor penyebab seringnya terjadi drop  tegangan,  diharapkan  dapat  ditemukan  solusi  yang  efektif  untuk  meningkatkan  kehandalan  dan ketahanan  sistem  listrik.  Pemahaman  mendalam  terkait  kondisi  ini  di  RS  Ernaldi  Bahar  diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga kontinuitas pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan nutrisi pasien.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  observasional  dan  analisis  data  historis    guna menggali  informasi  yang  komprehensif  mengenai  kondisi  instalasi listrik di Gedung Instalasi Gizi Rumah Sakit Ernaldi Bahar.
Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam dalam pengumpulan data penelitian ini adalah
1. Identifikasi  Kebutuhan  Beban:  Lakukan  survei  dan  identifikasi  peralatan listrik pada gedung instalasi gizi untuk menentukan kebutuhan beban daya.
2. Perhitungan Beban Daya: Hitung total beban daya dengan memperhitungkan peralatan pada setiap panel, termasuk panel AC, lampu, dan stop kontak.
3. Penentuan  Kapasitas  MCB:  Tentukan  kapasitas  MCB  (Miniature  Circuit
4. Breaker) yang sesuai dengan hasil perhitungan beban daya untuk setiap panel.
5. Evaluasi Kesesuaian dengan Standar Keselamatan: Evaluasi apakah kapasitas
6. MCB yang ditentukan memenuhi standar keselamatan listrik yang berlaku.
7. Rekomendasi  dan  Penyesuaian:  Berdasarkan  hasil  evaluasi,  berikan  rekomendasi  terkait penyesuaian MCB pada panel yang memerlukan perubahan.
.

## Jurnal Teknik Elektro
Daya  listrik  adalah  jumlah  total  energi  yang  dihasilkan  oleh  sebuah  rangkaian,  sedangkan energi  listrik  merupakan  jumlah  tenaga  yang  diperoleh  dalam  rangkaian  tersebut[4,14].  Daya  listrik dapat  diinterpretasikan  sebagai  besarnya  energi  listrik  yang  dihasilkan  per  unit  waktu,  dengan mempertimbangkan  tegangan  dan  arus  Setiap  peralatan  listrik  selalu  mencantumkan  nilai  daya listriknya, yang diungkapkan dalam persamaan berikut [15]:
P = V ⋅ I (1)
Dimana   P  = Daya (watt) V = tegangan (volt) I  = arus (ampere)
Daya semu, dilambangkan dengan simbol S dalam satuan Volt Ampere (VA), mencakup daya total  dari  daya  aktif  dan  reaktif  [1,16].  Untuk  menghitung  daya  semu  pada  sistem  satu  fasa  dan  tiga fasa, dapat dinyatakan dalam persamaan
. Daya yang terukur disebut dengan Daya aktif, atau daya  nyata,  dengan  satuan  Watt  dan  dilambangkan  dengan  P.  Untuk  menghitung  daya  aktif  pada sistem satu phasa dan tiga phas[16]a, dapat menggunakan persamaan . Daya reaktif,
yang mewakili tenaga yang digunakan untuk  menghasilkan medan magnet, diukur dalam satuan Volt Ampere  Reactive  (VAR)  dan  dilambangkan  dengan  persamaan
.  [12,13,17]
Besarnya daya reaktif pada sistem satu phasa dan tiga phasa, dapat digunakan persamaan segitiga daya adalah  representasi  visual  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  hubungan  matematis  antara  daya semu, daya aktif, dan daya reaktif. Dalam segitiga daya, posisi horizontal mewakili daya aktif, posisi vertikal  mewakili  daya  reaktif,  dan  sisi  miring  yang  terbentuk  antara  keduanya  melambangkan  daya semu [5]

