## OPTIMASI SISTEM PENCAHAYAAN DENGAN
MEMANFAATKAN CAHAYA ALAMI (STUDI KASUS LAB. ELEKTRONIKA DAN MIKROPROSESSOR UNTAD)
Nurhani Amin Dosen Jurusan Teknik Elektro UNTAD Palu, Indonesia email: nhanie.lieben@yahoo.co.id
Abstract  A  good  lighting  system  has  to meet  three  criteria; quality  and  quantity of light and efficient powerconsumption. A good  lighting  room  will  help  effective activities  inside  the  laboratorium.  To achieve an optimum lighting, natural light has  to  be  considered  in  the  installation design. To optimise lighting installation of the building Elecronics and Microprosessor  Laboratorium,  clustering luminer with the switch has to proportionately adjust according tothe sun light incidence to the laboratorium.
Keyword:  good  lighting,  natural  light, luminer

## I. PENDAHULUAN
Suatu  penerangan  diperlukan  oleh manusia untuk  mengenali suatu objek secara visual. Pencahayaan yang baik
memungkinkan  orang  dapat  melihat  objek- objek  yang  dikerjakannya  secara  jelas  dan cepat.  Hampir  kebanyakan  pengguna  energi komersial  dan  industri  peduli penghematan energi  dalam  sistim  penerangan.  Seringkali, penghematan  energi  yang  cukup  berarti investasi yang minim dan masuk akal.
Menerapkan  sistem  pencahayaan  yang efisien sehingga penggunaan listrik bisa lebih hemat dan sangat menguntungkan. Pasalnya, pencahayaan atau penerangan mengkonsumsi kurang  lebih  30%  dari  total  energi  dalam suatu  bangunan.  Maka  konsumsi  listrik sebuah lampu merupakan faktor utama untuk memilih  solusi  pencahayaan.  Dengan  desain pencahayaan  yang  baik,  penghematan  energi jelas sangat berarti.
Oleh  karena  itu  perlu  strategi  desain pencahayaan  dengan  memanfaatkan  cahaya alam  secara  optimal,  lihat  gambar  2.  Desain pencahayaan yang optimal meliputi: optimasi kuantitas cahaya langit, menjaga menyamanan  visual  dan  menjaga  kesejukan, serta  menghemat  energy  (Harten  P.Van, Setiawan E, 1985: 36-42).

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Cahaya
Cahaya  merupakan  satu  bagian  dari berbagai  jenis  gelombang  elektromagnetis yang  terbang  ke  angkasa.  Gelombang tersebut  memiliki  panjang  dan  frekuensi tertentu, yang nilainya dibedakan dari energi cahaya lainnya dalam spektrum elektromagnetisnya. Cahaya dipancarkan dari suatu  benda  dengan  fenomena  sebagai berikut:
• Pijar, benda padat dan cair memancarkan radiasi yang dapat dilihat bila dipanaskan sampai suhu tertentu.
Intensitas  meningkat  dan  penampilan menjadi semakin putih jika suhu naik.
• Muatan Listrik, jika arus listrik dilewatkan  melalui  gas,maka  atom  dan molekulnya  akan  memancarkan  radiasi, dimana spektrumnya merupakan karakteristik dari elemen yang ada.
• Electro Luminescence, cahaya dihasilkan jika  arus  listrik  dilewatkan  melalui padatan  tertentu  seperti  semikonduktor atau bahan yang mengandung fosfor.
• Photo  luminescence,  radiasi  pada  salah satu panjang gelombang diserap, biasanya oleh suatu padatan dan dipancarkan  kembali pada  berbagai panjang  gelombang.  Bila  radiasi  yang
dipancarkan kembali tersebut merupakan fenomena  yang  dapat  terlihat,  maka radiasi tersebut disebut fluorescence atau phosphorescence.
Cahaya  nampak,  seperti  yang  dapat dilihat  pada  spektrum  elektromagnetik, diberikan  dalam  Gambar  1,  menyatakan gelombang  yang  sempit  diantara  cahaya ultraviolet  (UV)  dan  energi  inframerah (panas).  Gelombang  cahaya  tersebut  mampu merangsang  retina  mata,  yang  menghasilkan sensasi  penglihatan  yang  disebut  pandangan. Oleh  karena itu,  penglihatan  memerlukan mata  yang  berfungsi  dan  cahaya  yang nampak.

