Terbit online pada laman web jurnal http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jtm

## J URNAL T eknik M esin
Vol. 16 No. 2 (2023) 207 - 212      ISSN Media Elektronik: 2655-5670
Turbin Crossflow untuk PLTMH di Sungai Karuah, Kelurahan Lambung Bukit, Kec Pauh, Padang
Nota Effiandi 1 , Yuliarman 2 , Ichlas Nur 3 123 Teknik Mesin, Politeknik Negeri Padang bpk.notaeffiandi@gmail.com 1

## Abstract
Utilization  of  electrical  energy  has  been  applied  in  almost  all  fields  of  life.  One  of  them  is  the  use  of  electricity  to  repel plantation pests. In the hills of Batu Busuk, around the Padang Karuah River, Kel Lambung Bukit, Kec. Pauh, Padang is one of  the  communities  that  has  implemented  the  application.  The  people  who  are  gardening  there  have  worked  together  in making a Micro Hydro Power Plant (PLTMH) type  waterwheel  with a power of 1 kW  with the current condition has been damaged and can not be used anymore. Seeing the potential of water owned according to the results of the field survey with a flowrate of 100 L / s and a head of 5 m, the use of crossflow turbines is one type of turbine that is suitable for replacing a windmill that has been damaged with a power generated of 3.7 kW. The crossflow turbine has an outer diameter of runner (D1)  0.3  m,  runner  width  (L)  0.2  m  and  the  number  of  blades  (z)  28  pieces.  With  the  use  of  the crossflow turbine,  the potential of water will be maximally utilized.

## Keywords: crossflow, runner, flowrate, head

## Abstrak
Pemanfaatan  energi  listrik  telah  diaplikasikan  hampir  dalam  semua  bidang  kehidupan.  Salah  satunya  adalah penggunaan  listrik  untuk  mengusir  hama  perkebunan.  Di  perbukitan  Batu  Busuk,  disekitar  Sungai  Padang Karuah, Kel  Lambung Bukit, Kec. Pauh, Padang adalah salah satu  masyarakat  yang telah  menerapkan aplikasi tersebut. Masyarakat yang berkebun disana telah bergotong-royong dalam membuat sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) jenis kincir air dengan daya 1 kW dengan kondisi saat ini telah rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Melihat potensi air yang dimiliki sesuai hasil survei lapangan dengan debit 100 L/det dan head 5 m maka penggunaan turbin crossflow adalah salah satu jenis turbin yang cocok digunakan untuk menggantikan kincir  yang  telah  rusak  dengan  daya  terbangkit  3,7  kW.  Turbin crossflow tersebut  mempunyai  diameter  luar runner (D1) 0,3 m, lebar runner (L) 0,2 m dan jumlah sudu (z) 28 buah. Dengan penggunaan turbin crossflow tersebut maka potensi air akan dapat termanfaatkan secara maksimal.
Kata kunci: mikrohidro, pemutar, debit, ketinggian air

## 1. Pendahuluan
Dalam  dunia  modern  saat  ini  dengan  perkembangan teknologi  yang  sangat  pesat,  energi  listrik  berubah menjadi  energi  dasar  kebutuhan  manusia.  Energi listrik telah menjangkau seluruh sendi-sendi kehidupan  manusia.  Energi  listrik  saat  ini  telah bertransformasi sebagai sumber energi untuk kebanyakan  peralatan  elektronik yang  banyak dimanfaatkan oleh masyrakat dalam kehidupan sehari- hari.  Selain  pemanfaatan  dalam  kegiatan  sehari-hari seperti  memasak,  penerangan,  menghidupkan  televisi maupun  pemanfaatan  dalam  industri  saat  ini  listrik juga  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  sebagai  sumber
energi  untuk  mengusir  hama  atau  musuh  dalam perkebunan. Salah satu daerah yang telah menerapkan pemanfaatan  listrik  dalam  mengusir  hama  tersebut adalah  warga  sekitar    Batu  Busuk,  Kecamatan  Pauh, Kota  Padang  yang  mempunyai  kebun    di  sekitar sungai Karuah, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan  Pauh,  Padang.  Di  daerah  tersebut  banyak tanaman-tanaman  produktif  warga  seperti  durian  dan coklat. Namun karena posisi daerah tersebut berada di tengah  hutan  maka  banyak  musuh  atau  hama  yang mengganggu  perkebunan  warga  seperti  monyet,  babi dan  binatang  lainnya.  Atas  dasar  permasalahan tersebut  maka  warga  yang  mempunyai  kebun  di
daerah  tersebut  secara  bergotong-royong  membuat pagar listrik di area kebun untuk mengurangi dampak kerugian  akibat  hama.  Tujuan  pembuatan  turbin tersebut selain dapat membantu masyarakat mencukupi kebutuhan listrik juga merupakan pengenalan  teknologi  energi  tebarukan  sebagai  salah satu sumber energi masa depan dan sebagai salah satu acuan  pengembangan  keterampilan  untuk  kami sehingga  mampu  melakukan  pemilihan  jenis  turbin secara  tepat,  melakukan  perancangan  dan  pembuatan turbin crossflow .