## Gambar 2. Segitiga Daya
Faktor  daya,  disimbolkan  dengan  cosϕ,  merupakan  kosinus  dari  perbedaan  sudut  fasa  antara arus  dan  tegangan.  Simbol  ini  memiliki  rentang  nilai  antara  0  hingga  1.  Semakin  mendekati  nilai  1, maka nilai faktor daya semakin baik. Perhitungan nilai faktor daya dilakukan dengan membagi besar daya aktif (P) dengan daya semu (S) [5]. Faktor daya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu faktor daya tertinggal  (lagging)  dan  faktor    daya  yang  mendahului  (leading).Persamaan  yang  digunakan  untuk menghitung faktor daya adalah sebagai berikut
(2)
Beban    listrik      didefinisikan      sebagai    jumlah    energi    listrik    yang    digunakan    oleh konsumen. Beban listrik dapat dibagi menjadi beban seimbang dan beban tidak seimbang. Pada beban seimbang, total daya  yang dihasilkan oleh pembangkit tiga fasa dihitung dengan menjumlahkan total daya  dari  setiap  fase,  di  mana  daya  totalnya  sama  dengan  tiga  kali  daya  per  fase  karena  sudut  antar fasa  masing-masing  120°.  Pada  beban  tidak  seimbang,  beban  listrik  di  antara  ketiga  fase  tidak seimbang, misalnya, beban pada fase R lebih besar daripada beban pada fase S dan T. [18]

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  sistem  kelistrikan  pada  Gedung  Instalasi  Gizi  RS  Ernaldi  Bahar  melibatkan pengumpulan  data  terkait  instalasi  kelistrikan,  daya  yang  digunakan,  dan  jenis  beban  yang  terdapat

## Jurnal Teknik Elektro
dalam gedung tersebut. Spesifikasi beban di gedung Instalasi Gizi RS Ernaldi Bahar dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Data Tegangan Sumber No Ruangan Tegangan Sumber (Vs) Tegangan di kontak (V) 1 Penerimaan 220 219 2 Gudang BM Basah 220 218 3 Gudang BM Kering 220 219 4 Air Minum dan Penyimpanan 220 219 5 Persiapan 220 219 6 Pengolahan 226 220 7 Cairan 226 224 8 Ahli Gizi 225 223 9 Toilet 220 220 10 Gudang 220 220
Adapun spesifikasi beban pada ruangan instalasi gizi dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Spesifikasi Beban No Ruangan Beban (Watt) AC Lampu Stop kontak 1 Penerimaan 1660 216 173 2 Gudang BM Basah 800 144 530 3 Gudang BM Kering 1660 162 175 4 Air Minum + Penyimpanan 72 160 5 Penyimpanan Alat 72 6 Persiapan 576 7 Pengolahan 1008 570 8 Cairan 1660 72 300 9 Ruang  Ahli Gizi 1780 144 481 10 Toilet 180 11 Gudang 144 12 Koridor 432 Total 7560 3222 2389

## Perhitungan
Menurut  PUIL  2011  susut  tegangan  tidak  boleh  melebih  batas  yang  ditentukan  yaitu  5%[19]. Menentukan presentase susut tegangan menggunakan persamaan berikut:
Dimana:  Vs = tegangan pengiriman (V);

## Vr = tegangan penerimaan (V).
Dari  hasil pengukuran  dan  perhitungan susut  tegangan  pada  gedung  ini  paling  tinggi  yaitu  2,73%, yang  berarti  bahwa  susut  tegangan  pada  instalasi  gedung  rumah  sakit ini masih aman dan  andal karena masih dibawah standar Hasil perhitungan presentase susut tegangan dapat dilihat pada tabel 3.

## Jurnal Teknik Elektro
Tabel 3. Hasil Perhitungan Susut Tegangan No Ruangan Teganngan Sumber ( V ) Tegangan kontak (V) Susut Tegangan ( % ) 1 Penerimaan 220 219 0,46% 2 Gudang BM Basah 220 218 0,92% 3 Gudang BM Kering 220 219 0,46% 4 Air Minum + Penyimpanan 220 219 0,46% 5 Persiapan 220 219 0,46% 6 Pengolahan 226 220 2,73% 7 Cairan 226 224 0,89% 8 R. Ahli Gizi 225 223 0,90% 9 Toilet 220 220 0,00% 10 Gudang 220 220 0,00% 11 Koridor 220 220 0,00%

