Vol. 4, No. 1, Maret 2019 e-ISSN: 2502-8944 ENTHALPY-Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik Mesin
Analisa Pengaruh Variasi Tekanan dan Jarak Semprot Nozzle Terhadap Daya Output Pada Instalasi Turbin Pelton
Muhammad Ridwan Yusuf 1) , Muhammad Hasbi 2) , Samhuddin 3)
1 Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Unuversitas Halu Oleo
2 ʾ 3 Dosen Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik,Universitas Halu Oleo Jl. H.E.A. Makadompit, Kampus Hijau Bumi Tridarma Andounohu, Kendari 93232 e-mail : muhammadridwanyusuf015@gmail .com

## Abstrak
Penelitian   ini  bertujuan   meneliti  Turbin  Pelton  untuk  Sistem   Pembangkit  Listrik Tenaga  Mikro  Hidro (PLTMH) dengan variasi  tekanan dan jarak semprot nozzle terhadap daya output pada instalasi turbin pelton, pada variasi tekanan yaitu tekanan 0.5, 1, 1.5, 2 dan 2,5 bar serta variasi jarak semprot nozzle yaitu 6, 9 dan 12 cm. Turbin yang diuji memiliki nosel tunggal, dengan diameter nosel d=10 mm, jumlah sudu Z=14 buah dan diameter turbin 14 cm. Penelitian ini diawali perancangan, pembuat instalasi turbin Pelton dan instalasi kelistrikannya. Parameter yang diukur dalam  pengujian adalah debit aliran, tekanan pada nosel, putaran turbin, tegangan dan arus listtrik, Temperatur dan diameter fluida kerja. Hasil penelitian diperoleh daya Output tertinggi pada jarak semprot Nozzle 6 cm dan tekanan 2,5 bar sebesar 110,14 Watt dengan Efisiensi Turbin 88,11%  sedangkan daya Output terendah diperoleh pada jarak semprot 12 cm dan tekanan 0,5 bar sebesar 17,07 Watt dengan Efisiensi Turbin 51,2%.
Kata kunci :Turbin Pelton, Daya Output, Efisiensi Turbin, Variasi Tekanan dan Jarak Semprot Nozzle .

## Abstract
This study aims to examine Pelton Turbines for Micro Hydro Power Plant Systems (PLTMH) with pressure variations and spray nozzle distances to output power in pelton turbine installations, in pressure variations namely pressure 0.5, 1, 1.5, 2 and 2.5 bar and variations the spray nozzle distance is 6, 9 and 12 cm. The tested turbine has a single nozzle, with a nozzle diameter of d = 10 mm, the number of blades Z = 14 pieces and a diameter of a turbine of 14 cm. The research began with the design, manufacturer of Pelton turbine installations and electrical installations. The parameters measured in the test are flowrate, pressure on the nozzle, turbine rotation, electric voltage and current, temperature and diameter of the working fluid. The results obtained the highest output power at a spray distance of 6 cm Nozzle and 2.5 bar pressure of 110.14 Watts with 88.11% Turbine Efficiency while the lowest Output power was obtained at a spray distance of 12 cm and a pressure of 0.5 bar of 17.07 Watts with a Turbine Efficiency of 51.2%.
Keywords: Pelton   Turbine,   Output   Power,  Turbine   Efficiency,   Pressure   Variation   and   Nozzle   Spray distance.

## 1. Pendahuluan
Pemakaian turbin sangat luas baik di dunia industri maupun kehidupan sehari- hari.   Suatu   turbin   didesain   dan disesuaikan dengan instalasi serta keadaan di   lapangan,   untuk   mendesain   turbinnya pada   kondisi   tertentu   sehingga pemanfaatannya lebih fleksibel dan lebih luas. Turbin air merupakan suatu peralatan konversi energi fluida kerja air dan proses yang   terjadi   adalah   perubahan   energi
kinetik air menjadi energi mekanis yang berupa   putaran   poros.   Turbin   air mengalami   kemajuan   dan   perkembangan yang   sangat   pesat   seiring   dengan perkembangan   ilmu   pengetahuan   dan teknologi.   Dalam   berbagai   betuk   dan model   turbin   telah   diciptakan   oleh manusia dengan prinsip yang sama yakni memanfaatkan energi potensial air.