Turbin crossflow ,  juga  dikenal  sebagai  turbin  air vertikal  atau  turbin  S,  merupakan  salah  satu  jenis turbin  air  yang  memiliki  desain  unik  dan  efisien dalam mengkonversi energi kinetik air menjadi energi mekanis.  Keberadaan  turbin crossflow telah  menjadi solusi yang populer dalam pemanfaatan potensi energi air, terutama di sungai-sungai kecil dan aliran air yang memiliki karakteristik tertentu.
Dalam  pengembangan  teknologi  energi  terbarukan, turbin crossflow memegang  peran  penting  karena kemampuannya  untuk  beroperasi  pada  aliran  air dengan  kecepatan  rendah  hingga  menengah.  Dengan desain  vertikalnya,  turbin  ini  dapat  diintegrasikan dengan baik dalam lingkungan yang memiliki batasan ruang  atau  karakteristik  aliran  air  yang  tidak  sesuai dengan turbin air horizontal tradisional.
Prinsip  kerja  turbin crossflow melibatkan  aliran  air vertikal yang melewati sudu-sudu turbin, menciptakan gaya  angkat  pada  sudu-sudu  tersebut.  Energi  angkat ini  kemudian  diubah  menjadi  putaran,  menggerakkan poros turbin dan memicu pembangkitan energi listrik. Keunggulan  desain  ini  termasuk  kemampuan  turbin untuk beradaptasi dengan variasi aliran air yang lebih stabil dan dapat diandalkan [1].
Turbin crossflow menggunakan nozzle persegi panjang  yang  lebarnya  sesuai  dengan  lebar runner . Pancaran  air  masuk  turbin  dan  mengenai  sudu sehingga  terjadi  konversi  energi  kinetik  menjadi energi  mekanis  [2].  Air  mengalir  keluar  membentur sudu  dan  memberikan  energinya  (lebih  rendah dibanding  saat  masuk)  kemudian  meninggalkan turbin. Runner turbin  dibuat  dari  beberapa  sudu  yang dipasang  pada  sepasang  piringan  paralel.  Salah  satu teknologi  yang  memanfaatkan  potensi  air  dengan efisien adalah turbin crossflow [3].
Air,  dalam  bentuk  sungai,  danau,  atau  aliran  air lainnya, memiliki potensi besar sebagai sumber energi terbarukan.  Pemanfaatan  energi  air  tidak  hanya bersifat ramah lingkungan tetapi juga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap diversifikasi  portofolio  energi  suatu  negara.  Dengan sifatnya yang dapat diperbarui dan tidak
menghasilkan  emisi  gas  rumah  kaca,  energi  air memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
Penelitian  sebelumnya  dengan  judul  Pembuatan Turbin Mikrohidro Tipe Cross-Flow Sebagai Pembangkit  Listrik  Di  Desa  Bumi  Nabung  Timur hanya  mampu  menghasilkan  daya  sebesar  162 Watt [4] , sehingga  hal  ini  perlu  ditingkatkan  lagi  dengan membuat  rancangan  turbin  yang  dapat  menghasilkan daya lebih besar.