## Pemilihan Penghantar
Pemilihan  luas  penampang  kabel  perlu  memperhitungkan  jumlah  beban  yang  terpasanag, untuk menghindari nilai kuat hantar arus yang melebihi kapasitas penghantar. Perhitungan pemilihan penghantar menggunakan persamaan berikut:
a.    Menghitung arus nominal
b.    Menghitung KHA
Dimana P = daya (watt); I = arus (ampere); V = tegangan (volt). 𝑐 o 𝑠 𝜑 = diasumsikan 0,85
Hasil perhitungan pemilihan penghantar dan pengaman ditampilkan pada Tabel 4
Tabel 4. Hasil Pemilihan Penghantar dan Pengaman Ruangan Jenis Beban Total Daya (Watt) Arus Nominal (A) KHA (A) ukuran Penghantar (mm2) Ket Penerimaan Penerangan 216 1,16 1,44 3 x 2,5 NYM KK 173 0,93 1,16 3 x 2,5 NYM AC 1660 8,88 11,10 3 x 2,5 NYM Gudang Bahan Mentah Basah / Gudang Bahan Mentah Kering AC 800 4,28 5,35 3 x 2,5 NYM KK 530 2,83 3,54 3 x 2,5 NYM Penerangan 306 1,64 3,68 3 x 2,5 NYM AC 1660 8,88 19,97 3 x 2,5 NYM Air Minum dan Penyimpanan Persiapan KK Kontak 160 0,86 0,86 3 x 2,5 NYM Penerangan 648 3,47 7,80 3 x 2,5 NYM AC 1660 8,88 8,88 3 x 2,5 NYM Pengolahan Penerangan 1508 8,06 10,08 3 x 2,5 NYM

## Jurnal Teknik Elektro
KK 570 3,05 3,81 3 x 2,5 NYM Lanjutan Tabel 4…… Ruangan Jenis Beban Total Daya (Watt) Arus Nominal (A) KHA (A) ukuran Penghantar (mm2) Ket Cairan KK 300 1,60 2,01 3 x 2,5 NYM AC 1660 8,88 8,88 3 x 2,5 NYM Penerangan 216 1,16 1,16 3 x 2,5 NYM R. Ahli Gizi Penerangan KK 481 2,57 3,22 3 x 2,5 NYM AC 1780 9,52 3 x 2,5 NYM Gudang/Koridor/ Toilet Toilet Penerangan 738 3,95 4,93 3 x 2,5 NYM
Berdasarkan  tabel  kuat  hantar  arus,  dari  hasil  perhitungan  digunakan  kabel  dnegan  diameter  3  x  2,5 mm2. Pemilihan jenis kabel ini berdasarkan untuk memperkecil nilai susut tegangan dan pertimbangan penggunaan daya yang lebih besar pada waktu yang akan datang.

## Arus Pengaman
Sebelum  pemilihan  pemutus  daya  pada  instalai  listrik,  kita  terlebih  dahulu  memperhitungkan  arus nominal yang mengalir pada rangkaian instalasi listrik. Hasil perhitungan arus pengaman dapat dilihat pada tabel 5
Tabel 5. Arus Pengaman Ruangan Jenis Beban Total Daya (Watt) Arus Nominal (A) KHA (A) Daya Semu (VA) Pengaman Penerimaan Penerangan 216 1,16 1,44 254,1 4 KK 173 0,93 1,16 203,5 4 AC 1660 8,88 11,10 1952,9 10 Gudang Bahan Mentah Basah AC 800 4,28 5,35 941,2 6 4 KK 530 2,83 3,54 623,5 Penerangan 306 1,64 3,68 360,0 4 Gudang Bahan Mentah Kering AC 1660 8,88 19,97 1952,9 10 Air Minum dan Penyimpanan KK 160 0,86 0,86 188,2 4 4 Penerangan 648 3,47 7,80 762,4 Persiapan Penerangan AC 1660 8,88 8,88 1952,9 16 Pengolahan Penerangan 1508 8,06 10,08 KK 570 3,05 3,81 670,6 4 Cairan KK 300 1,60 2,01 352,9 4 AC 1660 8,88 8,88 1952,9 10 Penerangan 216 1,16 1,16 254,1 4