Penggunaan   turbin   air, khususnya   turbin   pelton   banyak
Vol. 4, No. 1, Maret 2019 e-ISSN: 2502-8944 ENTHALPY-Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik Mesin
digunakan.   Turbin   jenis   ini bekerja dengan memanfaatkan air jatuh/ketinggian ( head ). Berbagai penelitian   telah  dilakukan  untuk mempercepat   aliran   dengan mengatur dimensi saluran masuk turbin   maupun   bentuk   sudu. Kinerja   dari   suatu   turbin   pelton dipengaruhi   oleh   ketinggian, kecepatan   aliran,   sudut   sudu, jumlah  nosel,  ukuran   aliran   dan jumlah sudu serta jarak semprot nozzle . Selain ketinggian air jatuh dan   dimensi   saluran   masuk, tekanan   fluida   masuk   menjadi variabel yang sangat mempengaruhi putaran dari sudu turbin pelton. Kecepatan air yang keluar   dari nozzle semakin menurun   disebabkan   tekanan yang semakin rendah dari nozzle tersebut.   Tekanan   yang   rendah akan   menurunkan   kecepatan dorongan   air   yang   keluar   dari nozzle untuk mendesak mangkok turbin. Hal tersebut terjadi karena tekanan   air   berbanding   lurus dengan kecepatan air yang keluar dari nozzle.  Melalui analisa, kita dapat   memperhitungkan   daya turbin,   daya   hidrolik,   efisiensi turbin   dan   daya   keluaran   dalam Watt untuk menyalakan instalasi listrik.   instalasi   turbin   Pelton   di Laboratorium   Mekanika   Fluida belum   memiliki   instalasi kelistrikan sehingga pembebanan masih   menggunakan   gaya   yang dibebankan   pada   puli   yang terhubung   dari   poros   turbin, maka untuk melihat daya output yang   dihasilkan   turbin   pelton
sehingga   dibuatkanlah   instalasi kelistrikannya.
Berdasarkan   uraian   yang   telah dijelaskan diatas maka, judul skripsi dari penelitian   ini   yaitu   mengenai   Analisa pengaruh   variasi   tekanan   dan   jarak semprot nozzle terhadap   daya output pada   instalasi   turbin   pelton.   Penelitian ini   dilakukan   simulasi   di   Laboratorium Mekanika   Fluida   dengan   membuat instalasi   turbin   Pelton   dimana   daya luaranya   ditransmisikan   pada   dinamo yang menghasilkan arus listrik kemudian dihubungkan   pada   bola   lampu   sebagai pembebanan. Dari hasil analisis, sebagai referensi untuk membuat instalasi turbin Pelton   di   daerah   yang   memenuhi karakteristik tersebut.

## 2. Tinjauan Pustaka
Fluida didefinisikan sebagai zat atau substansi   yang   akan   mengalami deformasi   secara   berkesinambungan apabila   terkena   gaya   geser   (gaya tangensial) sekecil apapun. Berdasarkan mampu   mampatnya   fluida   dibagi menjadi 2 yaitu compressible fluid dan incompressible   fluid .   Berdasarkan   sifat alirannya fluida dibagi menjadi 3, yaitu aliran   laminer,   transisi   dan   turbulen. Berdasarkan   hubungan   antara   laju deformasi dan tegangan gesernya fluida dibagi menjadi 2, yaitu newtonian fluid dan non-newtonian   fluid .   Berdasarkan gaya   yang   bekerja   pada   fluida   dan gerakannya, fluida dibagi 2 yaitu fluida statis   dan   dinamis   (Mafruddin   dkk., 2017).
