Pengaruh Up Grade Transformator 160 kVA dan 100 kVA Menjadi 250kVA/400V Terhadap Biaya Operasional Pemakaian Energi Listrik di Hotel Tonys Villa Resort and Spa
I Wayan Sutama 1 , Komang Hermawan 2 , I Wayan Suriana 3
123 Program Studi Teknik Elektro, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia E-mail: wayansutama@undiknas.ac.id
10.38043/telsinas.v5i1.3689 Received: 2022 February 9 Accepted: 2022 March 6 Publish: 2022 April 25
ABSTRACT : Hotel Tonys Villa and Resort was established in 2000 which is one of the 4-star hotels on the island  of  Bali  which  is  located  on  Jalan  Petitenget,  South Kuta  District,  Badung.  This hotel  has  a  number  of rooms, namely 22 Bungalow Rooms, 9 Pinky Villas, 40 Hotel Rooms, 3 large public pools and so on. One of the problems faced by this hotel is the increase in energy operational costs that are paid more than the budget with a minus average of Rp. 837,713 to Rp. 11,851,463 for each month. The method used is to analyze electricity cost savings by upgrading 160 and 100 KVA transformers to 1 250 KVA transformer, and analyze whether one 250 kVA  transformer  is  able  to  carry  the  entire  burden  of  Tonys  Villa  and  Resort  Hotel.  The  use  of  a 250  KVA transformer  is considered more efficient than the use of a transformer (160 KVA and 100 KVA) with a cost difference of IDR 12,875,350 for each month and can save around IDR 154,504,200 within 1 year. In calculating the RM (Minimum Account) fee for the use of a 250 KVA transformer, it is considered more efficient and can save costs of Rp. 4,625,480 for each month if the use of the transformer is less than 40 hours and if the customer uses the transformer for more than 40 hours of use, then the financing will be calculated normally.
Keyword : Cost; Energy; Saving; Transformator

## I. PENDAHULUAN
Salah  satu  bentuk  energi  yang  dimanfaatkan  dalam  kehidupan  manusia  pada  zaman  modern  ini  adalah energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu faktor penting dalam operasional sebuah industri, perusahaan, maupun instansi lainnya untuk kebutuhan operasional usahanya[1]. Pemakaian energi listrik akan berkaitan dengan biaya operasional [2]. Salah satu industri pengguna tenaga listrik dengan kualitas yang sangat baik adalah industri perhotelan.  Biaya  pemakaian energi  listrik  dipengaruhi  oleh  pemilihan  penggunaan  tranformator, karena  untuk pelanggan  tegangan  menengah  kavasitas  transformator  distribusi  memiliki  tarif  biaya  yang  berbeda  sesuai penetapan penyesuaian tarif biaya yang ditentukan oleh PLN[3]. Sebagai badan usaha yang melayani tamu, maka kontinuitas pelayanan khususnya listrik sangatlah penting. Hotel Tonys Villa and Resort merupakan perusahaan di bidang perhotelan yang menawarkan jasa akomodasi penginapan dengan fasilitas yang sangat baik dan nyaman. Hotel Tonys Villa and Resort berdiri pada tahun 2000 yang merupakan salah satu hotel bintang 4 di pulau Bali yang berada di jalan Petitenget Kecamatan Kuta Utara Badung. Hotel ini memiliki jumlah room yaitu 22 Room Bungalow, 9 Villa Pinky, 40 Room Hotel, 3 pool besar untuk umum dan lain sebagainya. Hotel Tonys Villa and Resort  ini  energi  listriknya  di  suplai  dari  PLN  Kuta  bagian  Utara  yang  memliki  gardu  distribusi  yaitu  160 KVA/20kV/400 Volt merk Sintra yang terpasang di LVMDP 1 dan 100 KVA/20 kV/400 Volt merk Trafindo yang terpasang di LVMDP 2 yang tergolongan pelanggan B-2 TR. Serta Hotel Tonys Villa and Resort memiliki daya cadangan genset merk Mitshubisi yang berkapasitas  220V/380V/8 kV/3fasa/50Hz/0,8/1500Rpm 300kVA/400A yang sudah terpasang pada panel LVMDP.
Sejak tahun 2019, tingkat Occupancy hotel rata-rata mencapai diatas 80%. Salah satu permasalahan yang dihadapi  oleh  hotel  adalah  meningkatnya  biaya  opersional  energi  setiap  bulannya  melebihi  dari budget yang
dianggarkan. Untuk mengurangi biaya operasional energi listrik, hotel hendaknya melakukan upaya penghematan pemakaian energi listrik namun harus tetap menjaga kenyamanan para tamu[4][5][6]. Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan analisis estimasi penghematan biaya energi listrik dengan meng upgrade trafo 160 dan 100 KVA menjadi  1 buah  trafo  250  KVA,  serta    menganalisis  apakah  satu  trafo  250  kVA  mampu  memikul  seluruh beban Hotel Tonys Villa and Resort.

## Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui Presentase pembebanan dari trafo 250kVA/400V di hotel tonys Villa and Resort
2. Mengetahui estimasi perbandingan penghematan biaya listrik pemasangan Trafo 250 kVA

## II. LANDASAN TEORI

## Efisiensi Transformator
Untuk  setiap  mesin  atau  peralatan  listrik,  efisiensi  ditentukan  oleh  besarnya  rugi-rugi[7][4]. Efisiensi dari mesin-mesin berputar/bergerak umumnya antara 50-60% karena ada rugi gesek dan angin. Transformator tidak memiliki bagian yang bergerak/berputar, maka rugi-rugi ini tidak muncul, tetapi tetap memiliki  rugi-rugi  walaupun  tidak  sebesar  pada  peralatan  listrik  seperti  mesin-mesin  atau  peralatan bergerak  lainnya.  Transfomator  daya  saat  ini  rata-rata  dirancang  dengan  besar  efisiensi  minimal  95%. Efisiensi  transformator  adalah  perbandingan  antara  daya  output  dengan  daya  input.  Secara  matematis ditulis [3]:
ɳ = 𝑃 𝑜𝑢𝑡 𝑃 𝑖𝑛 x100%
Pin = Pout + Rugi-rugi
P out = √3xV L x I L x  x Cos φ Dimana: ɳ = efisiensi
Pout = daya keluar (watt)
Pin = daya masuk (watt).

## Perhitungan Arus Beban Penuh Pada Transformator
Dayar transformator bila ditinjau dari sisi tegangan tinggi (primer) dapat diketahui dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:
𝑆 = √3𝑥𝑉 𝐿 𝑥𝐼 𝐿 Dimana:
S = Daya transformator (kVA) V L = Tegangan sisi primer transformator (V)
I L =  Arus (A)
Sehingga untuk menghitung arus beban penuh ( full load ) dapat menggunakan persamaan:
𝐼 𝐹𝐿 = 𝑆 √3 .  V Dimana:
I FL = Arus beban penuh (A) S= Daya transformator (kVA) V=Tegangan sekunder transformator (V)
Menurut  Frank  D.  Petruzella,  persentase  pembebanan  suatu  transforator  dapat  diketahui  dengan menggunakan persamaan sebagai berikut [8]:
%𝑃𝑒𝑚𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛 V x I x √3 Daya Trafo (VA) 𝑥100%