Pada  tulisan  ini  membahas  khusus  membahas  studi kasus daerah perbukitan Batu Busuk, disekitar Sungai Padang  Karuah,  Kel  Lambung  Bukit,  Kec.  Pauh, Padang  yang  memiliki  kebutuhan  listrik  lebih  kurang 3 KW.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini terdapat beberapa proses yang dilakukan sebelum  nantinya  didapatkan  rancangan  mesin  yang diinginkan.  Dimulai  dengan  mencari  data  yang dibutuhkan  untuk  membuat  mesin,  studi  literatur, survei  lapangan,  melakukan  perhitungan  komponen, dan  terakhir  dilakukan  perancangan  turbin.  Untuk lebih  memperjelas  metode  dalam  pembuatan  alat  ini dijelaskan melalui diagram alir pada Gambar 1:

## Gambar 1. Diagram Alir
Berikut  dijelaskan  tahapan  dalam  mengambil  data untuk  untuk  keperluan  perancangan.  Pada  saat melakukan  Pengukuran  debit  sungai  digunakan
metode  float  (Q  >  20  L/s).  Pengukuran  dilakukan dengan  mengisi  botol  plastik  dengan  air  sebanyak setengah  dari  botol.  Adapun  tahapannya  yaitu  yang pertama  kita  harus  mengukur  panjang  sungai  sesuai kebutuhan  pengukuran.,  kemudian  melepaskan  botol yang  telah  diisi  air  tadi.  Dengan  menggunakan  alat ukur  waktu (stopwatch) maka  waktu  air  melewati panjang  sungai  yang  telah  didesain  untuk  diukur. Hasil  akhir  dari  pengukuran  dengan  mengalikan  luas penampang  sungai  dengan  kecepatan  aliran  rata-rata maka  perkiraan  laju  aliran  (debit)  dapat  dihitung. Pengukuran head dari air biasanya  menggunakan alat ukur altimeter.
Pengukuran juga bisa disederhanakan dengan menggunakan alat ukur sederhana berupa meteran dan peralatan pendukung lainnya dengan tahapan pertama mulai  pengukuran  dari  bagian  atas  perkiraan  tinggi permukaan  air  pada  bak  pengatur  yang  telah ditentukan.  Pengukuran  kedua  dilanjutkan  pada tingkat  lebih  rendah  dari  ukuran  yang  sebelumnya. Lanjutkan pengukuran sampai mencapai posisi turbin. Jumlahkan semua hasil pengukuran untuk mendapatkan ukuran kotor dari head seperti Gambar 2 [5]:
Gambar 2. Proses Pengukuran Head
3.1 Dasar Pemilihan Turbin
Adapun dasar pemilihan jenis turbin dapat didasarkan pada head ,  debit,  kecepatan  spesifik  maupun pertimbangan  kondisi  daerah  pembuatan  pembangkit seperti Gambar 3 [6].
Gambar 3. Grafik Pemilihan Jenis Turbin Berdasarkan Debit dan Head

## 3.2 Perancangan Dimensi Turbin
Perancangan  dimensi  turbin  didasarkan  pada  analisa segitiga kecepatan yang terbentuk antara air pada saat menabrak sudu turbin seperti pada Gambar 4.
Gambar 4. Analisa Segitiga Kecepatan
3.3 Perancangan Sudu Gambar sudu dapat dilihat pada Gambar 5:

## Gambar 5. Sudu
Perhitungan  pancaran  air  dapat  dihitung  dengan persamaan 1 berikut [7]:
S 1 = k . D 1 (1)
Dimana  S 1 adalah  tebal  pancaran  air  (m),  k  adalah faktor  koreksi nozzel (0,087)  dan  D 1 adalah  diameter luar (m)
a = 0,17 D 1 (2)
Dimana  a  adalah  tebal  sudu  (m)  dan  D 1 adalah diameter luar (m). Untuk menghitung jarak antar sudu bagian atas digunakan persamaan 3 berikut [6]:
t  = (3)
Dimana  t  adalah  Jarak  antar  sudu  (m),  Z  adalah jumlah  sudu  (buah)  dan  D 1 dalah  diameter  luar  (m). Adapun untuk konstruksi sudu turbin yang digunakan untuk  mendapatkan  kelengkungan  sudu,  sudut kelengkungan  sudu,  jarak  antara  titik  masuk  dan  ke luar.
Jurnal Teknik Mesin (JTM)  Vol . 16 No. 2 (2023) 207 - 212
Konstruksi sudu dapat dilihat seperti Gambar 6.
Gambar 6. konstruksi sudu
3.4 Perencanaan Poros
Tahapan-tahapan  perencanaan  poros  yang  pertama yaitu  menentukan  daya  rencana  dengan  persamaan  4 berikut [8]:
Pdp = fcp . Pt (4)
Dimana  Pdp  adalah  Daya  rencana  (kW),  fcp  adalah faktor koreksi dan Pt adalah daya turbin (kW). Tahap selanjutnya adalah menentukan momen puntir rencana dengan persamaan 5.