Debit/kapasitas   merupakan volum   fluida   yang   dapat dialirkan   per   satuan   waktu. Pengukuran   kapasitas   dilakukan dengan menggunakan
Vol. 4, No. 1, Maret 2019 e-ISSN: 2502-8944 ENTHALPY-Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik Mesin
venturimeter, orifice,   pitot   tube dan   lain-lain.   Satuan   dari kapasitas (Q) adalah m 3 /s, liter/s, atau   ft 3 /s.   Debit   aliran dipergunakan   untuk   menghitung kecepatan   aliran   pada   masing- masing   pipa   experimen   dimana rumus   Debit   aliran   sebagai berikut :
Q = V t (1)
Dimana : Q =  debit aliran (m 3 /s) V =  volume fluida (m 3 ) t =  waktu (s)

## Turbin Pelton
Turbin   Pelton   termasuk dalam   kelompok   jenis   turbin Impuls.   Karakteristik   umumnya adalah   pemasukan   sebagian aliran air ke dalam runner pada tekanan   atmosfir.   Pada   turbin Pelton   puntiran   terjadi   akibat pembelokan   pancaran   air   pada mangkok   ganda runner .   Oleh karena   itu   maka   turbin   Pelton juga   disebut   turbin   Pancaran bebas.   penyempurnaan   terbesar yang   dilakukan   Pelton   (sebagai penemu   turbin)   yakni   dengan menerapkan   mangkok   ganda simetris. Bentuk ini padadasarnya   masih   tetap berlaku.   Punggung   pembelah membagi jet menjadi  dua paruh yang   sama,   yang   dibelokkan menyamping.   Pada   dasarnya turbin terdiri atas bagian-bagian : Runner , Nosel dan rumah turbin (Dwi Irawan, 2014).
Head turbin   dapat   juga   disebut sebagai   tinggi   jatuh   air   dan   sering dinotasikan   sebagai   H. Head turbin dapat ditentukan berdasarkan persamaan (Bono dan Gatot Suwoto, 2015), sebagai berikut:
H = P ρg (2) Dimana : H = tinggi air jatuh (m). P = tekanan Fluida (N/m 2 ).
ρ =   massa   jenis   fluida (kg/m 3 )
g = kecepatan gravitasi bumi (m/s 2 ). Nosel merupakan bagian dari turbin, didalam nosel tekanan air dirubah   menjadi   kecepatan. Nosel   terdiri   atas   bagian selubung   serupa   hidung   yang dipasang pada belokan pipa, dan jarum nosel yang bisa digerakkan didalam   belokan   pipa.   Kerucut jarum dan selubung, yang cepat aus,   dibuat   dari   bahan   bermutu tinggi serta mudah untuk diganti. Kecepatan   fluida   yang   keluar dari Nozzle dapat   dihitung dengan   persamaan   berikut: (Subramanya, 2013).
