## TINJAUAN KINERJA POMPA AIR TANPA MOTOR (PATM) DESA ALALE KABUPATEN BONE BOLANGO
Disusun Oleh :
Andri Ramadhan Himari Mahasiswa Teknil Sipil STITEK Bina Taruna Gorontalo INDONESIA bukustitek@yahoo.com

## ABSTRAK
Musim  kemarau  menjadi  masalah  utama  bagi  petani  yang  hanya mengandalkan suplai air melalui bendungan atau saluran irigasi. Air menjadi barang  berharga  dan  menjadi  rebutan.  Namun  masalah  tersebut  teratasi dengan adanya Pompa Air Tanpa Motor atau Hidram (Hydraulic Ram). Jenis pompa  air  ini  sangatlah  cocok  untuk  irigasi  dan  pengadaan  air  baku. Efisiensinya  sangat  tinggi  karena  pompa  ini  tidak  tergantung  kepada  bahan bakar minyak, listrik ataupun oli mesin, hingga dapat beroperasi 24 jam terus menerus  dan  juga  biaya  operasionalnya  bisa  dikatakan  sangat  sedikit  dan perawatan dan perbaikan sangat mudah, tidak memerlukan tenaga ahli khusus. Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  menganalisis  ketersediaan  air  yang dibutuhkan untuk menggerakkan PATM, mengetahui tinjauan kinerja PATM, dan  Mengetahui Kondisi PATM. Berdasarkan  hasil  penelitian  debit  air  yang  ada tidak  mempengaruhi  efisiensi  PATM  itu  sendiri,  debit  yang  diperoleh  dalam beberapa tahun terakhir dengan jumlah rerata yang ada adalah 45,332 liter/detik dan untuk  kebutuhan  debit  air  pada  PATM  didapatkan  hasil  rerata  17,226/detik.  PATM adalah teknologi pompa terbaru dengan menggunakan pemanfaatan gravitasi dimana akan  menciptakan  energi  dari  hantaman  air  yang  menabrak  faksi  air  lainnya  untuk mendorong  ke  tempat  yang  lebih  tinggi.  Kondisi  pompa  saat  ini  telah  mengalami kerusakan sebanyak 9 unit pompa, hal ini sangat berpengaruh terhadap kebutuhan air baku  yang  sering  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  sekitarnya  untuk  kebutuhan  lahan pertanian dan perkebunan.
Kata Kunci: Pompa Air Tanpa Motor, Hydraulic Ram, & Kinerja

## PENDAHULUAN
Bercocok tanam merupakan kegiatan yang tak dapat dipisahkan oleh sebagian masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo yang masih mengandalkan suplai air dari bendung maupun saluran  irigasi  setempat  untuk  kegiatan  ini. Sebagian  besar  mata  pencaharian  masyarakat di  pedesaan  utamanya  yang  bercocok  tanam sangat  membutuhkan  ketersedian  pengairan
yang  mencukupi.  Namun  masalah  kadang muncul  ketika  musim  kemarau  tiba,  air menjadi  barang  berharga  dan  menjadi  rebutan walaupun  masih  ada  sungai,  sayang  letaknya lebih  rendah  dari  lahan  pertanian.  Namun masalah  itu  kini  bisa  diatasi  dengan  adanya teknologi  terbaru,  yaitu  Pompa  Air  Tanpa Motor  (PATM) atau  lebih dikenal lagi  dengan sebutan Hidram (Hydraulic Ram). Jenis pompa
p-ISSN : 2337-4101 e-ISSN : 2686-553X
air yang betul - betul tidak memerlukan bahan bakar  minyak  maupun  listrik  sehingga  bisa menghemat biaya operasional. Jenis pompa air ini  sangatlah  cocok  untuk  irigasi  dan pengadaan air baku. Efisiensinya sangat tinggi karena  pompa  ini  tidak  tergantung  kepada bahan bakar minyak, listrik ataupun oli mesin, hingga  dapat  beroperasi  24  jam  terus  menerus dan  juga  biaya  operasionalnya  bisa  dikatakan sangat  sedikit  dan  perawatan  dan  perbaikan sangat  mudah,  tidak  memerlukan  tenaga  ahli khusus. Walaupun pada keadaan banjir, pompa tidak  akan  rusak.  Kelebihan  pompa  air  ini umurnya  ekonomis,  sangat  tahan  lama,  dan bisa  dipakai  secara  teus  menerus  selama  24 jam tanpa henti.
Provinsi  Gorontalo  adalah  salah  satu daerah  yang  menggunakan  Pompa  Air  Tanpa Motor  (PATM),  sejak  tahun  2005  dibangun PATM  sebanyak  15  unit  di  Kabupaten Gorontalo,  setahun  kemudian  pembangunan kedua  di  Kabupaten  Bone  Bolango  jumlah PATM  sebanyak  40  unit.  PATM  yang dibangun  di  Kabupaten  Bone  Bolango  ini memanfaatkan  sumber  air  dari  sungai  Bone untuk  pengairan  lahan  pertanian  dan  Danau Perintis.
Pengadaan  infrastruktur  pompa  air  tanpa mesin  ini  diharapkan  dapat  menanggulangi krisis  air  terutama  pada  saat  musim  kemarau. Pengadaan  infrastruktur  ini  masih  belum banyak diperhatikan pemeliharaan dan perawatannya  sehingga  kinerja  dari  PATM belum  optimal.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya penelitian  mengenai  Kinerja  dari  PATM  agar dapat  menjadi  sebuah  solusi  yang  nyata  dan
dapat menjawab realita saat ini tentang PATM yang merupakan suatu alat untuk menyalurkan air ke daerah dataran tinggi.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  identifikasi  masalah  di  atas, yang menjadi rumusan masalah adalah : 1. Bagaimana ketersediaan air yang dibutuhkan untuk menggerakkan PATM.
2. Bagaimana Kinerja dari PATM.
3. Bagaimana  Kondisi  PATM  di  Lokasi Penelitian.

## TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan dari penelitian ini :
1. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis ketersediaan  air  yang  dibutuhkan  untuk menggerakkan PATM.
2. Untuk mengetahui tinjauan kinerja PATM.
3. Untuk Mengetahui Kondisi PATM.

## BATASAN MASALAH
Batasan  maalah  dalam  penelitian  ini adalah :
1. Tinjauan Khusus pada kinerja PATM di Desa Alale Kabupaten Bone Bolango.
2. Kondisi  Pompa  yang  ditinjau  pada  saat sekarang di tahun 2015.

## MANFAAT PENELITIAN
Manfaat Penelitian ini adalah :
1. Memberikan  informasi  tentang  manfaat dan efisiensi dari pengunaan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) untuk masyarakat
yang  notabene  mata  pencahariaanya sebagian besar bercocok tanam.
2. Merencanakan pembuatan jaringan
Pompa  Air  Tanpa  Motor  (PATM) dengan efisiensi biaya yang ada.

## LANDASAN TEORI

## Pengertian PATM
Pompa  Air  Tanpa  Motor  (PATM)  adalah suatu  alat untuk  memompa  dan  menaikkan  air dari tempat rendah ke tempat yang lebih tinggi dengan  cara  kerja  yang  sederhana  dan  efektif sesuai  persyaratan  teknisi  dan  operasionalnya. PATM biasa juga disebut HIDRAM (Hydraulic  Ram)  pertama  kali  dikembangkan oleh montgolfier pada tahun 1796 di Italia.

## Karakteristik Pompa Hidram
Karakteristik  pompa  hidrolik  ram  atau hidram  yang  bekerja  pada  keadaan  tertentu dimana  jarak  antara  lubang  dan  katup  limbah konstan, tinggi vertikal tangki pemasukan tetap tinggi,  sedangkan  tinggi  pemompaan  berubah- ubah,  ternyata  menunjukkan  bahwa  jumlah denyutan  katup  limbah  tiap  menit  bertambah pada  setiap  penambahan  tinggi  pemompaan. Pompa  hidrolik  ram  yang  dirancang  dengan baik  dapat  bekerja  baik  pada  semua  keadaan dengan pemeliharaan yang minimum.
Pompa  yang  terbuat  dari  bahan  besi  cor yang  kuat  dapat  bekerja  dengan  baik  hingga bertahun-tahun. Hal ini merupakan penghematan  investasi  yang  luar  biasa  bagi kelompok  petani.  Ukuran  pompa  hidrolik  ram ditentukan  oleh  kapasitas  yang  dikehendaki dan juga dibatasi oleh jumlah air yang tersedia untuk  menggerakkan  pompa.  Pompa  harus
dipasang  serata  mungkin  untuk  meyakinkan bahwa  katup  limbah  yang  diberi  beban  dapat jatuh  tegak  lurus  ke  bawah  dengan  gesekan sekecil  mungkin.  Pemasangan  pipa  juga  harus diperhatikan  agar  tidak  ada  belokan-belokan tajam  atau  sudut  yang  mengurangi  kekuatan aliran air.