## TELSINAS
Dimana: V= Tegangan fasa-fasa (V) I= Arus rata-rata (A)

## Pembiayaan Golongan Tarif A. Transformator 160 KVA
Berdasarkan ketetapan penyesuaian biaya tarif tenaga listrik bulan Juli hingga September tahun 2021 untuk amprah daya dari 6.600 VA sampai dengan 200 KVA yang merupakan golongan tarif B2/TR (tegangan rendah) dikenakan tarif biaya Rp 1440,70/kWh. Jadi untuk Trafo 160 KVA akan dikenakan tarif biaya 1440,70/kWh.Untuk tarif biaya lainya seperti PPN dan PPJ sesuai dengan PP Nomor 48 tahun 2020 yang dimana untuk PPN dibebaskan dan PPJ dikenakan tarif sebesar 5-10 % dari tarif biaya energi yang dikeluarkan. Untuk tarif biaya PPJ disesuaikan dengan daerah masing-masing. Untuk Hotel Tonys Villa and Resort dikenakan tarif PPJ sebesar 5 % dari tarif biaya energi yang dikeluarkan.Untuk Trafo 160 KVA dikenakan tarif biaya RM ( Rekening Minimum ) yaitu dimana pelanggan wajib membayar tagihan listrik RM jika pemakaian trafo kurang dari 40 jam pemakaian dalam 1 bulan. Untuk rumus RM menggunakan persamaan sebagai berikut :
RM= 40(jam nyala) x Daya tersambung
(KVA) x Biaya  pemakaian LWBP (Waktu Luar beban Puncak)
Jam Nyala = pemakaian kWh/Bln : Daya Tersambung

## B. Transformator 100 KVA
Berdasarkan ketetapan penyesuaian biaya tarif tenaga listrik bulan Juli hingga  September 2021 untuk  amprah  daya  dari  6.600  VA  sampai  dengan  200  KVA  yang  merupakan  golongan  tarif  B2/TR (tegangan rendah) dikenakan tarif biaya Rp 1440,70/kWh. Jadi untuk Trafo 100 KVA akan dikenakan tarif biaya 1440,70/kWh. Untuk tarif biaya lainya seperti PPN dan PPJ sesuai dengan PP Nomor 48 tahun 2020 yang dimana untuk PPN dibebaskan dan PPJ dikenakan tarif sebesar 5-10 % dari tarif biaya energi yang dikeluarkan. Untuk tarif biaya PPJ disesuaikan dengan daerah masing-masing. Untuk Hotel Tonys Villa and Resort dikenakan tarif PPJ sebesar 5 % dari tarif biaya energi yang dikeluarkan.Untuk Trafo 100 KVA dikenakan tarif biaya RM ( Rekening Minimum  ) yaitu dimana pelanggan wajib membayar tagihan listrik RM  jika pemakaian trafo kurang dari 40 jam pemakaian dalam 1 bulan. Untuk rumus RM menggunakan persamaan sebagai berikut :
RM = 40(jam nyala) x Daya tersambung (KVA) x Biaya pemakaianLWBP (       Waktu  Luar bebanPuncak )
Jam Nyala= pemakaian kWh/Bln : Daya Tersambung

## C. Transformator 250 KVA
Berdasarkan ketetapan penyesuaian biaya tarif tenaga listrik pada bulan Juli hingga September tahun  2021    untuk  amprah  daya  diatas  200  KVA  yang  merupakan  golongan  tarif  B-3/TM  (tegangan menengah) dikenakan tarif biaya yaitu :
Blok WBP = K x  Rp 1.035,78/kWh
Blok LWBP = Rp 1.035,78/kWh
Untuk biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (KVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85. Untuk tarif biaya KVArh sesuai dengan penyesuaian tarif kVArh = Rp 1.114,74/KVArh
Untuk tarif biaya lainya seperti PPN dan PPJ sesuai dengan PP Nomor 48 tahun 2020 yang dimana untuk PPN dibebaskan dan PPJ sebesar 5-10 % dari tarif biaya energi yang dikeluarkan.Untuk Trafo 250
KVA dikenakan tarif biaya RM ( Rekening Minimum ) yaitu dimana pelanggan wajib membayar tagihan listrik RM  jika pemakaian trafo kurang dari 40 jam pemakaian dalam 1 bulan. Untuk persamaan biaya RM adalah sebagai berikut :
RM = 40(jam nyala) x Daya tersambung (KVA) x pemakaian LWBP Jam Nyala = pemakaian kWh/Bln : Daya Tersambung
Berikut  adalah  tabel  gambar  penyesuaian  tarif tenaga  listrik  bulan  Juli  hingga  September  2021  adalah sebagai berikut :