v = 4 ∙ Q π ∙ d 2 (3)
Dimana : V =   kecepatan   fluida kerja (m/s) Q = debit aliran (m 3 /s) π = phi (3,14)
d =   diameter   air   dari nozzle (m)

## Perhitungan Daya Poros (BHP)
Brake   Horse   Power (BHP) adalah   merupakandaya   efektif
Vol. 4, No. 1, Maret 2019 e-ISSN: 2502-8944 ENTHALPY-Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik Mesin
yang   diterima   oleh   poros  turbin dari   fluida   yang   melalui   sudu- sudu turbin. BHP diukur dari rem prony dengan   cara   mengukur torsi   pada   poros.   Putaran   poros akan   menimbulkan   torsi   yang diukur   melalui   gaya   yang dihasilkan   pada   titik   terluar poros.   Gaya   ini   terbaca   sebagai beban   ( load ).   Daya   yang dihasilkan   oleh   turbin   diperoleh dengan persamaan berikut :
P T = T ∙ ω (4) Dimana :
P T =  daya turbin (Watt) T =  torsi (Nm) ω = kecepatan anguler (rad/s) Turbin salah satu pembangkit   listrik   yang memanfaatkan tenaga air, tenaga yang   dihasilkan   berupa   putaran sudu   turbin   terhubung   dengan dinamo melalui tali fambel yang berputar membutuhkan nilai torsi yang   optimum.   Torsi   turbin   (T) dapat dihitung dengan persamaan : T = F ∙ r (5) Dimana :
T = torsi (Nm)
F = gaya (N)
r = jari-jari (m)
Gaya   yang   bekerja   pada   sudu turbin   diperoleh   dengan persamaan berikut:
F = m∙ v t (6)
Dimana: F = gaya (N)
m = massa fluida (kg) v = kecepatan aliran fluida (m/s) t = waktu (s)
Massa   fluida   adalah   massa zat   yang   terkandung   pada   suatu fluida.   Massa   fluida   dapat diketahui   dengan   persamaan berikut  :
m = ρ ∙V
(7)
Dimana : m = massa  fluida (kg) ρ =   massa   jenis   zat   cair (kg/m 3 )
V
= volume fluida (m 3 ) Dinamo   berfungsi   untuk menghasilkan listrik dari putaran mekanis.   Daya   yang   dihasilkan dinamo   dapat   dihitung   dengan menggunakan persamaan berikut:
P = V ∙ I
(8) Dimana :
P = daya listrik (Watt) V = tegangan listrik (Volt) I = arus listrik (Ampere) Untuk   kecepatan   keliling turbin   diperoleh   dengan menghitung menggunakan
persamaan  :
ω = 2 ∙ π ∙ N 60
(9) Dimana : ω =   kecepatan   anguler
(rad/s)
π = phi 3,14 N = putaran turbin (rpm)
Perhitungan   Efisiensi   Turbin (η t )
Vol. 4, No. 1, Maret 2019 e-ISSN: 2502-8944 ENTHALPY-Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik Mesin
Efisiensi   turbin   adalah perbandingan   antara   daya   yang dihasilkan   pada   poros   turbin ( N shaft ) dengan   daya   yang diberikan   oleh   fluida  ( N fluida ). Efisiensi   turbin   menyatakan kemampuan   turbin   untuk mengubah energi fluida menjadi energi yang berguna pada poros turbin.   Daya   yang   dapat dibangkitkan   oleh   turbin   dapat diperoleh   dari   perhitungan efisiensi turbin sebagai berikut :
η T = P T P hyd (10)
Dimana :
P T = daya turbin (Watt) η T = efisiensi turbin (%) P hyd
= daya hidrolik (Watt)

## 3. Metode Penelitian
Data   yang   diambil   dari penelitian   ini   yaitu   tekanan dalam (bar), jarak semprot dalam (cm),   diameter   pancaran   fluida dalam   (cm),   putaran   dalam (rpm),   debit   aliran   dan   arus listrik dalam (Ampere).
Skema alat uji instalasi turbin pelton sebagai berikut :
1. Nozzle Inlet Mengatur dimensi Nozzle 2. Pressure gauge membaca tekanan fluida yang masuk 3. Rumah turbin Pelton 4. Bola lampu yang dihubungkan dengan kabel dari dinamo
5.  Vambelt Belt
6.  Dinamo
7.  Sudu turbin
8.  Pengukur volume fluida 9.  Katup pengukur volume fluida
10.  Tombol power pompa
11.  Pipa aliran fluida ke rumah turbin
12.  Bak penampung fluida
Gambar 1. Skema alat uji instalasi turbin Pelton

## 4. Hasil dan Pembahasan
Penelitian   ini   disajikan   dalam bentuk   grafik   dengan   hubungan   variasi tekanan   dengan   putaran   turbin,   daya hidrolis,   daya   turbin,   daya   listrik   yang dihasilkan   dan   efisiensi   turbing   grafik yang   didapat   kemudian   dibandingkan, sehingga   akan   terlihat   pengaruh   varisi tekanan   dan   jarak   semprot nozzle terhadap daya output turbin Pelton.