## Komponen PATM
1. Katup limbah (waste valve) .
Katup  limbah  merupakan  salah  satu bagian  penting  dari  hidraulik  ram,  dan harus  dirancang  dengan  baik  sehingga berat  dan  gerakannya  dapat  disesuaikan. Katup limbah dengan tegangan yang berat dan  jarak  antara  lubang  katup  dengan karet  katup  cukup  jauh,  memungkinkan kecepatan aliran air dalam pipa pemasukan  lebih  besar,  sehingga  pada saat  katup limbah  menutup,  terjadi energi tekanan yang besar dan menimbulkan efek palu  air (water  hammer  effect). Katup limbah  yang  ringan  dan  gerakannya pendek  akan  memberikan  pukulan  atau denyutan yang lebih cepat dan menyebabkan  hasil  pemompaan  lebih besar  pada  tingggi  pemompaan  rendah. Penelitian  mengenai  bentuk  dari  katup limbah  masih  kurang,  tetapi  pada  saat  ini jenis katup kerdam sederhana kelihatannya bekerja cukup baik. Beberapa  model  hidraulik  ram  komersil telah  menggunakan  jenis  katup  kerdam yang  dilengkapi  dengan  per  tetapi  belum diketahui apakah hal tersebut meningkatkan  efisiensi  ram,  yang  jelas
jenis  ini  menghindari  pemakaian "sliding bearing" yang harus diganti bila aus.
2. Katup Pengantar (Delivery Valve)
Katup  pengantar  harus  memepunyai lubang yang besar sehingga memungkinkan air yang dipompa memasuki  ruang  udara  tanpa  hambatan pada aliran. Katup ini dapat dibuat dengan bentuk  yang  sederhana  yang  dinamakan katup  searah (non  return) .  Katup  ini dibuat dari karet kaku dan bekerja seperti pada katup kerdam
3. Ruang Udara (Air Chamber)
Ruang udara harus dibuat sebesar mungkin  untuk  memampatkan  udara  dan menahan tegangan tekanan (pressure pulse) dari  siklus  ram,  memungkinkan aliran  air  secara  tetap  melalui  pipa pengantar  dan  kehilangan  tenaga  karena gesekan  diperkecil.   Jika  ruang  udara penuh  air,  ram  akan  bergetar  keras  dan dapat  mengakibatkan  ruang  udara  pecah. Jika  hal  ini  terjadi  ram  harus  dihentikan dengan segera.
Beberapa
ahli
menyarankan  bahwa  volume  ruang  udara harus sama dengan volume air dalam pipa pengantar.  Pada  pipa  pengantar  yang panjang  hal  ini  akan  membutuhkan  ruang udara  yang  terlalu  besar  dan  untuk  itu sebaiknya  dirancang  ruang  udara  dengan ukuran yang kecil.
4. Katup Udara (Air Valve)
Udara  yang  tersimpan  dalam  ruang  udara dihisap  perlahan-lahan  oleh  turbulensi  air yang  masuk  melalui  katup  pengantar  dan hilang ke dalam pipa pengantar. Udara ini
harus  diganti  harus  diganti  dengan  udara baru  melalui  katup  udara.  Katup  udara harus  disesuaikan sehingga  mengeluarkan semprotan air yang kecil setiap terjadinya denyutan  kompresi.  Jika  katup  udara terbuka  terlalu  besar,  maka  ruang  udara terisi  dengan  udara  dan  ram  akan memompa  udara.  Jika  katup  kurang terbuka  sehingga  tidak  memungkinkan masuknya udara yang cukup banyak maka ram  akan  bergetar.  Keadaan  ini  harus diperbaiki  dengan  memperhatikan  besar lubang udara.
5. Pipa Pengantar (Delivery Pipe)
Hidraulik  ram  dapat  memompa  air  pada ketinggian  yang  cukup  tinggi.  Dengan menggunakan pipa pengantar yang panjang  akan  menyebabkan  ram  harus mengatasi  gesekan  antara  air  dengan dinding pipa. Pipa pengantar dapat dibuat dari  bahan  apapun,  termasuk  pipa  plastik tetapi  dengan  syarat  bahan  tersebut  dapat menahan tekanan air.
Keragaan ( Performance ) PATM
Efisiensi  PATM  dapat  dihitung  dengan dua  cara,  yaitu  cara  Rankine  dan  Daubuisson (Addison,  1964).  Pada  cara  Rankine  datum yang  dipilih  adalah  permukaan  air  pada  bak pemasukan.  Energi  masuk  adalah  energi  yang dihasilkan air melalui katup limbah.
Sedangkan  energi  yang  keluar  energi  yang digunakan untuk mengangkat air setinggi (Hd - Hs) di atas datum.

