## Science And Technology

## ANALISIS PENGARUH PEMBEBANAN TERHADAP EFISIENSI DAN SUSUT UMUR TRANSFORMATOR STEP UP 6kV / 70kV DI PLTU SUMBAWA BARAT UNIT 1 DAN 2 2×7 MW PT.PLN (PERSERO) UPK TAMBORA
Ilham Bayu Tiasmoro 1 , Wirentake 2 , Paris Ali Topan 3
1* Fakultas Rekayasa Sistem Universitas Teknologi Sumbawa
2,3 Fakultas Rekayasa Sistem Universitas Teknologi Sumbawa
*Corresponding Author email: 1 ilham.yiasmoro@gmail.com , 2 wirentake@uts.ac.id, 3 paris.ali.topan@uts.ac.id
Diterima: Bulan Juni 2021
Diterbitkan : Bulan Juli 2021 Keyword : PLTU, Pengaruh Pembebanan, Efisiensi, Susut
Umur,
Transformator

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  besar  faktor  beban  yang  fluktuatif  terhadap efisiensi  dan susut  umur ( loss of  life ) transformator 6kV/ 70kV serta mengetahui besar beban optimal agar mendapatkan efisiensi  terbaik dan meminimalisir susut  umur ( Loss of Life ). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi tertinggi PLTU Unit 1 ada di angka  93,3  %  dengan  output  daya  5,8  MW  dan daya  input  6,21  MW  sedangkan  yang paling  rendah  ada  di  angka  83,9  %  dengan  output  daya  5,5  MW  dan  daya  input  6,55 MW. Efisiensi tertinggi PLTU Unit 2 ada di angka 95,7 % dengan output daya 5,5 MW dan daya input 5,75 MW sedangkan yang paling rendah ada di  angka 61,03 % dengan output    daya  3,3  MW  dan  daya  input  5,41  MW.  Sementara  susut  umur  transformator Unit  1  PLTU Sumbawa  Barat  adalah  0,0469  jam/hari  dengan  rata-rata  beban  5,8  MW sedangkan untuk Unit 2 adalah 0,0311 jam/hari dengan rata-rata beban 5,2 MW. Besar kecilnya  susut  umur  transformator  tergantung  dari  pembebanan  yang  diberikan, makin besar beban maka makin besar pula susut umurnya. Dalam hal ini memang untuk  Unit 1  dibebani  lebih  tinggi  daripada  Unit  2  sehingga  terlihat  bahwa  susut  umur transformator Unit 2 lebih kecil. Sedangkan Beban optimal pada PLTU ada di posisi 80- 85  %  dari  daya  mampunya.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan pertimbanagn  bagi  pltu  Sumbawa  untuk  sebaiknya    melakukan  pemerataan  dan pengoptimalan  beban  agar  tidak  terjadi  timpang  antara  kapasitas  transformator  dengan daya  yang  diproduksi  serta  melakukan  pemeliharaan  transformator  secara  rutin  guna mengurangi losses yang terjadi.