## Gambar 1. Radiasi yang tampak
Pencahayaan sendiri dapat dibagi menjadi :
a. Pencahayaan alami Pencahayaan  alami  adalah  sumber
pencahayaan yang berasal dari sinar matahari.  Sinar alami mempunyai  banyak keuntungan,  selain  menghemat  energi  listrik juga  dapat  membunuh  kuman.  Untuk mendapatkan  pencahayaan  alami  pada  suatu ruang  diperlukan  jendela-jendela  yang  besar ataupun  dinding  kaca  sekurang-kurangnya 1/6 daripada luas lantai.
Sumber  pencahayaan  alami  kadang dirasa  kurang  efektif  dibanding  dengan penggunaan  pencahayaan  buatan,  selain karena  intensitas  cahaya  yang  tidak  tetap, sumber  alami  menghasilkan panas  terutama saat  siang hari.  Faktor-faktor  yang  perlu diperhatikan  agar  penggunaan  sinar  alami mendapat keuntungan, yaitu:
a. Variasi intensitas cahaya matahari
b. Distribusi dari terangnya cahaya
c. Efek  dari  lokasi,  pemantulan  cahaya, jarak antar bangunan
d. Letak geografis dan kegunaan bangunan gedung
Tabel 1. Kuat penerangan beberapa sumber cahaya Sumber Cahaya E (lx) − Siang  hari  yang  cerah  di tempat terbuka
− Siang  hari  yang  cerah  di dalam ruang dekat jendela
− Selama matahari terbit − Terang  Bulan  pada  malam yang cerah 100.000 2500 500 0,25 b. Pencahayaanbuatan Pencahayaan buatan adalah pencahayaan  yang  dihasilkan  oleh  sumber cahaya  selain  cahaya  alami.  Pencahayaan buatan sangat diperlukan  apabila  posisi ruangan sulit dicapai oleh pencahayaan alami atau saat pencahayaan alami tidak mencukupi.  Fungsi  pokok  pencahayaan buatan baik yang diterapkan secara tersendiri maupun yang dikombinasikan dengan pencahayaan alami adalah sebagai berikut: 1. Menciptakan lingkungan yang memungkinkan  penghuni  melihat  secara detail  serta  terlaksananya  tugas  serta kegiatan visual secara mudah dan tepat
2. Memungkinkan  penghuni  berjalan  dan bergerak secara mudah dan aman
3. Tidak  menimbukan  pertambahan  suhu udara yang berlebihan pada tempat kerja
4. Memberikan pencahayaan dengan intensitas  yang  tetap  menyebar  secara merata, tidak berkedip, tidak menyilaukan,  dan  tidak  menimbulkan bayang-bayang.
5. Meningkatkan  lingkungan  visual  yang nyaman dan meningkatkan prestasi.
6. Disamping hal-hal tesebut di atas, dalam perencanaan  penggunaan  pencahayaan untuk suatu lingkungan kerja maka perlu pula diperhatikan hal-hal berikut ini
• Seberapa  jauh  pencahayaan  buatan akan digunakan, baik untuk menunjang dan melengkapi pencahayaan alami. • Tingkat pencahayaan yang diinginkan,  baik  untuk  pencahayaan tempat  kerja  yang  memerlukan tugas  visual  tertentu  atau  hanya untuk pencahayaan umum
• Distribusi dan variasi iluminasi yang diperlukan dalam keseluruhan interior,  apakah  menyebar  atau tefokus pada satu arah
• Arah  cahaya,  apakah  ada  maksud untuk  menonjolkan  bentuk  dan kepribadian  ruangan  yang  diterangi atau tidak
• Warna  yang  akan  dipergunakan dalam ruangan serta efek warna dari cahaya
• Derajat  kesilauan  obyek  ataupun lingkungan  yang  ingin  diterangi, apakah tinggi atau rendah.
Sistem  pencahayaan  buatan  yang sering dipergunakan secara  umum  dapat dibedakan atas 3 macam yakni:
a. Sistem Pencahayaan Merata
Pada  sistem  ini  iluminasi  cahaya tersebar  secara  merata  di  seluruh ruangan. Sistem pencahayaan ini cocok untuk ruangan yang  tidak  dipergunakan  untuk  melakukan tugas visual khusus. Pada sistem ini sejumlah armatur ditempatkan secara teratur di seluruh langi-langit.
b. Sistem Pencahayaan Terarah Pada  sistem  ini  seluruh  ruangan memperoleh  pencahayaan  dari  salah  satu arah  tertentu.  Sistem  ini  cocok  untuk pameran  atau  penonjolan suatu  objek  karena akan  tampak  lebih  jelas.  Lebih  dari  itu, pencahayaan  terarah  yang  menyoroti  satu objek  tersebut  berperan  sebagai  sumber cahaya sekunder untuk ruangan sekitar, yakni melalui  mekanisme  pemantulan  cahaya. Sistem  ini  dapat  juga  digabungkan  dengan sistem pencahayaan merata karena
bermanfaat  mengurangi  efek  menjemukan yang mungkin ditimbulkan oleh pencahayaan merata. c. Sistem Pencahayaan Setempat Pada sistem ini cahaya dikonsentrasikan pada  suatu  objek  tertentu misalnya  tempat  kerja  yang  memerlukan tugas  visual.  Sistem  pencahayaan  ini  sangat bermanfaat untuk:
• memperlancar tugas  yang  memerlukan visualisasi teliti
• mengamati  bentuk  dan susunan benda yang  memerlukan  cahaya  dari  arah tertentu.
• Melengkapi pencahayaan  umum  yang terhalang mencapai ruangan khusus yang ingin diterangi
• Membantu  pekerja  yang sudah tua  atau telah berkurang daya penglihatannya.
• Menunjang tugas  visual  yang  pada mulanya tidak direncanakan untuk ruangan tersebut.