Tp  = 9,74 . 10 5 . g. (5)
Dimana  Tp      adalah  momen  puntir  rencana  (Nmm), Pdp adalah daya rencanan (kW) dan n adalah putaran turbin (rpm). Berikutnya yaitu menentukan gaya-gaya yang  terjadi  pada  poros    melalui  analisa Free-Body Diagram setiap  gaya,  menentukan  momen  maksimal dari  perhitungan  beban  poros,  menentukan  tegangan geser poros yang diizinkan dengan persamaan 6.
Tg =
(6)
Dimana Tg   adalah tegangan gezer izin (N/mm 2 ), adalah  momen  bengkok  (Mpa), adalah  Faktor keamanan  pengaruh  bahan =  Faktor  keamanan akibat konsentrasi tegangan bahan, kekasaran bahan Tahapan  terakhir  adalah  menentukan  diameter  poros dengan persamaan 7.
ds ] 1/3 (7)
Dimana  ds    adalah  diameter  poros  (mm),  Cm  adalah faktor  koreksi  momen bending, Ct  adalah  faktor koreksi momen puntir, Tg adalah tegangan gezer izin (N/mm 2 ) dan Tp adalah momen rencana (N/mm 2 )
3.5 Sistim Transmisi Perancangan  puli  tersebut  dapat  dihitung  dengan persamaan  8  berikut  [8]  seperti  terlihat  pada  Gambar 7:
Gambar 7. Hubungan Antara 2 Puli
Maka  perbandingan  antara  putaran  dan  diameter  puli terjadi seperti yang terlihat pada persamaan 8 berikut [9]:
= (8)
Dimana    n 1 adalah  putaran  poros  1(rpm),  n 2 adalah Putaran poros 2 (rpm), d 1 adalah diameter puli 1 (mm) dan d 2 adalah diameter puli 2 (mm).
Jarak  antar  pusat pulley dapat  diketahui  ukurannya dengan persamaan 9:
C = x . d (9)
Dengan  mengetahui  jarak  antara  pusat pulley maka panjang  sabuk  dapat  dihitung  dengan  persamaan  10 [8] :
L = 2 . C + [ (d 1 + d 2 )] + [ (d 1 + d 2 ) 2 ]           (10)
Perhitungan  dengan  menggunakan  persamaan  di  atas menghasilkan  keliling  sabuk  yang  diinginkan  namun dipasarkan keliling sabuk atau panjang sabuk tersedia dalam  ukuran  standar.  Oleh  karenanya  hasil perhitungan  panjang  sabuk  akan  dicocokkan  dengan standar  panjang  sabuk  yang  tersedia  dipasaran, sebagai konsekuensinya maka jarak antar pusat pulley dapat berubah.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Pemilihan Turbin
Turbin  yang  akan  dipakai  pada  PLTMH  Sungai Batang  Karuah,  Kel.  Lambung  Bukit,  Kec  Pauh, Padang  adalah  jenis  turbin crossflow .  Adapun  acuan dasar pemilihan turbin crossflow diantaranya:
1. Kisaran operasi  head sebesar  5  m termasuk head yang  rendah  dan  biasa  digunakan  untuk  PLTMH skala  kecil.  Dimana  kisaran head untuk  turbin crossflow adalah antara 2-200 m.
Jurnal Teknik Mesin (JTM)  Vol . 16 No. 2 (2023) 207 - 212
2. Besaran nilai debit sekitar 0,1  m 3 /s  masih berada pada kisaran penggunaan turbin crossflow dengan perkiraan debit antara kisaran 0,04 –15 m3/s.
3. Besaran nilai kecepatan spesifik sebesar 76,5 rpm masih  dikategorikan  pada  penggunaan  turbin crossflow dengan  kisaran  kecepatan  spesifik berkisar antara 70 – 80 rpm.
4. Besaran  nilai  efisiensi  penggunaan  turbin crossflow yang  tinggi. Crossflow mempunyai nilai efisiensi mencapai 70-80 %
5. Harga komponen lebih murah dibanding pembuatan  turbin  jenis  lain  karena  material mudah  didapat  dipasaran.  Selain  kemudahan mendapatkan  material  turbin crossflow juga  bisa dibuat  dalam  bentuk  yang  kecil.  Sebagai perbandingan untuk kincir air saja panjang poros sekitar 2 m dan pada turbin crossflow bisa dibuat hanya dengan panjang poros 20 cm
6. Proses manufaktur mudah dilakukan karena tidak memerlukan  perlakuan  permesinan  yang  khusus yang  susah  dijangkau.  Sebagai  perbandingan turbin crossflow bisa  dibuat  dengan  peralatan permesinan  yang  banyak  dan  biasa  dipasaran dengan  proses  paling  banyak  adalah  pengelasan dan  pembubutan,  sedangkan  untuk  turbin  jenis lain seperti pada sudu-sudu turbin pelton ataupun roda  gerak  pada  turbin  francis,  kaplan  dan propeler harus dilakukan proses tuang.