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 Tekanan Vs Putaran Jarak Semprot 12 cm Jarak Semprot 9cm Jarak Semprot 6 cm
Gambar 2. Grafik hubungan tekanan (P) terhadap putaran sudu turbin (N)
Berdasarkan   Gambar   2, menunjukan   pengaruh   tekanan
Vol. 4, No. 1, Maret 2019 e-ISSN: 2502-8944 ENTHALPY-Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik Mesin
terhadap   putaran   sudu   turbin. Pada tekanan 0.5 sampai tekanan 2.5 bar putaran turbin mengalami kenaikan   putaran   untuk   semua variasi jarak semprot. Dari hasil eksperimen,   nilai   putaran   sudu turbin pelton Terendah didapatkan   pada   jarak   semprot nozzle 12 cm pada tekanan fluida
0,5   bar   sebesar   500   Rpm   dan putaran   sudu   turbin   Pelton tertinggi   didapatkan   pada   jarak semprot nozzle 6   cm   dan   pada tekanan   fluida   2,5   bar   sebesar 960 rpm.
Pada   Gambar   2,   putaran sudu turbin mengalami kenaikan secara linear dari tekanan 0.5 1, 1.5,   2,   dan   2.5   bar.   Fenomena tersebut   tersebut   diakibatkan tekanan   fluida   yang   semakin besar   mengakibatkan   kecepatan aliran  air  yang menumbuk  sudu turbin   menjadi   cepat   sehingga putaran   sudu   turbin   meningkat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari gambar tersebut yaitu variasi jarak semprot nozzle dan   tekanan   fluida   masuk mempengaruhi   putaran   sudu turbin pelton. Jadi, semakin dekat jarak   semprot Nozzle dengan sudu   turbin   maka   putaran   sudu yang   dihasilkan   akan   semakin besar. Variasi tekanan fluida kerja yang   menumbuk   sudu   turbin akan meningkatkan putaran sudu turbin.
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 30 50 70 90 110 130 Tekanan Vs Daya Hidrolis Jarak Semprot 12 cm Jarak Semprot 9cm Jarak Semprot 6 cm
Gambar 3. Grafik hubungan tekanan (P) terhadap daya hidrolis (P hyd )
Berdasarkan   Gambar   3, menunjukan   pengaruh   tekanan terhadap   daya   hidrolis.   Pada tekanan   minimum   0.5   sampai tekanan maksimum 25 bar, daya hidrolis   yang   dihasilkan mengalami   kenaikan.   Hasil eksperimen   untuk  semua   variasi jarak semprot nozzle yaitu 6 cm, 9 cm dan 12 cm, didapatkan Nilai daya   hidrolis   yang   sama   untuk semua jarak pada tekanan fluida yang   sama.     Dari   Hasil eksperimen   nilai   daya   hidrolis terendah   didapatkan   pada   jarak semprot nozzle 6,   9  dan   12   cm dan pada tekanan fluida 0,5 bar sebesar 33 Watt dan daya hidrolis tertinggi   didapatkan   pada   jarak semprot nozzle 6,   9  dan   12   cm dan pada tekanan fluida 2,5 bar sebesar 125 Watt.