## III. METODE PENELITIAN
Gambar 1 Dagram alur Penelitian Mulai Observasi Lapangan Pengumpulan Data (Arus Beban , Faktor Daya,  Single Line Diagram Trafo 160 kVA dan
Trafo 100kVA Perhitungan Presentase beban 100kVA, 160kVA, dan 250 kVA
Analisis Penghematan Biaya Energi Trafo 250 KVA Selesai

## TELSINAS

## IV. PEMBAHASAN

## Data Pembebanan Transformator  160 KVA
Untuk Trafo 160 KVA yang terdapat pada panel LVMDP 1 yang memiliki 4 sub panel MDP dengan Cos φ rata-rata 0,85. Pengukuran dilakukan selama 24 jam yang dimulai pukul 07.00 hingga 06.00 Wita dengan accupancy rata-rata 95-100%. Berikut adalah hasil tabel pengukuran trafo 160 kVA:

## Tabel 1 Arus Beban Trafo 160 KVA

## Data Pembebanan Transformator  100 KVA
Untuk Trafo 100 KVA yang terdapat di panel LVMDP 2 terdapat 4 sub panel MDP dengan cos φ rata-rata 0.86.  Pengukuran  dilakukan  selama  24  jam  yang  dimulai  pukul  07.00  hingga  06.00  Wita  dengan accupancy rata-rata 95-100%. Berikut adalah hasil tabel pengukuran trafo 100 KVA :

## Tabel 2  Arus Beban Trafo 100 KVA
Estimasi Biaya Energi Transformator a. Estimasi Biaya Energi Transformator 160 KVA
Berikut adalah perhitungan penggunaan energi pada trafo 160 KVA pada pukul 07.00 : P = V x I x Cos φ S = ( I
R x 220 ) + ( I S x 220 ) + (  I T x 220 )
= ( 104,5 x 220 ) + (112,3 x 220 ) + ( 88,3 x 220 ) = 67.122 VA P = 67.122 VA x cos 0,85 = 57.053 Watt Energi = P/1000 x t = 57,053 x 1jam
= 57, 05 kWh
Jadi energi yang digunakan pada pukul 07.00 Wita pada trafo 160 KVA yaitu 57,05 kWh. Dengan cara yang sama maka akan didapatkan jumlah penggunaan energi dari pukul 08.00 hingga 06.00 :
Tabel 3 Penggunaan Energi trafo 160 KVA selama 1 hari
Untuk transformator 160 KVA tidak memiliki penggolongan biaya tarif LWBP dan WBP. Maka estimasi biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan trafo 160 KVA dalam waktu 1 bulan : Energi 160 KVA : = ( Energi x 1440,70 ) x 30 hari = ( 1.049,52 kWh x 1440,70) x 30 hari
= Rp 1.512.050 x 30 hari
= Rp 45.361.500
PPJ  = Rp 45.361.500 x 5% = Rp 2.268.075 total  = Biaya energi + PPJ 5% = Rp 45.361.500 + Rp 2.268.075
= Rp 47.629.584
b. Estimasi Biaya Energi Transformator 100 KVA
Berikut adalah perhitungan penggunaan energi pada trafo 100 KVA pada pukul 07.00: P = V x I x Cos φ
S = (I R x 220) + (I S x 220) + (I T x 220) = (90,3 x 220) + (95,5 x 220) + (85,2 x 220)
= 59.620 VA
P = 59.620 VA x cos 0,86
= 51.273,2 Watt
Energi = (P/1000) x t
= 51,273 x 1 jam = 51, 27 kWh
Jadi energi yang digunakan pada pukul 07.00 Wita pada trafo 100 KVA yaitu 51,27 kWh. Dengan cara yang sama maka akan didapatkan jumlah penggunaan energi dari pukul 08.00 hingga 06.00:
Tabel 4 Penggunaan Daya trafo 100 KVA selama 24 jam
Untuk transformator 100 KVA tidak memiliki penggolongan tarif LWBP dan WBP. Maka estimasi biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan trafo 100 KVA dalam waktu 1 bulan : Energi 100 KVA = (Energi x 1440,70) x 30 hari = (854,79 kWh x 1440,70) x 30 hari
= Rp 1.231.495 x 30 hari
= Rp 36.944.878
PPJ  = Rp 36.944.878 x 5% = Rp 1.847.242 total  = Biaya energi + PPJ 5% = Rp 36.944.878 + Rp 1.847.242
= Rp 38.792.121