## B. Perhitungan Iluminasi Pencahayaan
Perhitungan  iluminasi  pencahayaan adalah  untuk  mendapatkan  hasil  yang  akurat dan  dapat  dipakai  sebagai  perbandingan dengan  hasil  pengukuran  secara  langsung sehingga  diperoleh  instalasi  pencahayaan yang paling optimal.
Intensitas  pencahayaan  pada  suatu bidang  adalah  flux  yang  jatuh  pada luasan  1 m2 dari bidang tersebut. Intensitas pencahayaan  ditentukan  di  tempat  mana kegiatan  dilakukan.  Umumnya  bidang  kerja diambil  80  cm  diatas  lantai.  Bidang  kerja dapat  berupa  meja  atau  bangku  kerja,  atau bidang horisontal khayal.
Intensitas  pencahayaan E dinyatakan dalam  satuan  lux  atau  lumen/m 2 .  Jadi  flux cahaya  yang  diperlukan  untuk  bidang  kerja seluas A m 2 ialah:
Φ = E. A (lumen) (1)
dimana:
Φ: flux cahaya (lumen)
E : intensitas pencahayaan (lux) A : luas bidang kerja (m2)
Flux  cahaya  yang  dipancarkan  lampu  tidak semuanya  mencapai  bidang  kerja  sebagian dipancarkan  ke  dinding,  lantai  dan  langit- langit  sehingga  perlu  diperhitungkan  faktor efisiensi.
= (2)
dimana:
Φ 0 : flux  cahaya  yang  dipancarkan sumber cahaya (lumen).
Φg :flux cahaya berguna (lumen).
Dan
Φ = E. A (Lumen) (3)
didapatkan rumus flux cahaya:
Φ = . (4)
dimana:
A : luas bidang kerja (m 2 ) E :  intensitas  pencahayaan  yang diperlukan bidang kerja (lux).
a. Faktor Refleksi Tidak  semua  cahaya  dari lampu mencapai  bidang  kerja,  karena  ada  yang  di pantulkan  (faktor  refleksi  =  r),  dan  diserap (faktor absorpsi = a) oleh dinding, plafon dan lantai. Faktor refleksi dinding (rw) dan faktor refleksi plafon (rp) merupakan bagian cahaya yang  dipantulkan  oleh  dinding  dan  langit- langit  /  plafon  yang  kemudian  mencapai bidang  kerja.  Faktor  refleksi  bidang  kerja (rm)  ditentukan  oleh  refleksi  lantai  dan refleksi  dinding  antara  bidang  kerja  dan lantai secara umum, nilai rm = 0,10 (jika rm tidak diketahui, maka diambil nilai rm 0,10). Faktor  refleksi  dinding  /  langit-langit  untuk warna :
- Warna Putih = 0,80 - Warna sangat muda = 0.70 - Warna muda = 0,50 - Warna sedang = 0.30
- Warna gelap = 0,10
b. Indeks Ruang
Rumus: = . ( + )
Keterangan : p = Panjang ruangan (m) l = lebar ruangan (m)
tb = tinggi sumber cahaya diatas bidang kerja (m).
Indeks  ruang  dihitung  berdasarkan dimensi ruangan yang akan diberi penerangan  cahaya  lampu.  Nilai  k  hasil perhitungan  digunakan  untuk  menentukan nilai efisiensi penerangan lampu. Bila nilai k angkanya  tidak  ada  (tidak  tepat)  pada  tabel, maka  untuk  menghitung  efisiensi  (kp) dengan interpolasi:
= − − −
Bila nilai k lebih besar s, maka nilai kp yang diambil adalah K = s, sebab nilai K diatas s, nilai kp -nya hampir tak berubah lagi.
c. Faktor penyusutan/faktor depresiasi
Faktor  penyusutan  (Kd)  menentukan hasil  perhitungan  intensitas  penerangan.  Hal ini disebabkan karena umur lampu; kotoran/debu;  dinding  yang  sudah  lama; adanya pengaruh akibat susut tegangan.