3.2 Data Lapangan
Dalam  kasus  perancangan  turbin crossflow untuk sungai  Batang  Karuah,  Kel.  Lambung  Bukit,  Kec. Pauh, Padang kami menggunakan metode pangukuran debit  dengan  metode  float  dengan  data  lapangan dimana Jarak (s)  yang  didesain  adalah  10  meter dengan  hasil  perhitungan  waktu  rata-rata  (t)  adalah  5 detik  sampai  botol  mencapai  garis  terakhir  dengan percobaan sebanyak 5 kali.
Kecepatan  aliran  sungai  (v)  adalah  pembagian  antara jarak  tempuh  dengan  waktu  tempuh  botol  maka  s/t adalah 2 m/s. Dari pengukuran lebar saluran (l) adalah 0,3  meter  dengan  kedalaman  air  pada  saluran  (h) adalah 0,25 meter maka luas penampang air:
(A) = l x h = 0,3 m x 0,25 m
= 0,75 m2
Jadi didapatkan debit air terukur sebesar:
Qt = V x A = 2 m/s x 0,075 m2
= 0,15 m3/s
= 150 L/s.
Untuk  menjamin  ketersedian  air  sepanjang  tahun, perhitungan daya dilakukan pada 50 – 80 % dari debit air terukur, maka debit desain adalah:
Qd   = 100 L/s = 0,1 m3/s dan Head [Hnet]
= 5 meter
3.1 Data Teknik Hasil Perancangan Turbin
Tabel 1. Data teknis Perancangan Turbin Crossflow No Data Lambang Nilai Satuan Data Terencana 1 Debit Q 0.1 m/s 3 2 Head H 5 m 3 Percepatan Gravitasi g 9.81 m/s 2 4 Massa  Jenis  Fluida Air ρ 1000 Kg/m 3 5 Efisiensi Turbin η t 0.75 - 6 Faktor Koreksi Generator fcg 1.2 - 7 Koefisien Kecepatan Nozzel K 0.98 - 8 Faktor Koreksi Nozzel k 0.087 - 9 Sudut Masuk α 1 16 O Daya dan Putaran Turbin 10 Daya Hidrolis Pw 4.9 kW 11 Daya Turbin Pt 3.7 kW 12 Daya Generator Pg 4.4 kW 13 Putaran Turbin n 297.4 rpm 14 Putaran Spesifik Turbin n s 76.3 rpm Analisis Segitiga Kecepatan Sudu Bagian Luar 15 Kecepatan Absolut Ujung Nozzel C 1 9.7 m/s 16 Kecepatan Tangensial Ujung Sudu U 1 4.6 m/s 17 Kecepatan Relatif Air Tehadap Sudu W 1 5.4 m/s 18 Sudut β 1 β 1 30 O Dimensi Runner 19 Diameter Luar D 1 0.3 m 20 Diameter Dalam D 2 0.2 m 21 Panjang Runner L 0.2 m Analisa Segitiga Kecepatan Bagian Dalam 22 Kecepatan Relatif Air W 2 8.1 m/s 23 Kecepatan Tangensial Sudu U 2 3.1 m/s 24 Sudut α 2 α 2 69 o 25 Kecepatan Absolut C 2 8.7 m/s Dimensi Sudu 26 Tebal Pancaran Air S 1 0.026 m 27 Jumlah Sudu Z 28 buah 28 Jarak  Antar  Sudu Bagian Luar t 0.033 m
Jurnal Teknik Mesin (JTM)  Vol . 16 No. 2 (2023) 207 - 212
29 Jarak  Antar  Sudu Bagian Dalam S 2 0.022 m 30 Tebal Sudu a 0.051 m 31 Luas Penampang Nozzel A 0.01 m 2 Geometri Sudu
32 Sudut Kelengkungan
Sudu δ
73 O 33 Lebar Sudu 2d 0.06 m 34 Jari-Jari
Kelengkungan Sudu r b
0.05 m 35 Jari-Jari