## ENTHALPY-Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik Mesin
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 10.00 30.00 50.00 70.00 90.00 110.00 Tekanan Vs Daya Turbin Jarak Semprot 12 cm Jarak Semprot 9 cm Jarak Semprot 6 cm
Gambar 4. Grafik hubungan antara tekanan (P) dengan daya turbin  (P T )
Berdasarkan   Gambar   4, menunjukan   pengaruh   tekanan terhadap   daya   turbin.   Pada tekanan   0.5   sampai   tekanan   2,5 bar,   daya   turbin   mengalami kenaikan   secara   linear   untuk semua   variasi   jarak   semprot   6 cm, 9 cm dan 12 cm. Dari hasil eksperimen,   nilai   daya   turbin terendah   didapatkan   pada   jarak semprot nozzle 12   cm,   pada tekanan   fluida   0,5   bar   sebesar 17,07 Watt. Daya turbin tertinggi didapatkan   pada   jarak   semprot Nozzle 6 cm, pada tekanan fluida 2,5 bar sebesar 110 Watt.
Pada Gambar 4, berdasarkan hasil   eksperimen   daya   turbin mengalami kenaikan dari tekanan 0.5   1,   1.5,   2,   dan   2.5   bar. Fenomena   tersebut   diakibatkan tekanan   fluida   yang   diberikan semakin   besar   maka   kecepatan aliran   fluida   yang   menumbuk sudu   turbin   akan   semakin   besar
yang   berdampak   pada   putaran sudu turbin akan meningkat pula. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil eksperimen yaitu variasi jarak semprot nozzle dan   tekanan   fluida   masuk mempengaruhi   daya   turbin Pelton. Jadi, jarak semprot nozzle yang lebih dekat dari sudu turbin dan   tekanan   fluida   yang   besar akan   menghasilkan   daya   turbin pelton   yang   lebih   besar dibandingkan   dengan   jarak semprot nozzle yang   lebih   jauh dan lebih kecil tekanannya.
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 Tekanan Vs Daya Listrik Jarak Semprot 12 cm Jarak semprot 9 cm Jarak Semprot 6 cm
Gambar 5. Grafik hubungan tekanan (P) dengan daya listrik (P L )
Pada Gambar 5, menunjukan pengaruh tekanan terhadap daya listrik dinamo. Pada tekanan 0.5 sampai   tekanan   2.5   bar   daya listrik yang dihasilkan mengalami   kenaikan   secara linear untuk semua variasi jarak semprot Nozzle .   Dari   hasil eksperimen, daya listrik terendah didapatkan   pada   jarak   semprot nozzle 12   cm,   pada   tekanan
Vol. 4, No. 1, Maret 2019 e-ISSN: 2502-8944 ENTHALPY-Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik Mesin
fluida 0,5 bar sebesar 13,41 Watt. Daya listrik yang tinggi terdapat pada jarak semprot Nozzle 6 cm dan pada tekanan 2,5 bar sebesar 25,70 Watt.
Pada Gambar 5, daya listrik yang   dihasilkan   mengalami kenaikan dari tekanan 0.5 1, 1.5, 2,   dan   2.5   Bar.  Sehingga   dapat ditarik   kesimpulan   dari   gambar 4.4   yaitu   variasi   jarak   semprot nozzle dan tekanan fluida masuk mempengaruhi daya listrik yang dihasilkan   dari   putaran   dinamo yang   disambung   ke   puli   turbin pelton. Jadi, semakin dekat jarak semprot nozzle dengan   sudu turbin maka putaran dinamo yang dihasilkan   akan   semakin   besar dan   daya   listrik   akan   semakin besar. Variasi tekanan fluida kerja yang   menumbuk   sudu   turbin akan meningkatkan putaran sudu turbin   dan   putaran   dinamo,   jika tekanan   fluida   yang   masuk semakin besar dan tidak melebihi tekanan   maksimum   fluida   kerja yang   menumbuk   sudu     turbin pelton.