## =
Untuk  memperoleh  efesiensi  penerangan dalam  keadaan  dipakai,  nilai  yang  didapat dari  tabel,  masih  harus  dikalikan  dengan  d. Faktor  depresiensi  ini  dibagi  menjadi  tiga golongan utama yaitu :
- Pengotoran  ringan  (daerah  yang hampir tidak berdebu)
- Pengotoran biasa - Pengotoran  berat  (daerah  banyak debu) Efisiensi pencahayaan juga dipengaruhi oleh penempatan sumber cahaya pada  ruangan  dan  umur  lampu.  Jika intensitas  pencahayaan  lampu  menurun hingga  20%  dibawahnya  maka  perlu  diganti atau  dibersihkan  Oleh  karena  itu  perlu strategi desain pencahayaan dengan memanfaatkan  cahaya  alam  secara  optimal.
Desain  pencahayaan  yang  optimal  meliputi: optimasi  kuantitas  cahaya  langit,  menjaga kenyamanan  visual  dan  menjaga  kesejukan, serta  menghemat  energi  (Harten  P.Van, Setiawan E, 1985: 36-42)

## III. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif  yang  bersifat  ex  post  facto. Dengan demikian ubahan yang ada tidak dikendalikan oleh peneliti tetapi berdasarkan data yang ada.