## PENDAHULUAN
PT.    PLN    (Persero)    adalah  perusahaan listrik    nasional  yang  bergerak  dibidang  bisnis mulai  dari  pembangkit,  transmisi,  dan  distribusi. Proyek  bisnis  dimulai  dari    Sabang  sampai Merauke  dan  pulau-pulau  kecil  di  Indonesia. Kewajiban PLN adalah menerangi seluruh nusantara  termasuk  pulau-pulau  terluar  Indonesia. Sistem PLN sangat komplek mulai dari interkoneksi  seluruh  pembangkit    sampai  bahkan ada  yang  terisolir  (Choiri,  2017).  Kebutuhan  akan energi  listrik  saat  ini  menjadi    prioritas  utama masyarakat  di  dalam  kehidupan  sehari  hari.  Maka dari  itu,  kehandalan  sistem  dan  pembangkit  listrik mutlak  harus  dijaga  demi  pelayanan  yang  prima, terutama  di  wilayah  kerja  PT.  PLN  (Persero)  Unit Pelaksana  Pembangkitan  (UPK)  Tambora,  karena UPK  tersebut  merupakan  pembangkit base  load yang  diharapkan  kehandalannya  untuk  tetap mengaliri listrik ke seluruh pulau Sumbawa.
UPK  Tambora  membawahi  beberapa  unit layanan  pembangkit,  antara  lain;  pembangkit diesel ,  pembangkit  uap,  pembangkit  mesin    gas, dan  pembangkit    mikro  hidro.  Unit  Layanan Pembangkit  Uap  yang  berada  dibawah  UPK Tambora  adalah  PLTU  Sumbawa  Barat.    PLTU
Sumbawa    Barat    merupakan  pembangkit  listrik tenaga  uap  yang  terletak  di  Desa  Kertasari Kecamatan  Taliwang  Kabupaten  Sumbawa  Barat. Pembangkit  listrik  tersebut  terdiri  dari  2  unit pembangkit  dengan  kapasitas  masing-masing  7 MW  menggunakan  batubara  kalori  rendah  ±3800 kcal/kg.
Energi  listrik  yang  dihasilkan  untuk memenuhi  kebutuhan  listrik  di  sistem    Sumbawa. disalurkan melalui jaringan transmisi SUTT 70 KV dari switchyard di  pembangkit  ke  pusat  beban  di Gardu Induk Taliwang. Dengan sudah tersambungnya  sistem  interkoneksi  antar  pulau Sumbawa dari Taliwang sampai dengan Sape maka PLTU  Sumbawa  Barat  merupakan  pembangkit base  load yang  diharapkan  kehandalannya  untuk tetap mengaliri listrik ke seluruh pulau Sumbawa. Pola  pembebanan  yang  dilayani  oleh PLTU  Sumbawa  Barat  bersifat  fluktuatif,  karena sebagian  besar  konsumsi  energi  listrik  di  pulau Sumbawa  diperuntukkan  kepada  pelanggan  sektor rumah  tangga.  Beban  yang    bersifat  fluktuatif  ini menimbulkan  rugi-rugi  pada  transformator.  Ketika suatu  transformator diberi energi akan timbul rugi- rugi  inti,  rugi-rugi  kumparan  dan  rugi-rugi  bocor merupakan  sumber  panas  dan  menyebabkan

## Science And Technology
kenaikan suhu kumparan dan minyak transformator (Srinivasan & Krishnan, 2012). Kinerja
transformator  daya  ditentukan  melalui  parameter rugi-rugi daya ( losses ) yang terjadi pada transformator  (Ervianto  &  Rizky,  2019).  Jika terjadi  rugi-rugi  pada  inti  besi  dapat  menyebabkan timbulnya  panas  dan  getaran  yang  berlebih  pada transformator sehingga menyebabkan nilai efisiensi dan usia pakai transformator (Loss of Life) menjadi berkurang.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  yakni untuk  mengetahui  besar  faktor  beban  yang fluktuatif terhadap efisiensi dan susut umur ( loss of life )  transformator  6kV/  70kV  serta  mengetahui besar  beban  optimal  agar  mendapatkan  efisiensi terbaik  dan  meminimalisir  susut  umur  ( Loss  of Life )

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Umum Transformator
Transformator  merupakan  suatu  peralatan mesin  listrik  statis  yang  beroperasi  dengan  induksi elektromagnetik.    Transformator  berfungsi  untuk menyuplai  energi  dari  satu    rangkaian  listrik  ke rangkaian  listrik  lainnya,  dimana  perbandingan tegangan  antara  sisi  primer  dan  sekunder berbanding  lurus  dengan  perbandingan  jumlah lilitan dan berbanding terbalik dengan perbandingan arusnya (Wijaya, 2001).

## Prinsip Kerja Transformator
Sebuah transformator sederhana pada dasarnya terdiri dari 2 kumparan yaitu kumparan primer  dan kumparan  sekunder. Pada kebanyakan transformator, kumparan ini dililitkan pada sebuah inti. Seperti terlihat pada Gambar di bawah.

## Gambar Prinsip Kerja Transformator
Apabila  kumparan  primer  dihubungkan pada  sumber  tegangan  yang  bolak-balik,  maka fluks  bolak-balik  ini  akan  muncul  di  dalam  inti ( core )  dan  membentuk    jaringan  tertutup  ( close loop ),  maka  mengalirlah  arus  primer.  Akibat adanya  fluks  pada  kumparan  primer,  maka dikumparan primer terjadi induksi ( self  induction ). Selain  itu,  juga  terdapat  induksi  dikumparan sekunder  karena  pengaruh  kumparan  primer ( mutual induction ) sehingga menyebabkan munculnya fluks magnet pada kumparan  sekunder.
Jika    rangkaian    sekunder  dibebani  energi  listrik dapat disalurkan secara menyeluruh (Zuhal, 1995).