Kelengkungan Pitch r p 0.144 m Nozzel 36 Lebar Nozzel S 0 0.065 m 37 Radius Casing Nozzel R 0 0.169 m Perancangan Poros 38 Daya Rencana ds 4.07 kW 39 Momen Torsi Tp 143000 Nm 40 Momen Maksimum Mmax 15120 Nmm 41 Diameter Poros ds 30 mm 42 Pully Dp 1 18 in Generator 43 Putaran n 2 1500 rpm 44 Pully Dp 2 3.5 in 45 Type 1 Phasa Transmisi 46 Daya Rencana Psb 4.07 kW 47 Jenis Sabuk Tipe V 48 Panjang Keliling Sabuk Lsb 2286 mm 49 Jarak Antar Poros C 707 mm Perancangan Pasak 50 Lebar Pasak b 10 mm 51 Tebal Pasak h 4 mm 52 Panjang Pasak l 60 mm Perancangan Bantalan 53 Diameter Dalam ds 30 mm 54 Diameter Luar D 72 mm 55 Lebar Bantalan B 19 mm 56 Umur Bantalan Lh 630 Hari
Berdasarkan data teknis perancangan turbin crossflow pada Tabel 1 di atas didapatkan debit yang dibutuhkan adalah  0,1  m 3 /s  dan  head  5  m  dengan  sudut  pasak sebesar  16°.  Putaran  turbin  yang  dapat  dihasilkan adalah  297,4  rpm  dengan  daya  yang  dapat  dihasilkan adalah 3,7 KW. Jumlah sudu yang dibutuhkan adalah 28 buah dengan tebal sudu 51 mm, dan lebar 60 mm. Sudut kelengkungan sudu adalah 73°.

## 4. Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Debit yang digunakan dalam rangkaian perancangan adalah 0,1 m 3 /s dan head 5 m.
2. Jenis  turbin  yang  sesuai  dengan  potensi  air  di sungai  Padang  Karuah  adalah  jenis  turbin crossflow .
3. Daya yang bisa dibangkitkan oleh air adalah 3700 watt dengan putaran turbin 297,4 rpm.
4. Komponen pendukung turbin diantaranya menggunakan poros berdiameter 30 mm, Generator  ST-5  menggunakan  sabuk  V  tipe  A satu lajur dengan puli 3,5 dan 18 inchi.

## Daftar Rujukan
[1] Himran,  Syukri.  2017.  Turbin  Air  Teori  dan  Dasar Perencanaan. Yogyakarta: Andi offset
[2] Direktorat  Jenderal  Listrik  dan  Pemanfaatan  Energi.  2009. Pedoman Studi Kelayakan Hidrologi. Jakarta: IMIDAP
[3] Furze, J. 2002. Compendium In Small Hidro. Ebeltoft : Law and  Economic,  Faculty  of  Political  Science.  University  of Aarhus.
[4] Mafrudin,  Irawan  Dwi.  C.  2020.  Pembuatan  Turbin Mikrohidro  Tipe  Cross-Flow  Sebagai  Pembangkit  Listrik  Di Desa  Bumi  Nabung  Timur.  Jakarta:  Program  Studi  Teknik Mesin, Fakultas Teknik. Universitas Muhammadiyah Metro
[5] Mockmore, C. A., Merryfield, Fred. 1949. The Banki Water Turbin. Corvallis: Bulletin Series No. 25
[6] Shigley,  J.  E.  Mitchell,  L.  D.  1983.  Perencanaan  Teknik Mesin.  Jilid  IV,  terjemahan  Gandi  Harahap,  Penerbit Erlangga
[7] Sularso.  Kiyokatsu  Suga.  1991.  Dasar  Perencanaan  dan Pemilihan Elemen Mesin. Jakarta: Pradnya Paramita.
[8] Bhandari.  V.  B.  2007.  Design  Of  Machine  Elements.  New Delhi: The McGraw-Hill Campanies.
[9] Groover,  Mikell.  P.  2007.  Fundamentals  Of  Modern Manufacturing  Third  Edition.  Hoboken:  John  Willy  and Sons, Inc.
[10] Direktorat  Jenderal  Guru  dan  Tenaga  Kependidikan.  2015. Turbin Air dan Kelengkapan Mekanik. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
[11] Kementerian  Dalam  Negeri.  2008.  Buku  Panduan  Energi yang  Terbarukan.  Jakarta:  Contaned  Energy  Indonesia.