## B. Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  di  Laboratorium Laboratorim Elektronika dan Mikroprosessor  Jurusan  Teknik  Elektro Univerisitas Tadulako Palu

## C. Teknik Pengumpulan Data
a. Teknik wawancara yaitu melakukan atnya jawab dengan laboran loboratorium tersebut. b. Teknik  Observasi  yaitu  melihat kondisi  instalasi  penerangan  dan mengukur luasan laboratorium
tersebut

## D. Teknik Analisis Data
Adapun  teknik  analisis  data  yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Menghitung  intensitas  cahaya  di dalam laboratorium Elektronika dan
Mikroprosessor b. Menhitung biaya konsumsi energi c. Merancang ulang instalasi pencahayaan dengan memanfaatkan cahaya alam d. Menghitung intensitas cahaya setelah  di  optimasi  dan  menghitung biaya konsumsi energi e. Membandingkan  intensitas  cahaya sebelum  dan  sesudah  instalasi pencahayaan di optimasi.

## IV. PEMBAHASAN

## A. Kondisi Laboratorium Teknik Elektro
Gedung Laboratorium  Teknik Elektro terdiri  dari  8  laboratorium.  Salah  satunya adalah Lab. Elektronika dan Mikroprosessor. Penggunaan  laboratorium  ini  dimulai  dari jam  08.00  sampai  15.00  wita.  Tidak  semua laboratorium  mempunyai  karakteristik  yang baik  untuk  menerima  cahaya  matahari. Hanya  ada  2  laboratorium  yang  mempunyai jendela menghadap ke timur yaitu
Laboratorium Distribusi Tenaga Listrik yang berada  di  lantai  satu  dan  Laboratorium
Elektronika dan Mikroprosessor dilantai dua.
Laboratorium elektronika dan
mikroprosessor  dipilih  karena  lebih  banyak menerima cahaya matahari. Dapat dilihat dari gambar berikut:

## Gambar 2. Denah Jurusan T.Elektro dan
Jurusan T. Mesin FATEK UNTAD
Gambar 3. Letak laboratorium elektronika di lantai 2
B. Instalasi Penerangan dan Stuktur Bangunan Instalasi penerangan pada Laboratorium Elektronika dan
Mikroprosessor  terdiri  dari  50  buah  lampu Fluoresen  40  W  yang  dibagi  dalam  25 luminer,  dipasang  pada  ketinggian 4  m  dan diatur  dengan  4  saklar  seri.  Saklar  1 mengatur lampu 1, 4, 5, 7, 10 dan 11, saklar 2  mengatur  lampu  2,  3,  6.  8,  9,  12  dan  25, saklar  3  mengatur  lampu  13,  14,  16,  17,  19 dan 22, sedangkan saklar 4 mengatur 15, 18, 20, 21, 23 dan 24.

## Gambar 4. Instalasi Penerangan pada Lab.
Elektronika dan Mikroprosessor
Selain  sistem  instalasi  pencahayaan buatan,  struktur  ruangan  juga  berpengaruh terhadap  pengoptimalan  sistem  pencahayaan seperti  luas  ruangan,  besar  jendela,  bentuk ruangan  dan  bentuk  jendela.  Laboratorium Elektronika  dan  Mikroprosessor  mempunyai struktur  ruangan  yang  baik,  ini  dapat  dilihat dari  ukuran  jendela  yang  lebar  sehingga memperbesar  intensitas  cahaya  matahari yang  masuk.  Selain  itu  pemberian  warna putih  yang  cerah  pada  dinding,  langit-langit dan  lantai menunjang refleksi cahaya dalam ruangan.