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 Tekanan Vs Efisiensi Jarak Semprot 12 cm Jarak Semprot 9 cm Jarak Semprot 6 cm
Gambar 6. Grafik hubungan tekanan (P) dengan efisiensi turbin ( ) Ƞ
Pada Gambar 6, menunjukan pengaruh   tekanan   terhadap efisiensi   turbin   Pelton.   Pada tekanan   0.5   sampai   tekanan   2,5 bar   efisiensi   turbin   Pelton mengalami   kenaikan   secara linear untuk semua variasi jarak semprot. Dari Hasil eksperimen, nilai   efisiensi   turbin   terendah didapatkan   pada   jarak   semprot nozzle 12   cm,   pada   tekanan fluida   0,5   bar  sebesar   51,20   %. Efisiensi   turbin   tertinggi didapatkan   pada   jarak   semprot nozzle 6   cm   dan   pada   tekanan fluida 2,5 bar sebesar 88,11%.
Pada   Gambar   6,   efisiesni turbin   mengalami   kenaikan   dari tekanan 0.5 1, 1.5, 2, dan 2,5 bar.
Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari gambar tersebut yaitu variasi jarak semprot nozzle dan   tekanan   fluida   masuk mempengaruhi   putaran   sudu turbin pelton. Jadi, dapat ditarik kesimpulan dari gambar tersebut apabila   nilai   daya   turbin   yang dihasilkan   mendekati   nilai   daya hidrolis   yang   diberikan,   maka efisiensi   turbin   cukup   baik dengan   memaksimalkan   daya hidrolis yang diberikan.

## Kesimpulan
Berdasarkan   hasil   penelitian   dan pembahasan   dapat   disimpulkan   bahwa semakin   dekat   jarak   semprot nozzle maka daya ouput yang didapatkan akan semakin   besar   dan   semakin   jauh   jarak semprot nozzle maka daya output yang diperoleh   akan   semakin   kecil.   Tekanan
Vol. 4, No. 1, Maret 2019 e-ISSN: 2502-8944 ENTHALPY-Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik Mesin
fluida mempengaruhi daya output yang dihasilkan,   dimana   semakin   besar tekanannya   maka   daya output yang diperoleh semakin besar dengan catatan tekanan   fluida   yang   diberikan   tidak melewati   tekanan   maksimum.   Tekanan maksimum akan  berdampak  pada debit aliran yang semakin kecil dan semakin kecil   tekanannya   yang   diberikan   maka daya output yang   diperoleh   akan menurun.   Daya output tertinggi ditunjukan pada jarak semprot Nozzle 6 cm dan tekanan 2,5 bar sebesar 110,14 Watt   dan   daya output terendah ditunjukan   pada   jarak   12   cm   pada tekanan 0,5 bar sebesar 17,07 Watt.

## Daftar Pustaka
Bono. 2010. Karakterisasi Daya Turbin Pelton   Mikro   Sudu   Setengah Silinder   Dengan   Variasi   Bentuk Penampang   Nosel . Prosiding Seminar   Nasional   Sains   Dan
Teknologi   1   2010.   1   (1)   :   7- 12. Retrieved Fromhttp://Id.Portalga ruda.Org/?
ref=
browse&mod=viewarticle&article=
133834.
Bono   dan   Suwoto,   G.   2011. Karakterisasi   Daya   Turbin   Pelton Sudu   Setengah   Silinder   Dengan Variasi   Perbandingan   Lebar   Sudu Dengan   Diameter   Nosel   Pada
Harga   Perbandingan   Jet   Sebesar . Prosiding   Seminar   Nasional   Sains Dan Teknologi 2 2011. 1 (1) : 13- 18. Retrieved from http://id.portalgaruda.org/? ref=browse&mod=viewarticle&artic le=133868.
Dhandekar, M. M., Dan Sharma, K.N,. 1991. Pembangkit   Listrik   Tenaga
Air.   Budapes :   Akademi   Ilmu Pengetahuan Hungaria.
Himran, Syukri. 2017. Turbin Air– Teori Dan Dasar Perencanaan. Yokyakarta: Andi.