## c. Estimasi Biaya Energi Transformator 250 KVA
Untuk mengetahui estimasi biaya yang digunakan untuk trafo 250 KVA dengan cara menjumlahkan arus pada trafo 160 KVA dan 100 KVA . Perbandingan Luar Waktu Beban Puncak (LWBP) diketahui pukul 22.00  hingga  18.00  dan  Waktu  Beban  Puncak  (WBP)  diketahui  pada  jam  18.00  s/d  22.00.  Jadi  WBP 4jam/hari, dan LWBP 20 jam perhari. Berikut adalah estimasi penggunaan energi transformator 250 KVA pukul 07.00:
P
= V x I x Cos φ S
= ((I R1 + I R2 ) x 220) + ((I S1 + I S2 ) x 220) + ((I T1 + I T2 x 220) = ((104,5 + 90,3) x 220) + ((112,3 + 95,5) x 220) + ((88,3 + 85,2 x 220)
= 126.742 VA
P = 126.742 VA x cos 0,85

## TELSINAS
= 108.364 Watt Energi  = (P/1000) x t = 108,36 x 1 jam = 108,36 kWh Jadi energi yang digunakan pada pukul 07.00 pada trafo 250 KVA yaitu 108,36 kWh. Dengan cara yang sama maka akan didapatkan jumlah penggunaan energi pada LWBP dan WBP untuk setiap jam: Tabel 5 Pemakaian Energi Trafo 250 kVA

## Tabel 6 Penggunaan Energi  WBP

## Sumber : hasil analisa
Berdasarkan ketetapan penyesuaian biaya tarif tenaga listrik pada bulan Juli hingga September tahun 2021 untuk  amprah  daya  diatas  200 KVA yang  merupakan  golongan  tarif  B-3/TM  (tegangan  menengah) dikenakan tarif biaya yaitu:
Blok LWBP = Rp 1.035,78/kWh Blok WBP = K x  Rp 1.035,78/kWh = 1.5  x Rp 1.035,78/kWh
= Rp 1.553,67/kWh
Untuk PPJ pada Amprah daya 250 KVA yaitu 10% dari tarif biaya energi yang dikeluarkan setiap bulannya. Berikut adalah perhitungan estimasi biaya energi untuk trafo 250 KVA dalam waktu 1 bulan : Biaya LWBP :
= ( Energi x Rp 1.035,78 ) x 30 hari = ( 1.416,21 KWh x Rp 1.035,78 ) x 30 hari = Rp 44.006.459 Biaya WBP : = ( Energi x Rp 1.553,67) x 30 hari = ( 490,32 KWh x Rp 1.553,67 ) x 30 hari = Rp 22.853.864 Biaya Total = Biaya LWBP + Biaya WBP = Rp 44.006.459 + Rp 22.853.864 = Rp 66.860.323 PPJ 10 %  = Rp 66.860.323 * 10% = Rp 6.686.032 Total Biaya keseluruahan  : = Biaya energi total + PPJ 10 % = Rp 66.860.323 + Rp 6.686.032 = Rp 73.546.355
Dari perhitungan diatas maka dapat diketahui perbandingan  biaya energi antara trafo (160 KVA dan  100 KVA )  dengan  trafo  250 KVA .  Berikut  adalah  perbandingan  biaya  energi  yang  dikeluarkan  untuk setiap  bulannya antara penggunaan  energi  trafo  (160 KVA dan  100 KVA ) dengan  penggunaan  energi  pada trafo 250 KVA :
Trafo 160 KVA dan 100 KVA : = Rp 47.629.584 + Rp 38.792.121 = Rp 86.421.705 Trafo 250 KVA : = Rp 73.546.355 Selisih  biaya energi = Rp 86.421.705 - Rp 73.546.355 = Rp 12.875.350
Dengan  melakukan  perhitungan  diatas  maka  penggunaan  trafo  250 KVA dinilai  lebih  efisien dibandingkan dengan penggunaan trafo (160 KVA dan 100 KVA ) dengan selisih biaya Rp 12.875.350 untuk setiap bulannya dan dapat melakukan penghematan sekitar Rp 154.504.200 dalam waktu 1 tahun.