## Susut Umur Transformator (Loss of Life)
Pada  saat  transformator  memikul  beban,  semakin besar  beban  yang  dipikul  transformator  semakin besar  pula  susut  umurnya,  demikian  juga sebaliknya  semakin  kecil  beban  yang  dipikul transformator  maka semakin kecil pula susut  umur pada  transformator  tersebut.  Hal  ini  berkaitan dengan kenaikan temperatur pada inti transformator dan  belitan  kawat.  Dimana  kenaikan  beban berbanding  lurus  dengan  kenaikan  temperatur  inti transformator  dan  belitan  kawat.  Besar  susut  umur pada  transformator  karena  pengaruh  isolasi  belitan saja  tanpa  memperhitungkan  pengaruh  yang  lain dapat ditentukan sebagai berikut (Najdenkoski dkk, 2007)
Keterangan: L = Susut umur (jam) Xn = Laju  penuaan Thermal relative pada  jam  ke- n dikalikan dengan  waktu  operasional transformator

## Efisiensi Transformator
Efisiensi  transformator adalah perbandingan antara daya  listrik  yang  keluar  dari  transformator  ( out ) dengan daya listrik yang masuk pada transformator ( in ),  transformator  yang  ideal  efisiensinya  100% akan tetapi pada kenyataannya efisiensi transformator kurang dari 100%. Hal ini dikarenakan  rugi-rugi  yang  telah  dijelaskan  diatas sehingga  energi  listrik  menjadi  energi  panas  atau gerak.  Efisiensi  transformator  dinyatakan  dalam persamaan :

## Dengan:

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan  penelitian  ini  adalah  dengan  metode kuantitatif.  Menurut  Amiruddin  (2010)  Penelitian kuantitaif  adalah penelitian yang  dilakukan dengan pengumpulan  data  dan  menggunakan  daftar pertanyaaan  berstruktur  (angket)  yang  disusun berdasarkan  pengukuran  terhadap  variabel  yang diteliti yang kemudian menghasilkan data kuantitatif.  Sementara  menurut  Sugiyono  (2011) penelitian  kuantitatif  adalah  penelitian  berupa

## Science And Technology
angka-angka  dan  analisis  analisis  menggunakan statistik.  Sedangkan  menurut  Ahmad  Suyitno  dan Tanzeh (2006), yang dimaksud penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menitik beratkan pada  penyajian  data  yang  berbentuk  angka  atau kualitatif yang diangkakan (skoring) yang menggunakan  statistik.  Dengan  kata  lain,  dalam penelitian kuantitatif peneliti berangkat dari sebuah teori  (menguji  sebuah  teori)  menuju  data  dalam bentuk  angka  dan  berakhir  pada  penerimaan  atau penolakan dari teori yang telah diuji kebenarannya. Penelitian  kuantitatif  bertumpu  sangat  kuat  pada pengumpulan  data.  Data  yang  dimaksud  berupa data  yang  diperoleh  dari  hasil  pembacaan  titik transaksi  untuk  dimasukan  dilakukan  perhitungan dan analisa.

## Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan membagi  jenis  data  yang  dikumpulkan  menjadi  2 jenis, yakni data primer dan data sekunder.
Data Primer adalah data yang dikumpulkan  dan  diolah  sendiri  oleh  peneliti langsung  dari  subjek  atau  objek  penelitian  yaitu Pembangkit Listrik Tenaga  Uap (PLTU) Sumbawa Barat,  tepatnya  di  kantor  PLTU  Sumbawa  Barat. Untuk  mendapatkan  data  primer  ini  digunakan metode  wawancara  yang  dilakukan  dengan  pihak- pihak  terkait  dan  juga  pengambilan  data  langsung di lapangan.  Sementara Data Sekunder adalah data yang  didapatkan  tidak  secara  langsung  dari  objek atau  subjek  penelitian.  Dalam  metode  ini,  data diperoleh  melalui  referensi-referensi  dari  berbagai macam  buku  dan  literatur  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang diambil.