Indarto   dan   Bono.   2008. Karakterisasi Daya Turbin Pelton Mikro Dengan Variasi   Bentuk   Sudu.  Seminar Nasional   Aplikasi   Sains   Dan
Teknologi . Ist Akprind Yogyakarta.https://anzdoc.com/kara kterisasi-daya-turbin-pelton-mikro- dengan-variasi-bentuk.html. Irawan   Dwi.   2014. Prototype   Turbin Pelton   Sebagai   Energi   Alternatif Mikrohidro   Di   Lampung . Jurnal
Program   Studi   Teknik   Mesin
Prototype   Turbin   Pelton   Sebagai Energi   Alternatif   Mikrohidro   Di
Lampung. 3   (1)   :   1-6. Retrieved fromhttp://id.portalgaruda .org/? ref=browse&mod =viewarticle&article=526449
Muhammad iqbal. 2016. Perbandingan Analisis  Pressure  Drop Pada  Pipa Lengkung   90 0 Dan   135 0 Melalui Modifikasi   Bagan   Moody   Untuk Laju   Aliran. Seminar   Nasional Pendidikan Peran Pendidikan, Sains, Dan Teknologi Dalam Membangun Intelektual   Bangsa   Dan   Menjaga Budaya Nasional di era mea. 1 (1) : 2527-5917. https://www.google.co.id/search? Pe rbandingan-analisis-pressure-drop- pada-pipa-lengkung-900dan- 1350melalui-modifikasi-bagan- moody-untuk-laju-aliran. Html. Muliawan,   dkk.   2016. Analisis   Daya Dan   Efisiensi   Turbin   Air   Kinetis Akibat Perubahan Putaran Runner. Analisis Daya Dan Efisiensi Turbin Air Kinetis Akibat
Vol. 4, No. 1, Maret 2019 e-ISSN: 2502-8944 ENTHALPY-Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik Mesin
Perubahan Putaran Runner . 8 (1): 1 -9. https://www.google.co.id/search? q   =   Studi-Eksperimental-Sudut- Nosel-Dan-Sudut-Sudu-Terhadap- inerja-Turbin-Cross-flow.html. Mafrudin,   dkk.   2016. Studi Eksperimental   Sudut   Nosel   Dan Sudut   Sudu   Terhadap   Kinerja Turbin Cross-Flow.
Poea dkk. 2012. Perencanaan Turbin Air Mikro   Hidro   Jenis   Pelton   Untuk Pembangkit   Listrik   Di   Desa   Kali Kecamatan Pineleng Dengan Head 12   Meter .  Jurnal   Poros   Teknik Mesin   Unsrat.   1 (1)   :   1-9. http://id.portalgaruda.org/? ref=browse&mod=viewarticle&artic le=108035. Ridwan. 2017. Modul Praktikum Mesin- Mesin   Fluida   Percobaan   Turbin Pelton   Jurusan   Teknik   Mesin
[Laporan].   Kendari   (ID) : Universitas Halu Oleo. Subramanya.   2013. Hydraulic
Machines. India : Tata Mcgraw-Hill
Education.
Thobari   dkk.   2013. Analisa   Pengaruh Sudut   Keluar   Sudu   Terhadap Putaran Turbin Pelton. Jurnal Engineering Analisa Pengaruh   Sudut   Keluar   Sudu Terhadap Putaran Turbin Pelton . 7
(2) : 1-6. http://id.portalgaruda.org/?
ref=   browse&mod   =   viewarticle &article=147797. Tampubolon,   dkk.   2014. Uji
Performansi Turbin Pelton Dengan 26   Sudu   Pada   Head   5,21   Meter Dengan   Mengunkan   Satu   Buah
Nosel   Dan   Analisa   Perbandingan Menggunakan Variasi Bentuk Sudu . Jurnal e -Dinamis.  8  (4) :  204-213.
https://jurnal.usu.ac.id/index.php/edi namis/article/view/8999/3842.