## Estimasi Penghematan Biaya RM ( Rekening Minimum)
Untuk Trafo 160 KVA dikenakan tarif biaya RM ( Rekening Minimum ) yaitu dimana pelanggan wajib membayar tagihan listrik RM  jika pemakaian trafo kurang dari 40 jam pemakaian dalam 1 bulan. Berikut merupakan perhitungan RM menggunakan persamaan sebagai berikut :
RM = 40 (jam nyala)  x Daya tersambung
(KVA) x Biaya pemakaian LWBP
(Waktu Luar beban Puncak ) = 40 x 160 KVA x Rp 1440,70 = Rp 9.220.480
Untuk Trafo 100 KVA dikenakan tarif biaya RM ( Rekening Minimum ) yaitu dimana pelanggan wajib membayar tagihan listrik RM  jika pemakaian trafo kurang dari 40 jam pemakaian dalam 1 bulan. Untuk rumus RM menggunakan persamaan sebagai berikut :
RM = 40(jam nyala)  x Daya tersambung
(KVA) x Biaya pemakaian LWBP
(Waktu Luar beban Puncak ) = 40 x 100 KVA x Rp 1440,70
= Rp 5.762.800
Jadi bila penggunaan Trafo 160 KVA and 100 KVA Hotel Tonys Villa and Resort kurang dari 40 jam maka estimasi biaya yang harus dibayarkan oleh PLN adalah sebagai beriikut : RM Total = Rp 9.220.480 + Rp 5.762.800 = Rp 14.983.280
Sedangkan untuk Trafo 250 KVA dikenakan tarif biaya RM ( Rekening Minimum ) yaitu dimana pelanggan wajib membayar tagihan listrik RM  jika pemakaian trafo kurang dari 40 jam pemakaian dalam 1 bulan. Untuk rumus RM menggunakan persamaan sebagai berikut :
RM = 40(jam nyala)  x Daya tersambung (KVA) x Biaya pemakaian LWBP        (Waktu Luar beban Puncak )
= 40 x 250 KVA x Rp 1035,78 = Rp 10.357.800 Jadi selisih biaya RM untuk penggunan Trafo (160 KVA dan 100 KVA) dan Trafo 250 KVA adalah sebagai beikut :
Selisih biaya RM = Rp14.983.280 – Rp 10.357.800 = Rp 4.625.480
Jadi  untuk  penggunaan  Trafo  250  KVA  dinilai  lebih  efisien  dan  dapat  menghemat  biaya  Rp 4.625.480 untuk setiap bulannya jika penggunaan trafo kurang dari 40 jam penggunaan dan jika pelanggan menggunakan pemakaian trafo lebih dari lebih dari 40 jam pemakaian maka pembiayaan akan dihitung secara normal .