## Kelebihan dan Kekurangan PATM
Kelebihan  dari  PATM  adalah  Unik, Hemat,  Murah,  Hasil  Guna  Tinggi  dan Sederhana, sedangkan Kekurangan dari PATM adalah  Bunyi  pompa  terlalu  keras,  PATM belum  mampu  untuk  menyediakan  Air  Baku dalam  skala  yang  luas,  Suku  Cadang  cepat rusak,  Pompa  jenis  ini  masih  tergolong  mahal dan  jika  debit  pada  sumber  air  berkurang, maka  pompa  air  tidak  akan  bekerja  secara kontuinitas dan maksimal.

## Cara Operasional PATM
PATM dapat dioperasikan jika pengerjaan seluruh  konstruksi  telah  selesai.  Pintu  air  atau lubang  penguras  bendungan  harus  dalam keadaan tertutup rapat dengan papan berukuran lebar  25  cm  dan  panjang  1  m.  Apabila bendungan  sudah  penuh  dan  permukaan  air telah mencapai puncak ketinggian, pengoperasian PATM dapat dilaksanakan.

## Ketersediaan Air
Ketersediaan air dalam pengertian sumber daya  air  pada  dasarnya  berasal  dari  air  hujan (atmosferik),  air  permukaan  dan  air  tanah. Hujan yang jatuh di atas permukaan pada suatu Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  atau  Wilayah Sungai  (WS)  sebagian  akan  menguap  kembali sesuai  dengan  proses  iklimnya,  sebagian  akan mengalir melalui permukaan dan sub permukaan  masuk  ke  dalam  saluran,  sungai atau  danau  dan  sebagian  lagi  akan  meresap jatuh  ke  tanah  sebagai  pengisian  kembali ( recharge ) pada kandungan air tanah yang ada.
Air Permukaan dan Air Tanah
Air  tawar  berasal  dari  dua  sumber,  yaitu air  permukaan  (surface  water)  dan  air  tanah (ground  water).    Air  permukaan  adalah  air yang berada di sungai, danau, waduk, rawa dan badan air lain, yang tidak  mengalami infiltrasi ke  bawah  tanah.  Sedangkan  Air  tanah (groundwater)  merupakan  air  yang  berada  di bawah  permukaan  tanah.  Air  tanah  ditemukan pada  aliran  air  di  bawah  permukaan  tanah. permeabilitas dari lapisan tanah, dan pengisian kembali air.

## Debit Air
debit  dapat  diartikan  sebagai  volume  air yang  mengalir  per  satuan  waktu  melewati suatu  penampang  melintang  palung  sungai, pipa,  pelimpah,  akuifer  dan  sebagainya.  Data debit  diperlukan  untuk  menentukan  volume aliran  atau  perunahan  -  perubahannya  dalam suatu sistem das.

## METODE PENELITIAN
Langkah-langkah  untuk  meninjau  kinerja Pompa Air Tanpa Motor (PATM) untuk suplai air baku masyarakat adalah sebagai berikut :
1) Pengumpulan Data-Data :
a) Peta dan data topografi
b) Denah Lokasi Jaringan PATM
c) Survey Lokasi dan Wawancara
Masyarakat Sekitar Lokasi PATM
2) Pengolahan Data meliputi :
a) Menganalisis  Ketersediaan  Air  untuk Menggerakkan PATM
b) Tinjauan Kinerja PATM
Dasar  dari  peninjauan  kinerja  yaitu untuk  menganalisis  prinsip,  cara  kerja dan  operasional  lapangan  PATM
sehingga  penulis  dapat  memberikan gambaran  dari  efisiensi  teknologi  ini kepada masyarakat luas.
c) Kondisi PATM
Secara  umum  teknologi  PATM  ini dapat  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan  air  baku,  irigasi,  pertanian dan perkebunan, namun disatu sisi juga penulis  ingin  meninjau  kondisi  pompa pada  saat  ini  yang  telah  banyak membantu  kebutuhan  air  baku  untuk masyarakat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Ketersediaan Air
Saluran  Irigasi  Alale  (Saluran  Primer) yang  terletak  pada  Desa  Alale,  Kec.  Suwawa, Kab.  Bone  Bolango  nyatanya  hingga  saat  ini tidak kekurangan air, dikarenakan ada beberapa  sungai  dan  mata  air  yang  dapat menunjang  ketersediaan  air  di  Sungai  Bone untuk mengalirkan air ke Saluran Primer Alale.
Debit  Air  dapat  dihitung  dengan Metode Pengamatan Lapangan. Dengan metode  ini  debit  air  yang  masuk  pada  saluran irigasi  dapat  dinyatakan  dengan  pasti,  dalam hal  ini  data  yang  digunakan  adalah  data  debit air pada Saluran Primer Alale yang didapatkan dari instansi  terkait.  Hasil Pengamatan Lapangan  dapat  dilihat  dengan  jelas  pada Tabel 1 berikut ini.