## Tahapan Penelitian
1. Identifikasi Masalah dan Studi Literatur Tahap  awal  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Setelah rumusan masalahnya diformulasikan  barulah  dilanjutkan  ke  tahap selanjutnya  yakni  melakukan  studi  literatur. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan informasi  terkait  dengan  topik  bahasan  yang akan dibahas. Literatur- literatur yang didapatkan  diperoleh  dari  laporan  penelitian, thesis,  buku-buku,  dan  sumber-sumber  lainnya baik  dari  media  cetak  maupun    internet  atau bahkan  penelitian  sebelumnya  yang  sudah pernah dilakukan di PLTU Sumbawa Barat.
2. Studi Lapangan dan Pengumpulan Data Pada  tahapan  ini  penelitian  dilakukan  dengan melakukan  pengamatan  dan  observasi  secara langsung  ke  lapangan  dimana  lokasi  tempat penelitian  yaitu  di  Pusat  Listrik  Tenaga  Uap (PLTU)  Sumbawa  Barat  2x7  MW  di  Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten  Sumbawa  Barat  –  NTB.  Data-data yang  didapatkan  dari  lapangan  adalah  data
setiap  jam  operasi  PLTU  seperti;  daya gross , daya net ,  daya auxiliary ,  daya  reaktif, temperatur  oli  trafo,  LV winding temperature dan daya beban gardu induk.
3. Menghitung Loss of Life Transformator Setelah mendapatkan data yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, kemudian  dilakukan  perhitungan  usia  pakai transformator  ( Loss  of  Lif e)  sesuai  dengan metode  dan  perumusan  yang  terkait.  Untuk melakukan perhitungan susut umur transformator  menggunakan  standar  IEC354 terdapat beberapa tahap, yaitu: menghitung ratio pembebanan  dan  perbandingan  rugi  yang kemudian digunakan untuk menghitung kenaikan  temperature  stabil Top  Oil serta kenaikan  temperatur Top  Oil .  Dari  persamaan ratio  pembebanan  yang  diperoleh  selanjutnya dilakukan perhitungan untuk menentukan selisih  temperatur antara Hot Spo t  dengan Top Oil .  Kemudian  dari  persamaan  kenaikan temperatur Top  Oil dan  selisih  temperatur antara Hot Spot dengan Top Oil yang diperoleh dilakukan  perhitungan  temperatur Hot  Spot dengan menggunakan data temperatur lingkungan.  Selanjutnya  berdasarkan  hasil persamaan  perhitungan  temperatur Hot  Spot maka  laju  penuaan Thermal relatif  dapat dihitung  dengan  menggunakan  metode  IEC354 yang  kemudian  hasilnya  digunakan  untuk menghitung  pengurangan  umur  transformator daya. Setelah dilakukannya tahapan perhitungan tersebut,  maka  didapatkan  susut  umur  dari transformator  yang  digunakan  pada  PLTU Sumbawa Barat yang berkapasitas 10 MVA.
4. Menghitung Efisiensi Transformator Selanjutnya  setelah  dilakukan  perhitungan  usia pakai  (Loss  of  Life)  transformator  kemudian dilakukan  perhitungan  efisiensi  transformator berdasarkan  data  beban  yang  diproduksi    dan juga data beban yang termonitor di Gardu Induk PLTU  Sumbawa  selama  24  jam  terakhir  dan mencari pada beban berapakah yang mempunyai efisiensi paling baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data Teknik PLTU Sumbawa Barat Unit 1 dan 2 Untuk dapat  mencari susut  umur dan juga efisiensi transformator pada penelitian ini didapatkan  terlebih  dahulu  data  real    time  kondisi pembangkit  yang  bisa  diambil  dari  Control  Room. Data  yang  diambil  adalah  pada  tanggal  18  Juni 2020  dimana  PLTU  Sumbawa  Barat  beroperasi  2 unit  dimana  pada  bulan  sebelumnya  hanya beroperasi 1 unit dikarenakan sedang dilaksanakannya overhaul pada unit 1. Adapun data teknik yang didapatkan adalah sebagai berikut:
Tabel Data Teknik PLTU Sumbawa Barat Unit 1