## Perhitungan Presentase Pembebanan Transformator
Perhitungan presentase beban 250 kVA yaitu menghitung jumlah keseluruhan Arus maksimum R, S, T yang digunakan pada Trafo 160 kVA dan Trafo 100 kVA . Untuk arus maximum pada trafo 160 KVA dan 100 KVA diketahui terjadi pada pukul 19.00. Berikut adalah tabel arus maximum pada trafo 160 KVA dan 100 KVA pada pukul 19.00 :

## Tabel 7 arus  maximum trafo 160 KVA dan 100 KVA
Menurut PT PLN 1997 yang tertuang dalam SPLN no 50, transformator distribusi diusahakan tidak  dibebani  lebih  dari  80  %  atau  dibawah  40%.  Jika  melebihi  atau  kurang  dari  nilai  tersebut transormator  bisa  dikatakan  overload.  Berikut  adalah  perhitungan  pembebanan  masing-  masing  Trafo dengan menggunakan data pengukuran arus trafo pada pukul 19.00 :
1. Analisa KVA Pembebanan Trafo 160kVA
KVA beban :
%𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 = (IR  x VR − N) +   (Is x Vs − n) +  (IT x VT − n) 𝐾𝑉𝐴 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 𝑥100%
= (160,2 x 220V) + (172,3 x 220V)  + (153,9 x 220V) 160.000 𝑥100%
= 66%
2. Analisa KVA Pembebanan Trafo 100 kVA
Dengan menggunakan data pengukuran arus trafo pada pukul 19.00 :   : KVA Beban :
% Pembebanan Trafo:
%𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 = (IR  x VR − N) +   (Is x Vs − n) +  (IT x VT − n)
𝐾𝑉𝐴 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 𝑥100% = (119,1 x 220V)   +   (128 x 220V)  +   (113,5 x 220V) 100.000 𝑥100%
= 79%

## 3. Analisa KVA Pembebanan Trafo 250 kVA
Dengan menjumlahkan arus maximum 160 KVA dan 100 KVA pada pukul 19.00 : KVA beban :
%𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 = (IR  x VR − N) +   (Is x Vs − n) +  (IT x VT − n) 𝐾𝑉𝐴 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 𝑥100% = (279,3 x 220V) +   (300,3 x 220V)   +   (267,4 x220V) 250.000 𝑥100%
= 74%
Dari perhitungan diatas menunjukan bahwa untuk pembebanan trafo 160 kVA sebesar 66 % dan pembebanan Trafo 100 KVA memiliki sebesar 79%. Sedangkan untuk Trafo 250 KVA yang akan melayani seluruh Hotel Tonys Villa and Resort dibebani sebesar 74%. Maka dapat disimpulkan untuk Trafo 250 kVA dapat mensupplay seluruh beban di Hotel Tonys Villa and Resort.

## Biaya Pemasangan Upgrade Transformator 250 KVA
Untuk estimasi biaya yang dikeluarkan untuk upgrade dari trafo 100 KVA dan160 KVA menjadi trafo 250 KVA sesuai dengan refrensi dan penawaran harga adalah sebagai berikut : - Pekerjaan Elektrical  = Rp 1.124.244.000
- Pekerjaan Sipil = Rp    440.744.000  + Jumlah = Rp 1.564.988.000
Jadi  total  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  upgrade  trafo  250 KVA sebesar  Rp  1.564.988.000.  Jika hotel Tonys Villa and Resort ingin meminjam dana dari Bank sebagai contoh Bank BNI dengan pinjaman sebesar Rp 1.564.988.000 dengan suku bunga 7,04% dalam waktu 1 tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 25 tahun. maka estimasi pembayaran dalam 1 bulan adalah sebagai berikut :
𝐴𝑛𝑔𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 = 𝑃 𝑡
𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 = ( 𝑃𝑥𝐼𝑥𝑇 𝑗𝑏 )
Keterangan:
P = Pokok Pinjaman
I = Suku bunga per tahun
t = lama pinjaman dalam bulan
T
= jumlah tahun tenor pinjaman
Jb
= jumlah bulan tenor pinjaman
Angsuran pokok per bulan = Rp 1.564.988.000 / 25 tahun (300 bulan)