## Tabel 1. Debit Air
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan  bahwa  Debit  Air  pada  Saluran Irigasi  Alale  tidak  terjadi  penurunan  yang signifikan  dari  tahun  ke  tahun,  sehingga memang pantas Pemerintah Provinsi
Gorontalo,  melalui  Bidang  Sumber  Daya  Air
Dinas PU Provinsi Gorontalo telah membangun  teknologi  baru  untuk  kebutuhan
air baku masyarakat di masa yang akan datang, yaitu  JIS  (Jaringan  Irigasi)  PATM.  Sehingga pada  daerah  -  daerah  yang  masih  kekurangan air  dapat  memanfaatkan  teknologi  ini  sebagai kebutuhan sehari - hari.
Dalam  hasil  penelitian  ini  terdapat perbandingan  jumlah  debit  air  yang  yang diperlukan  lahan  pertanian  dan  untuk  pompa
1 s/d 15 16 s/d 31 1 s/d 15 16 s/d 29 1 s/d 15 16 s/d 31 1 s/d 15 16 s/d 30 1 s/d 15 16 s/d 31 1 s/d 15 16 s/d 30 1 s/d 15 16 s/d 31 1 s/d 15 16 s/d 31 1 s/d 15 16 s/d 30 1 s/d 15 16 s/d 31 1 s/d 15 16 s/d 30 1 s/d 15 16 s/d 31
1 2010 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2011 33,117 23,572 - 48,523 34,485 75,021 28,005 56,191 59,012 56,242 78,115 52,445 25,492 47,700 35,255 35,640 52,441 - 30,407 - - 48,396 55,133 22,109 44,865 3 2012 34,239 37,513 19,577 55,518 65,510 19,797 63,338 47,285 - 14,019 - 46,739 79,779 62,659 35,217 26,172 19,171 18,568 14,019 34,341 51,299 59,414 84,265 74,287 43,760 4 2013 45,393 34,136 37,772 22,370 25,584 27,921 68,660 31,744 52,350 75,350 35,484 29,046 38,049 44,145 38,049 39,324 42,528 31,251 15,464 14,447 30,005 34,364 71,413 57,507 39,265 5 2014 39,245 27,500 15,515 12,910 17,534 58,905 52,363 38,509 54,270 54,882 71,463 65,199 60,785 56,088 42,987 123,202 50,394 34,503 24,039 17,459 32,194 58,591 53,184 56,893 46,609 6 2015 56,951 58,287 64,448 58,951 53,912 50,641 54,381 56,145 55,645 52,821 56,761 54,223 61,367 59,652 58,681 78,035 45,738 21,344 26,178 19,087 - - - - 52,162 208,945 181,008 137,312 198,272 197,026 232,285 266,748 229,875 221,277 253,314 241,824 247,652 265,471 270,244 210,189 302,373 210,273 105,666 110,107 85,334 113,499 200,766 263,995 210,797 45,332 RATA-RATA PERTAHUN JAN FEB MAR APR MEI NOV JUL AGS SEP OKT NO TAHUN BULAN DES JML JUN
itu  sendiri.  Dengan  menggunakan  jumlah persentasi  untuk  kebutuhan  lahan  pertanian sekitar  62%  dan  kebutuhan  pompa  38% (angka  kebutuhan  nyata  di  lapangan),  angka ini didapatkan dari hasil survey instansi terkait pada  waktu  perencanaan  pembuatan  PATM, maka  diperoleh  hasil  analisa  yang  dijabarkan pada Tabel 2. berikut :

## Tabel 2. Perbandingan Jumlah Debit Air
Debit air yang masuk di saluran juga dapat  mempengaruhi  efisiensi  PATM  yang sudah terpasang, sehingga pada pembuatannya telah  dilakukan  uji  debit air  yang  masuk  pada 1  unit  PATM.  Sehingga  didapatkan  debit  air yang  masuk  pada  1  unit  PATM  ini  yang  bisa dilihat pada Tabel 3 berikut :
Tabel 3. Debit Air Masuk Di Saluran