## C. Intensitas Cahaya
Intensitas  cahaya  pada  laboratorium Elektronika  dan  Mikroprosessor  tersaji  pada tabel berikut:

## Tabel 2. Intensitas cahaya pada
Laboratorium Elektronika dan Mikroprosessor pada jam 12.00 WITA Kondisi Saklar E(lux) 1 2 3 4 1 Off Off Off Off 239 2 Off Off Off On 340 3 Off Off On Off 312 4 Off Off On On 445 5 Off On Off Off 332 6 Off On Off On 349 7 Off On On Off 385 8 Off On On On 440
9 On Off Off Off 360 10 On Off Off On 366 11 On Off On Off 356 12 On Off On On 432 13 On On Off Off 332 14 On On Off On 505 15 On On On Off 569 16 On On On On 680 Catatan: lux > 250, pencahayaan baik; lux <250,  pencahayaan  buruk;  lux  <  500, pencahayaan  sangat  baik  dan  lux  >  500
berlebihan.
Pada  tabel  2  terlihat  pada  saat  lampu semuanya padam  intensitas  cahayanya  239 lux ini  menandakan  bahwa  Palu  disiang  hari intensitas  cahaya  matahari  cukup  baik ditambah  posisi  jendela  yang  menghadap  ke Timur  sehingga  tidak  membutuhkan  banyak pencahayaan buatan. Pada saat saklar 1 dan 2 dinyalakan hanya bagian utara ruangan yang intensitasnya  baik  demikian  juga  saat  saklar 3  dan  4  dinyalakan  hanya  bagian  selatan yang  intensitasnya  baik.  Pada  gambar  4 terlihat  saklar  1  dan  2  melayani  lampu  di bagian  utara  sedangkan  saklar  3  dan  4 melayani lampu bagian selatan.

## D. Analisis Perhitungan Kondisi Sekarang
Tujuan  dari  perhitungan  intensitas pencahayaan  dilakukan  untuk  mendapatkan nilai sesungguhnya sesuai  kondisi  sekarang ini.  Selanjutnya,  hasil  perhitungannya  dapat digunakan  sebagai    perbandingan  dengan hasil  pengukuran  langsung  untuk  dicarikan alternatif  solusi  mendapatkan  hasil  yang optimal. Pertama dihitung indeks bentuk/ruangan  untuk  mengetahui  seberapa besar  kebutuhan  pencahayaan  Laboratorium Elektronika  dan  Mikroprosessor  dengan menggunakan persamaan (5). Dari persamaan indeks ruangan diperoleh k adalah 1,905. Berikutnya dihitung efisiensi pencahayaan,  jika  nilai k yang  didapat  tidak terdapat  pada  Tabel  Efisiensi  Penerangan maka  efisiensi  dapat  ditentukan  dengan interpolasi.  Dari  tabel  Efisiensi  Penerangan, dimana:
k = 1,5
= 0,47 dan
k = 2 =0,52
maka untuk
k = 1,877
efisiensi pencahayaannya adalah:
= 0,47 + 1,905 − 1,5 2 − 1,5 (0,52 − 0,47)

## = 0,4295
Dari persamaan (2) dan persamaan (4) dapat ditentukan  intensitas  cahaya  laboratorium Elektronika dan Mikroprosessor. laboratorium Elektronika dan Mikroprosessor  dengan  25  buah  luminer dimana tiap luminer terdiri dari 2 buah lampu fluoresen  40  Watt  dimana  tiap  lampu memiliki  intensitas  cahaya  3000  lumen maka:
= Φ
dimana: n = jumlah luminer ruangan d = 0,85 (pengotoran ringan)
maka:
= Φ = 273,81 Lux
Dari hasil perhitungan didapatkan nilai intensitas  pencahayaan  273,81  lux,  nilai  ini termasuk  kategori  intensitas  pencahayaan baik.
Setelah  diperoleh  nilai  intensitas pencahayaan  ruang  langkah  berikutnya adalah  menentukan  biaya  konsumsi  energi listrik  satu  tahun.  Data  yang  diperlukan dalam  perhitungan  adalah  tarif  daya  listrik per  kWh,  pemakaian  daya  dalam  1  hari  1 jamnya, pemakaian dalam 22 hari kuliah, dan masa perkuliahan pertahunnya.
Jika diasumsikan masa aktif perkuliahan  8  bulan  pertahunnya  maka penggunaan  energi  listrik  (kWh)  adalah jumlah  lampu  dikali  hari  dikali  jam pemakaian  dikali  daya  lampu  sebagai berikut:
Energi listrik = 50 x (22 x 8) x 1 x 40
= 352 kWh
maka:
Biaya = penggunaan energi listrik (kWh)  biaya per kWh
= 352  Rp. 755 = Rp 265.760