## TELSINAS
= Rp 5.216.626 Bunga per bulan = (Rp 1.564.988.000 x 7,04% x 25 ) / 300 = Rp 9.181.262 Angsuran biaya yang dikeluarkan dalam waktu 1 bulan : = Angsuran pokok per bulan + Bunga per bulan = Rp 5.216.626 + Rp 9.181.262 = Rp 14.397.888
Jadi  angsuran  biaya  yang  harus  dikeluarkan  bila  jumlah  pinjaman  sebesar  Rp  1.564.988.000 dengan jangka waktu maksimal 25 tahun dengan suku bunga per tahun 7,04% adalah Rp 14.397.888

## KESIMPULAN
1. Penggunaan trafo 250 KVA dinilai lebih efisien dibandingkan dengan penggunaan trafo (160 KVA dan  100  KVA)  dengan  selisih  biaya  Rp  12.875.350  untuk  setiap  bulannya  dan  dapat  melakukan penghematan sekitar Rp 154.504.200 dalam waktu 1 tahun.
2. Pada  perhitungan  biaya  RM  (Rekening  Minimum)  untuk  penggunaan  Trafo  250  KVA  dinilai  lebih efisien dan dapat menghemat biaya Rp 4.625.480 untuk setiap bulannya jika penggunaan trafo kurang dari  40  jam  penggunaan  dan  jika  pelanggan  menggunakan  pemakaian  trafo  lebih  dari  40  jam pemakaian maka pembiayaan akan dihitung secara normal.
3. Dari analisis ini menunjukan bahwa untuk pembebanan trafo 160 kVA memiliki KVA beban 66 % dan Trafo 100 KVA memiliki KVA beban 79%. Sedangkan untuk Trafo 250 KVA jika membabani seluruh Hotel Tonys Villa and Resort memiliki KVA beban 74%. Maka dapat disimpulkan untuk Trafo 250 kVA dapat mensupplay seluruh beban di Hotel Tonys Villa and Resort

## DAFTAR PUSTAKA
[1] P. Studi, P. Teknik, and E. Fptk, “Analisis Audit Energi untuk Pencapaian Efisiensi Penggunaan Energi di Gedung JICA FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia,” Electrans , vol. 12, no. 1, pp. 81–88, 2016.
[2] A. SURYANI, “Audit Energi Di Gedung Graha Pakuan Siliwangi,” J. Online Mhs. Bid. Tek. … , pp. 1–11, 2017, [Online]. Available: http://jom.unpak.ac.id/index.php/teknikelektro/article/view/1034%0Ahttps://jom.unpak.ac.id/ind ex.php/teknikelektro/article/viewFile/1034/801.
[3] U. D. Ermawanto, “Analisa berlangganan listrik antara tegangan menengah (tm) dengan tegangan rendah (tr) dan analisa efisiensi trafo dalam rangka konservasi energi kampus undip tembalang,” Spektrum , vol. 5, pp. 1–7, 2011.
[4] F. Pratama and H. Mubarok, “Audit Energi Untuk Pencapaian Efisiensi Energi Listrik Pt. Intan Pariwara Klaten,” no. 10, pp. 14–49, 2018.
[5] “Jurnal SPEKTRUM Vol. 7, No. 1 Maret 2020,” vol. 7, no. 1, pp. 62–68, 2020.
[6] B. A. Raharjo, U. Wibawa, and H. Suyono, “Studi Analisis Konsumsi dan Penghematan Energi di PT. P.G. Krebet Baru I,” J. Mhs. TEUB , vol. 2, no. 1, pp. 1–5, 2014.
[7] A. N. Setya and A. I. Agung, “Efisiensi Energi Listrik Dalam Upaya Meningkatkan Power Quality dan Penghematan Energi Listrik di Gedung Universitas Ciputra ( UC ) Apartment Surabaya,” Jur. Tek. Elektro, Univ. Negeri Surabaya , vol. 06, pp. 193–202, 2017.
[8] Frank D. Petruzella, “Elektronik Industri, Yogyakarta : Andi, 2001.”