## Tinjauan Kinerja PATM
Prinsip Kerja Pompa Hidram
Prinsip  kerja  hidram  adalah  pemanfaatan gravitasi dimana akan menciptakan energi dari hantaman  air  yang  menabrak  faksi  air  lainnya untuk mendorong ke tempat yang lebih tinggi. Untuk  mendapatkan  energi  potensial  dari hantaman  air  diperlukan  syarat  utama  yaitu harus  ada  terjunan  air  yang  dialirkan  melalui pipa dengan beda tinggi elevasi dengan pompa hidram  minimal  1  meter.  Syarat  utama  kedua adalah sumber air harus kontinyu dengan debit minimal 7 liter per menit. Skema prinsip kerja pompa hidram ini dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.
Gambar 1. Skema Prinsip Kerja Pompa Hidram
Bagian kunci dari hidram adalah dua buah klep,  yaitu  :  klep  pembuangan  dan  klep penghisap.  Air  masuk  dari  terjunan  melalui pipa  A,  klep  pembuangan  terbuka  sedangkan klep  penghisap  tertutup.  Air  yang  masuk memenuhi  rumah  pompa  mendorong  ke  atas klep pembuangan hingga menutup.
Dengan  tertutupnya  klep  pembuangan mengakibatkan seluruh dorongan air menekan dan  membuka  klep  penghisap  dan  air  masuk
2011 44,865 27,816 17,049 2012 43,760 27,131 16,629 2013 39,265 24,344 14,921 2014 46,609 28,898 17,711 2015 52,162 32,340 19,822 Jumlah 226,661 140,530 86,131 Rerata 45,332 28,106 17,226
TAHUN DEBIT RERATA PER TAHUN (l/det) UNTUK LAHAN PERTANIAN
(l/det/ha) UNTUK PATM (l/det)
1
2 3
4 5 Jumlah
Rerata 3,10 Debit (l/det)
3,16 3,17 3,10 3,08 15,51 3,56 3,60 3,55 17,83
3,57
24,41 24,48 23,76 121,35 24,27 24,59 24,11 ULANGAN DEBIT MASUK (l/det) TINGGI 3,84 M TINGGI 5,45 M 3,55 Debit (l/det)
3,57
3,00
memenuhi  ruang  dalam  tabung  kompresi  di atas klep penghisap.
Pada volume tertentu pengisian air dalam tabung kompresi optimal, massa air dan udara dalam  tabung  kompresi  akan  menekan  klep penghisap  untuk  menutup  kembali,  pada  saat yang  bersamaan  sebagian  air  keluar  melalui pipa B. Dengan tertutupnya kedua klep, maka aliran  air  dalam  rumah  pompa  berbalik berlawanan  dengan  aliran  air  masuk,  diikuti dengan  turunnya  klep  pembuangan  karena arah  tekanan  air  tidak  lagi  ke  klep pembuangan tetapi berbalik ke arah pipa input A.
Di  sinilah  hantaman ram palu  air (water hammer) itu terjadi, dimana air dengan tenaga gravitasi dari terjunan menghantam arus balik tadi,  2/3  debit  keluar  lubang  pembuangan, sementara  yang  1/3  debit  mendorong  klep penghisap  masuk  ke  dalam  tabung  pompa sekaligus  mendorong  air  yang  ada  dalam tabung pompa untuk keluar melaui pipa output
B.  Energi  hantaman  yang  berulang-ulang mengalirkan air ke tempat yang lebih tinggi.
Secara  sederhana  prinsip  kerja  PATM ialah apabila aliran air dalam pipa tertutup tiba - tiba berhenti, maka terjadi proses perubahan energi  kinetik  air  menjadi  tekanan  dinamik yang disebut sebagai fenomena palu air (water
hammer) ,  sehingga  terjadi  tekanan  tinggi dalam  pipa.  Dengan  mengusahakan  katup limbah dan katup hantar dalam tabung pompa bekerja  dan  menutup  dan  membuka  secara bergantian,  maka  tekanan  dinamik  diteruskan sehingga  energi  yang  terjadi  dalam  pipa masuk  (inlet)  akan  memaksa  air  naik  ke  pipa
pengeluaran  (outlet)  dan  diteruskan  ke  pipa hantar.