## E. Optimasi Alternatif
Perancangan  instalasi  pencahayaan optimasi  alternatif    dilakukan  dengan melakukan  penambahan  dua  saklar  sakelar yang  berfungsi  untuk pengelompokan  titik- titik lampu sehingga sistem penyalaan lampu terhadap sakelar diatur secara perkolom.
Pengelompokan  titik-titik  lampu  yang dilakukan  adalah  lampu  pada  kolom  1 dihubungkan  pada  sakelar  1  dan  2,  lampu pada  kolom  2  dihubungkan  pada  sakelar 2 dan 4 dan lampu pada kolom 3 dihubungkan pada  sakelar  5  dan  6.  Sehingga  pengaturan sistem instalasi pencahayaan dapat dilakukan sedemikian,  jika  saat  intensitas  pencahayaan pada  kolom  1  kurang  maka  cukup  sakelar  1 dan  2  yang  diaktifkan,  begitu  juga  jika pada kolom  2  dan  3  intensitas  pencahayaannya kurang maka sakelar 3, 4 dan 5, 6 diaktifkan.
Biaya konsumsi listrik selama 1 tahun penggunaan energi listrik (kWh) = jumlah lampu  hari  jam  daya = 32  (22  8)  1  40
=  225,28 kWh
Biaya = penggunaan energi listrik (kWh)  biaya per kWh = 225,28  Rp. 755 = Rp 170.086,4
Tabel 3.Penggunaan daya litrik dan biaya konsumsi listrik Intalasi Jumlah lampu yang menyal a Konsums i Energi (KWh) Biaya (Rp) Sebelu m di optimasi 50 352 265.760 Sesudah di optimasi 32 225,28 170.086, 4 Selisih 95.673,6 Dari  tabel  3  dapat  lihat  penghematan biaya konsumsi listrik mencapai Rp. 95.673,6 per jam atau 36%.

## V. KESIMPULAN
Intensitas pencahayaan pada Laboratorium Elektronika dan Mikroprosessor  adalah  baik,  hanya  saja pemanfaatan cahaya matahari belum
dipertimbangkan  saat  perancangan  instalasi pencahayaan.
Pemanfaatan  cahaya  matahari  untuk pencahayaan  ruangan  memberikan efisiensi pemakaian  energi  listrik  untuk  lampu  dan mengurangi biaya konsumsi listrik hingga 36 persennya.  Pemilihan  lampu  dan  peletakan luminer sangat berpengaruh terhadap kualitas dan  kuantitas  cahaya  yang  diberikan  pada bidang  kerja.  Peletakan  luminer  dianjurkan agar  sejajar  jendela  sehingga  efektifitas sebaran  cahaya  dari  lampu  lebih  tinggi,  dan bidang  kerja  yang  dekat  jendela  dapat ditunjang  oleh  cahaya  alam  agar  dapat menghemat biaya konsumsi listrik.

## DAFTAR PUSTAKA
Harten P.Van, Setiawan, E, 1985, Instalasi Listrik Arus Kuat, Jilid 2,  Percetakan Bina Cipta, Bandung Irianto, Chairul, 2006, Studi Optimasi Sistem Pencahayaan Ruang Kuliah, Jetri, Jakarta Muhaimin, 2001, Teknologi Pencahayaan,
Refika Aditama, Malang Neidle, Michael, 1999, Teknologi Instalasi
Listrik, Erlangga