## Jurnal Teknik Elektro
Lanjutan tabel 5… R. Ahli Gizi Penerangan KK 481 2,57 3,22 565,9 4 AC 1780 9,52 11,90 2094,1 10 Gudang / Koridor Toilet Penerangan 738 3,95 4,93 565,9 4
Sebelum pemilihan pemutus daya pada instalai listrik, kita  terlebih dahulu memperhitungkan arus  nominal  yang  mengalir  pada  rangkaian  instalasi  listrik.  Hasil  perhitungan  arus  pengaman  dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 6. Daya Panel dan Pengaman Panel Daya (A) daya Semu (VA) Pengaman (A) Panel AC 7601 8942 40,65 Panel LP 3222 3791 20 Panel PP 2389 2811 16
Pemilihan  arus  pengaman  bedasarkan  pertimbangan  daya  yang  lebih  besar  pada waktu yang akan datang.

## Pembahasan
Pada  Gedung  Instalasi  Gizi  RS  Ernaldi  Bahar,  dilakukan  analisis  menyeluruh  terhadap instalasi kelistrikan. Pengumpulan data melibatkan pengukuran tegangan sumber (Vs) dan tegangan di kontak  (Vr)  di  berbagai  ruangan,  serta  spesifikasi  beban  terpasang  pada  masing-masing  ruangan. Hasil  pengukuran  dan  perhitungan  presentase  susut  tegangan  menunjukkan  hasil  yang  memuaskan. Dalam  semua  ruangan,  susut  tegangan  berada  di  bawah  batas  maksimum  5%,  sesuai  dengan  standar PUIL  2011[19].  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  susut  tegangan  pada  instalasi  gedung  ini masih  aman  dan  dapat  diandalkan.  Dilakukan  perhitungan  arus  nominal,  Koefisien  Hantar  Arus (KHA), dan pemilihan ukuran penghantar untuk memastikan bahwa instalasi dapat menangani beban yang  terpasang.  Jenis-jenis  kabel  dipilih  berdasarkan  pertimbangan  untuk  meminimalkan  susut tegangan  dan  memenuhi  kebutuhan  beban.  Disarankan  untuk  menggunakan  kabel  dengan  ukuran tertentu  sesuai  hasil  perhitungan.  Meskipun  susut  tegangan  dalam  batas  aman,  beberapa  komponen instalasi listrik tidak memenuhi standar PUIL 2011 dan ada  yang sudah tidak layak pakai. Sehingga, direkomendasikan untuk melakukan perencanaan ulang instalasi listrik dan mengganti komponen yang tidak sesuai standar atau tidak layak.

## IV. KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  analisis  ini  adalah  bahwa  instalasi  kelistrikan  gedung  Instalasi  Gizi  RS Ernaldi  Bahar,  meskipun  relatif  aman,  memerlukan  perhatian  lebih  terutama  terkait  beberapa komponen  yang  perlu  diperbaiki  atau  diganti.  Pemeliharaan  dan  pembaruan  secara  teratur direkomendasikan agar instalasi tetap memenuhi standar dan aman digunakan. Saran untuk melibatkan pemantauan berkala terhadap performa instalasi, evaluasi beban, dan pembaruan sesuai perkembangan kebutuhan  dan  teknologi.  Tindakan  lebih  lanjut  termasuk  perbaikan  dan  perencanaan  ulang  instalasi listrik untuk memastikan keselamatan dan kinerja optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A.  Jamal,  S.  G.  Putri,  A.  N.  N.  Chamim,  and  R.  Syahputra,  “Power  quality  evaluation  for electrical installation of hospital building,” Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl. , vol. 10, no. 12, pp. 380–388, 2019, doi: 10.14569/ijacsa.2019.0101250.