## Tabel Data Teknik PLTU Sumbawa Barat Unit 2

## Perhitungan Rasio Pembebanan
Berdasarkan  data  teknik  diatas  maka  di  dapatkan rasio    pembebanan  transformator    unit  1  dan  2 PLTU Sumbawa Barat sebagai berikut : Contoh Perhitungan PLTU Unit 1 Jam 01.00
Grafik Rasio Pembebanan PLTU Sumbawa Barat Unit 1
Grafik Rasio Pembebanan PLTU Sumbawa Barat Unit 2
Berdasarkan  hasil  grafik  rasio  pembebanan  diatas dapat dilihat bahwa trend beban di PLTU Sumbawa Barat Unit 1 lebih tinggi dibandingkan dengan Unit 2,  hal  ini  dikarenakan  Unit  1  baru  saja  dilakukan overhaul  sehingga  daya  mampu  dan  ketahanan materialnya  lebih  baik.  Pembebanan  PLTU  di sistem  interkoneksi  Sumbawa-Bima  cenderung tidak  dibebani  maksimal  karena  sudah  terdapat  2 buah  PLTMG  yang  mempunyai  daya  mampu cukup besar.

## Perhitungan Susut Umur Transformator (Loss of Life)
Setelah  mendapatkan  semua  parameter selanjutnya  untuk  susut  umur  transformator  (Loss of  Life)  dapat  dihitung  menggunakan  rumus  yang sudah dijelaskan sebelumnya. Susut umur transformator  dikalkulasi  dengan  satuan  jam  per hari guna mengetahui pengurangan umur transformator  setiap  harinya.  Adapun  perhitungan susut  umur  transformator  PLTU  Sumbawa  Barat Unit 1 dan 2 adalah sebagai berikut :
Contoh Perhitungan PLTU Unit 1

## Science And Technology
Tabel Hasil Perhitungan Susut Umur Transformator PLTU Sumbawa Barat Unit 1 dan 2
Dari  grafik  diatas  terlihat  bahwa  susut  umur transformator  pada  PLTU  Sumbawa  Barat  Unit  1 adalah  0,0469    Jam/hari  sedangkan  pada  Unit  2 adalah  0,0311  Jam/hari.  Hal  ini  diakibatkan  oleh pembebanan  pada  Unit  1  yang  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  Unit  2  yang  hanya  sekitar 60% dari pembebanan maksimal transformator.

## Perhitungan Efisiensi Transformator
Daya  keluaran  dari  transformator  bisa  didapatkan dari  monitoring  di  Gardu  Induk  PLTU   sedangkan daya  masukan  transformator  bisa  kita  ambil  dari Control  Room  PLTU  Sumbawa  Barat.  Adapun perhitungan  efisiensi  transformator  selama  24  jam adalah sebagai berikut :
Contoh Perhitungan PLTU Unit 1 Jam 01.00
Tabel hasil perhitungan efisiensi PLTU Sumbawa Barat Unit 1 dan 2
Grafik efisiensi selama 24 jam di PLTU Sumbawa Barat Unit 1
Grafik efisiensi selama 24 jam di PLTU Sumbawa Barat Unit 2

## Science And Technology
Pada  grafik  diatas  terlihat  bahwa  efisiensi transfomator  PLTU  Sumbawa  Barat  Unit  1  dan  2 berbeda.  PLTU  Unit  1  cenderung  memiliki efisiensi yang konstan sedangkan Unit 2 menunjukkan  efisiensi  yang  naik  dan turun  seiring dengan  kebutuhan  beban  oleh  konsumen.  Efisiensi pada  PLTU  Unit  2  di  angka  61,03  %  sedangkan efisiensi  terbesar ada di angka  95,7 %. Untuk Unit 1 efisiensi terkecil di angka 83,9 % dan terbesar di angka  93,3  %. Pembebanan  pada  PLTU  Sumbawa Barat  memang  berfluktuatif  karena  mayoritas konsumen adalah rumah tangga .