## Sistem Kerja PATM
Ada  tiga  bagian  utama  jaringan  PATM, yakni :
1. Sumber air dapat berupa danau, aliran sungai,  kolam,  atau  bendungan  kecil dengan  debit  paling  sedikit  20 lt/det/1 PATM.
2. Satuan  pompa  dipasang  minimum  2 meter  dibawah  sumber  air,  dengan menggunakan  pipa  (diameter  6”) dengan  panjang  antara  18  dan  24 meter dari sumber air.
3. Jaringan  pipa  pengeluaran  dan  pipa penghantar sampai ke bak penampung. Berikut ini adalah bagian utama dalam
PATM  yang  akan  digambarkan  pada gambar 2.
Gambar 2. Jaringan Pipa Pengeluaran Dan Pipa Penghantar

## Teknis Pemasangan PATM
Pekerjaan utama konstruksi PATM adalah :
1. Pembuatan  bendung,  dapat  dikerjakan dengan cara
a. Non  permanen  :  dibuat  dengan tumpukan  karung  pasir,  jika  lebar sungai kurang dari lima meter
b. Semi Permanen : dibuat dengan kawat bronjong, jika debit air besar dan lebar sungai antara 15 dan 25 meter.
c. Permanen  :dibuat  dengan  pasangan batu  dan  beton  bertulang,  pondasi bendungan  harus  sampai  pada  tanah keras atau cadas.
d. Disalah  satu  sisi  bendung  dibuat bangunan pelimpah untuk
melimpahkan air pada waktu banjir.
2. Pekerjaan dudukan PATM
PATM  dapat  dipasang  lebih  dari satu, berjejer sesuai dengan debit air yang diperlukan. Setiap satuan PATM diletakkan pada dudukan, yakni pasangan batu  atau  cor,  agar  stabil  dan  tidak berubah posisi saat dioperasikan.
Dudukan harus kuat karena tekanan aliran air  melalui  pipa  pemasukkan  ke  dalam tabung pompa dapat menimbulkan getaran yang sangat kuat. Pompa dipasang dengan menggunakan angker
3. Pengurasan Bendung
Apabila bendung sudah penuh dengan  pasir  atau  batu  -  batuan  maka dilakukan  pengurasan  dengan  membuka pintu  penguras  yang  terbuat  dari  buis beton.
4. Pemasangan pipa pemasukan (inlet)
Pipa  inlet  terbuat  dari  pipa  galvanis ukuran  6”.  Setiap  sambungan  pipa  harus diperkuat  dengan  plenes,  baud  mur,  dan paking karet supaya tidak terjadi
kebocoran  air.  Pipa  inlet  harus  disangga oleh  pipa  penyangga  atau  pasangan  batu yang  disesuaikan  dengan  kecuraman sungai.
5. Pemasangan Pipa Outlet
Pipa pengeluaran atau pipa penghantar  merupakan  pipa  penyalur  air dari  tabung  pompa  ke  daerah  yang dikehendaki.  Besaran  pipa  pengeluaran dari tabung pompa beragam, yakni 2”, 3”, 4”, 5”, dan 6” tergantung dari banyakanya debit air yang diperlukan. Pipa pengeluaran dapat dipasang secara paralel dengan  beberapa  PATM  sesuai  dengan jarak dan ketinggian daerah tujuan. Pipa - pipa paralel atau pipa - pipa gabungan ini harus  disangga  dengtan  dudukan  atau pipa  penyanga  dan  ditransblok  sebagai penguat pipa penyangga.

## Kondisi PATM
Pada  tahun  2006  sampai  dengan  pada tahun 2015 sekarang, PATM Desa Alale sudah beberapa  kali  maintenance  (perbaikan),  mulai dari  penggantian  suku  cadang  seperti  paking karet,  baut  mur,  dan  as  katup  dikarenakan pompa  yang  bekerja  selama  24  jam  tanpa henti.  Penggantian  suku  cadang  ini  dilakukan berkala  karena  efisiensi  pompa  sangatlah penting untuk kebutuhan suplai air baku untuk masyarakat  setempat  yang  mengandalkan PATM.
Di  tahun  2015  sekarang  unit  PATM  ini telah  mengalami  kerusakan  dengan  unit  yang rusak ada 9 pompa. Kerusakan ini diakibatkan oleh  beberapa  faktor  seperti  kondisi  pompa yang  bekerja  terendam  air  sehingga  beberapa
komponen  mengalami  keausan,  kurangnya teknisi  handal  untuk  menangani  kerusakan  di lapangan, biaya penggantian suku cadang yang mahal  dan  suku  cadangnya  harus  di  pesan terlebih  dahulu  di  pabrik  pembuatannya sehingga faktor waktu pemesanan  dan pengiriman  kadang  menjadi  kendala  untuk perbaikan,  serta  minimnya  dana  yang  tersedia untuk dianggarkan pada unit pompa ini.Kerusakan ini sangat berpengaruh terhadap pengisian bak penampung yang berada di Desa Tingkohubu,  berdekatan  dengan  Polres  Bone Bolango,  karena  selama  ini  PATM  menyuplai air  untuk  kebutuhan  pertanian,  danau  perintis, dan air baku yang selalu diandalkan masyarakat  setempat,  sehingga  beberapa penanganan  awal  terhadap  kerusakan  pompa telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi Gorontalo  melalui  Dinas  Pekerjaan  Umum Bidang Sumber Daya Air.
Berikut adalah tabel perbandingan kondisi pompa  normal  dan  rusak  yang  dapat  dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Perbandingan Kondisi Pompa Normal Dan Rusak
Gambar 3. Kondisi PATM Di Lokasi Penelitian