## Jurnal Teknik Elektro
[2] P. Meyyasa, R. S. Hartati, and I. B. G. Manuaba, “Analisa Kualitas Daya Listrik Instalasi Wing Amerta  RSUP  Sanglah  Denpasar,” Maj.  Ilm.  Teknol.  Elektro ,  vol.  18,  no.  2,  2019,  doi: 10.24843/mite.2019.v18i02.p14.
[3] L. Cao, Y. Li, J. Zhang, Y. Jiang, Y. Han, and J. Wei, “Electrical load prediction of healthcare buildings  through  single  and  ensemble  learning,” Energy  Reports ,  vol.  6,  no.  October,  pp. 2751–2767, 2020.
[4] H. Eteruddin, A. Rahman, M. P. Halilintar, and A. Tanjung, “Evaluasi Indeks Konsumsi Energi Listrik Di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru,” Elementer , vol. 7, no. 2, pp. 42–50, 2021.
[5] M.  P.  H.  Fajri  Aulia  Zarni,  Usaha  Situmeang,  “Analisa  Sistem  Kelistrikan  Gedung  RSUD Arifin Achmad Pekanbaru,” SainETIn (Jurnal Sain, Energi, Teknol. Ind. , vol. 7, no. 2, pp. 58– 65, 2023, doi: 10.31849/sainetin.v7i2.9606.
[6] H.  L.  Floyd  and  M.  Valdes,  “Leveraging  prevention  through  design  principles  (PtD)  in electrical installations,” in 2020 IEEE IAS Electrical Safety Workshop (ESW) , 2020, pp. 1–10.
[7] Y. F. Muhamad, S. Nisworo, D. Pravitasari, T. Elekto, and U. Tidar, “Evaluasi Instalasi Listrik Gedung Rumah Sakit Jiwa Magelang,” THETA OMEGA J. Electr. Eng , p. 2021, 2021.
[8] N.  &  S.  Purjanto,  Kuntojoro  Adi.  Dewayani, edoman  Pengelolaan  Peralatan  Kesehatan  di Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan. Direktorat  Bina  Pelayanan  Penunjang  Medik  dan  Sarana Kesehatan, 2015.
[9] M.  A.  S.  Masoum,  M.  A.  Abu-Siada,  and  B.  W.  Williams,  “Power  Quality  Analysis  in  a Hospital Environment,” in 2010 IEEE International Conference on Power and Energy , 2010, pp. 1–6.
[10] M.  A.  S.  Masoum,  M.  A.  Abu-Siada,  and  B.  W.  Williams,  “Power  Quality  Analysis  of  a Hospital  Electrical  Distribution  System,”  in 2011  IEEE  International  Conference  on  Power and Energy , 2011, pp. 1–6.
[11] A.  M.  Sharaf,  A.  H.  A.  Bakheit,  and  M.  A.  M.  Radman,  “Analysis  of  Power  Quality Disturbances in a Hospital Environment,” Smart Grid Renew. Energy , vol. 6, no. 05, pp. 163– 174, 2015.
[12] G. N. Popa, C. M. Diniş, A. Iagǎr, and M. Lolea, “The Power Quality at an Electrical Power Station of the Hospital,” 2019 11th Int. Symp. Adv. Top. Electr. Eng. ATEE 2019 , no. March, 2019, doi: 10.1109/ATEE.2019.8724988.
[13] G. Romadhona, R. Sapundani, W. Winarso, B. N. Wibowo, and W. Prasitio, “Pengukuran dan Analisis  Kualitas  Daya  Listrik  di  IGD  dan  IKBS  Rumah  Sakit  Islam  Purwokerto,” CYCLOTRON , vol. 6, no. 1, 2023.
[14] E. Yohana and R. Julyansyah, “Analisis Total Efisiensi HRSG.” 2016.
[15] R.  H.  Dongka, Evaluasi  Sistem  Instalasi  Listrik  Pada  Kantor  DPRD  Kota  Palopo” .  Dalam Jurnal Electro Luceat Palopo.
[16] Y.  Li,  “Active-type  pseudo-load,  switching  power  supply  converter  and  control  method.,” 2019.
[17] S. Sirait and S. Maryati, “Automatic Control System of Sprinkler Irrigation Powered By Solar Panel in Meureubo Farmer Group , West Aceh,” J. Irig. , vol. 13, pp. 55–66, 2018.
[18] Suharto,  “Analisis  Penghematan  Energi  Listrik  Pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Dokter Soedarso  Pontianak,” J.  Elkha ,  vol.  8,  no.  1,  pp.  13–19,  2016,  [Online].  Available: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/Elkha/article/download/16192/
[19] S. N. Indonesia, “Persyaratan Umum Instalasi Listrik Indonesia ( PUIL ) 2000, SNI 04-0225- 2000.” Jakarta, 2000.