## PENUTUP

## Kesimpulan
Kesimpulan  yang  didapatkan  dari  hasil analisis pengaruh  pembebanan  terhadap  efisiensi dan susut umur transformator step up 6kv / 70kv di PLTU Sumbawa Barat unit 1 dan 2 adalah sebagai berikut:
1. Efisiensi  tertinggi  PLTU  Unit  1  ada  di  angka 93,3 % dengan output daya 5,8 MW dan daya input 6,21 MW sedangkan yang paling rendah ada  di  angka  83,9  %  dengan  output  daya  5,5
MW  dan  daya  input  6,55  MW.  Efisiensi tertinggi  PLTU  Unit  2  ada  di  angka  95,7  % dengan  output  daya  5,5  MW  dan  daya  input 5,75 MW sedangkan yang paling rendah ada di angka  61,03  %  dengan   output   daya  3,3  MW dan  daya  input  5,41  MW.    Pembebanan transformator  tidak  ada  yang  berada  dibawah angka  60  %  karena  apabila  ada  yang  berada dibawah  60%  maka  lebih  baik  menggunakan transformator  dengan  kemampuan  daya  yang lebih  kecil.   Besar  kecilnya  pembebanan  tidak berpengaruh  terhadap  efisiensi  transformator, akan  tetapi  perbedaan  efisiensi    ini  tergantung dari    losses    yang  terjadi  di  dalam transformator,  makin  besar  losses  maka efisiensi transformator semakin kecil.
2. Susut  umur  transformator  Unit  1  PLTU Sumbawa Barat adalah 0,0469 jam/hari dengan rata-rata beban 5,8 MW sedangkan untuk Unit 2  adalah  0,0311  jam/hari  dengan  rata-rata beban  5,2  MW.  Besar  kecilnya  susut  umur transformator  tergantung  dari  pembebanan yang  diberikan,  makin  besar  beban  maka makin besar pula susut umurnya. Dalam hal ini memang  untuk    Unit  1  dibebani  lebih  tinggi daripada  Unit  2  sehingga  terlihat  bahwa  susut umur transformator Unit 2 lebih kecil.
3. Beban optimal pada PLTU ada di posisi 80-85 %  dari  daya  mampunya.  Untuk  Unit  1  sudah memenuhi  syarat  dengan  beban  6,21  MW keluaran  dari  generator  yang  mempunyai efisiensi transformator cukup baik. Untuk Unit
2  masih  banyak  pembebanan  yang  dibawah 80% bahkan sampai 65% dari daya mampunya.
Saran Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah ditarik, maka adapun saran yang bisa diberikan antara lain:
1. Operator  PLTU  Sumbawa  Barat  baiknya melakukan  pemerataan  dan  pengoptimalan beban  di  posisi  80-90%  dari  daya  mampu untuk PLTU, baik Unit 1 maupun Unit 2 agar tidak  terjadi  timpang  antara  kapasitas transformator dengan daya yang diproduksi.
2. Bagi  Tim  Pemeliharaan  PLTU  Sumbawa Barat, untuk sebaiknya melakukan pemeliharaan  transformator  secara  rutin  guna mengurangi losses yang  terjadi.  Apabila memungkinkan,  fungsikan  pendinginan secara ONAF meskipun beban tidak maksimal.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan  peneltian  terkait,  disarankan  untuk berfokus  terhadap  kerugian  yang  terjadi  di dalam transformator itu sendiri guna memperbaiki efisiensi transformator.

## REFERENSI
Choiri, E.S.A. 2017. Analisis Pengaruh Pembebanan Terhadap Efisiensi Transformator  20kV/150  kV  di  PLTU Cilacap  Unit  1&2  2x300  MW  PT.  Sumber Segara  Primadaya  Cilacap. Surakarta: Fakultas Teknik , Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ervianto,  E.,  Rizki,  Y.Y.  (2019). Perkiraan  Umur
Transformator Berdasarkan Pengaruh
Pembebanan  Dan  Temperatur  Lingkungan Menggunakan  Metode  Trend  Linear. Riau: Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Riau.
Erwansyah. 2013. Bagian-Bagian Transformator dan Fungsinya ( Online ).
(http://erwansyah19.blogspot.com)/ diakses pada 4 Mei 2020.
Gianto,  A.S.,  Irianto,  C.G.,  Gianto,  D.,  (2015).
Perhitungan Penurunan Umur Transformator  Akibat  Pengaruh  Suhu Lingkungan. JETri.  Vol.  13;  No.  1,  Hal.
15-36.
Herawati, A. Sofyan. 2015. Pengaruh Pembebanan Terhadap Efisiensi dan Usia Transformator (Studi Kasus Transformator IV  Gardu  Induk  Sukamerindu  Bengkulu) Berdasarkan Standar IEC 60076-7 .
Bengkulu:  Teknik Elektro,  Universitas Bengkulu.
Idschool. (2018). Transformator: Perbedaan Trafo Step  Up  dan  Step  Down (Online).
(idschool.net/smp/transformator- perbedaan-trafo-step-up-dan-step-down/), diakses pada 20 April 2020.
International  Electrotechnical  Comission . (1972). Loading Guide For Oil Immersed
Transformer. Geneva: IEC Publication.