## KESIMPULAN
1. Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan dan  data  yang  dikumpulkan,  debit  air yang  ada  tidak  mempengaruhi  efisiensi PATM  itu  sendiri,  debit  yang  diperoleh dalam  beberapa  tahun  terakhir  dengan jumlah  rerata  yang  ada  adalah  45,332 liter/detik  dan  untuk  kebutuhan  debit  air pada  PATM  didapatkan  hasil  rerata 17,226/detik.
2. PATM  adalah  teknologi  pompa  terbaru dengan menggunakan pemanfaatan gravitasi dimana akan menciptakan energi dari hantaman air yang menabrak faksi air lainnya untuk mendorong ke tempat yang lebih tinggi.
3. Kondisi  pompa  saat  ini  telah  mengalami kerusakan sebanyak 9 unit pompa, hal ini sangat  berpengaruh  terhadap  kebutuhan air  baku  yang  sering  dimanfaatkan  oleh masyarakat  sekitarnya  untuk  kebutuhan lahan pertanian dan perkebunan.

## SARAN
1. PATM sangat diperlukan oleh masyarakat karena  disaat  sekarang  teknologi  dari PATM  ini  sendiri  tanpa  menggunakan Listrik  ataupun  Motor  namun  bekerja dengan mengandalkan tekanan air, sehingga dapat menekan biaya produksidi masyarakat.
2. Pemanfaatan PATM ini sangat
dibutuhkan  masyarakat  untuk  lahan  dan pertanian dan air baku, sehingga perlunya efisiensi  dari  pemanfaatan  pompa  ini sendiri untuk kebutuhan air di masa yang akan datang.
Debit Masuk(l/det) Debit Keluar (l/det) Debit Masuk (l/det) Debit Keluar (l/det) 1 983,6 142,40 762,29 110,36 2 964,4 142,40 747,41 110,36 3 976,4 142,40 756,71 110,36 4 979,2 142,40 758,88 110,36 5 950,4 142,40 736,56 110,36 Jumlah 4854,00 712,00 3761,85 551,80 Rerata 970,8 142,40 752,37 110,36 NORMAL (40 POMPA) RUSAK (9 POMPA) ULANGAN

## DAFTAR PUSTAKA
Addison,  1964,  “ Mechanics  of  Fluids ” Mc.Graw Hill Higher Education, United
Kingdom Anonim,  2014,  “ Pompa  Hidram ”  Direktorat Pengelolaan Air, Departemen Pertanian Bouwer,  1978,  “ Groundwater  Hydrology”
Mc.Graw-Hill Higher Education, United
Kingdom Hefnie,  E,    2003,  “ Telaah  Kualitas  Air ”
Kanisius, Yogyakarta Kalsim,  D,  2002,  “ Teknik  Irigasi  dan
Drainase ”, Departemen Teknik
Pertanian Institut Pertanian Bogor.
Kementerian  PU  Direktorat  Jenderal  Sumber Daya  Air, Republik  Indonesia Standar
Perencanaan  Irigasi  1986,  “ Kriteria Perencanaan  Saluran  KP  –  03”,
Kementerian  PU  Direktorat  Jenderal Sumber Daya Air, Republik Indonesia Soemarto,  1987,  “ Hidrologi  Teknik ”  PT.
Pradnya Paramita, Surabaya Sri  Harto,  2000,  “ Analisis Hidrologi ”
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Standar  Perencanaan  Irigasi  1986,  “ Kriteria Perencanaan  Bagian  Jaringan  Irigasi KP - 01 ”,
Suripin,  2002,  “ Pelestarian  Sumber  Daya
Tanah dan Air ” Andi Yogyakarta Triadmodjo,  2010,  “ Hidrologi  Terapan  Jilid
II ” Beta Offset, Yogyakarta Watt, 1974 “ A Manual on the Hydraulic RAM for  Pumping  Water” ITDG  Publishing,
United Kingdom Widarto, S, 1997, “ Membuat Pompa Hidram ”,
Kanisius, Yogyakarta. hal, 14