## Science And Technology
Kodoati,  K.A.  (2015). Analisa  Perkiraan  Umur Transformator .  Manado:  Fakultas  Teknik Universitas Sam Ratulangi.
Lumbanraja.  (2012). Transformator (Online). (https://lumbanrajateddy. wordpress.com /2012/ 03/07/transformator/), diakses tanggal 04 Juni 2020.
Srinivasan  &  Krishnan.  (2012).  Prediction  of Transformer  Insulation  Life  with  an  Effect of  Environmental  Variables, International Journal  of  Computer  Applications  Vol.  55 No 5.
PT  PLN  (Persero).  (2010). Buku  Pedoman  Trafo Tenaga. Jakarta Selatan: PT PLN (Persero).
PLTU  Sumbawa  Barat.  (2019). Manual  Handbook PLTU Sumbawa Barat. Mataram: PT. PLN
(Persero) Muzar,  M.A.  Syahrizal.  &  Syukri,  M.  2018. Analisis Pengaruh Suhu Akibat Pembebanan Terhadap Susut Umut
Transformator  Daya  Di  Gardu  Induk Lambaro . Banda Aceh: Teknik Elektro dan Komputer,  Fakultas  Teknik  Universitas Syiah Kuala.
Najdenkoski,  K.  dkk.  (2007. Thermal  Aging  of Distribution  Transformers  According  to IEEE  and  IEC  Standards .  Berlin:  IEEE Publication.
Nugroho. (2019). Sistem Pendingin Transformator: Pemasangan Kipas Transformator Hyundai GIS Kiaracondong (Online). (https://catatanwsn.wordpress.com/2019/04 /05/sistem-pendingin-transformator- pemasangan-kipas-transformator-hyundai- gis-kiaracondong),  diakses  pada  l  19  Mei 2020.
Odinanto, T. (2014). Analisis Pengaruh Pembebanan Terhadap Usia Transformator  Distribusi  Di  PT.  PLN Distribusi  APJ  Gresik. Surabaya:  Teknik Elektro, Institut Teknologi Adhi Tama.
Perera, K.B.M.I &  Lucas, J.R. (1999). Loading Of Transformers  Beyond  Nameplate  Rating . Sri Lanka: University of Moratuwa. Permana,  A.  (2020). Transformator  Bagian  1  : Pengertian  dan  Prinsip  Kerja (Online).
(https://www.alifpustaka.com/transformato r-bagian-1-pengertian-dan-prinsip-kerja/). diakses tanggal 21 April 2020.
Purnama, S. 2011. Analisa Pengaruh Pembebanan Terhadap  Susut  Umur  Transformator
Tenaga  (Studi  Kasus  Trafo  GTG  1.3 PLTGU Tambak Lorok Semarang) .
Semarang:  Teknik  Elektro  Universitas Diponegoro. Skemaku    (2015). Jenis-Jenis  Trafo  Pada Rangkaian Elektronika
(Online).
(https://skemaku.com/jenis-jenis-trafo- pada-rangkaian-elektronika/),  diakses  pada tanggal 02 Juni 2020.
Tambunan,  J.M,.  Hariyanto,  A.,  Tindra,  W.K..
(2015). Kerja Pembebanan Dan Temperatur Terhadap Susut Umur
Transformator  Tenaga  150/20  kV  MVA. Jurnal Sutet Vol.5 No.2.
Utomo,  P.  (2019). Studi  Analisis  Kualitas Transformator  Daya  Gardu  Induk  150 KvSiantan. Tanjungpura:  Teknik  Elektro, Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.
Warman,  E.,  Junedy,  P.  (2013).  Studi  Pengaruh
Pembebanan Terhadap Susut Umur
Transformator  Daya  (Aplikasi  Pada  Gardu Induk  PematangSiantar). Jurnal  Singuda ENSIKOM Vol.3 No.1 . Wijaya,  M.  2001. Dasar-Dasar  Mesin  Listrik . Jakarta: Djambatan Zuhal.  1995. Dasar  Teknik  Tenaga  Listrik  dan Elektronika Daya , Jakarta: Gramedia