Abstrak — Daerah  Aliras  Sungai  (DAS)  Cimanuk  merupakan pemasok utama irigasi sawah di daerah Indramayu dan Cirebon, sebagai  daerah  penghasil  padi  utama.  Kabupaten  Indramayu memiliki 31 kecamatan dan 331 desa. Salah satunya adalah Desa Krasak di Kecamatan Jatibarang. Peningkatan jumlah penduduk yang cukup pesat dan kemajuan di berbagai sektor perekonomian,  tidak  diimbangi  dengan  peningkatan  kualitas lingkungan. Sarana pembuangan limbah cair domestik yang ada, berupa penggunaan jamban keluarga bahkan ada yang langsung dibuang ke saluran drainase atau badan air. Berdasarkan survey EHRA,  Desa  Krasak  berada  di  kluster  4  yang  dikategorikan sebagai  area  beresiko  tinggi  dan  rawan  sanitasi.  Sesuai  dengan sasaran  pengembangan  air  limbah  domestik  (MPS  Kabupaten Indramayu)  dibutuhkan  suatu  sistem  pengolahan  terpadu  untuk mengelola  limbah  domestik  dalam  rangka  mencapai  indikator sasaran  berupa  berkembangnya  pembangunan  IPAL  Komunal dan  Sanimas  tahun  2017.  Unit  pengolahan  yang  digunakan berupa Anaerobic Baffled Reactor (ABR). Dilakukan perencanaan pelayanan pengolahan air limbah secara komunal di Desa Krasak dengan menggunakan dua variabel, yaitu aspek teknis dan aspek kelembagaan.  Biaya  yang  dibutuhkan  untuk  membangun  satu sistem instalasi pengolahan air limbah skala komunal sebesar Rp. 518.735.972  dengan  iuran  untuk  biaya  operasional  sebesar  Rp. 5000 perbulan.
Kata  Kunci — Anaerobic  Baffled  Reactor  (ABR),  Indramayu, IPAL Komunal, SPAL

## I. PENDAHULUAN
erdasarkan  survey Environmental  Health  and  Risk Assesment (EHRA), Desa Krasak berada di kluster 4 yang dikategorikan sebagai area beresiko tinggi dan rawan sanitasi. Sesuai  dengan  sasaran  pengembangan  air  limbah  domestik (MPS  Kabupaten  Indramayu)  dibutuhkan  suatu  sistem pengolahan  terpadu  untuk  mengelola  limbah  domestik  dalam rangka  mencapai  indikator  sasaran  berupa  berkembangnya pembangunan IPAL Komunal dan Sanimas tahun 2017.
Limbah  cair  rumah  tangga  atau  limbah  cair  domestik merupakan  air  buangan  yang  berasal  dari  penggunaan  untuk kebersihan yaitu gabungan limbah dapur, kamar mandi, toilet, cucian,  dan  sebagainya  [1].  Komposisi  limbah  cair  rata-rata mengandung bahan organik dan senyawa mineral yang berasal dari sisa makanan, urin, dan sabun. Limbah cair rumah tangga memiliki  karakteristik  umum  berupa  TSS  25-183  mg/l,  COD
100-700  mg/l,  BOD  47-466  mg/l,  dan  Total  Coliforms  56  - 8,03x10 7 CFU/100 ml [2].
Perencanaan  Pelayanan  Air  Limbah  Komunal  ini  meliputi RW 2, RW 3, dan RW 4 dengan luas daerah terlayani sebesar 56 ha dan jumlah KK terlayani sebanyak 672 KK. Digunakan data  primer  yang  berupa  hasil  pengamatan  lapangan  dan  data sekunder  yang  meliputi  studi  pustaka,  dan  pengumpulan  data dari  dinas  terkait.  Parameter  yang  digunakan  berupa  baku mutu air limbah menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.112  Tahun  2003  mengenai  Baku  Mutu  Air  Limbah Domestik.

## II. METODA PERENCANAAN

## A. Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  diperlukan  untuk  mendukung perencanaan ini. Data-data yang diperlukan dalam tugas akhir  ini  berupa  data  primer  dan  data  sekunder,  dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Data Primer
Data  primer  adalah  data  yang  diambil  secara  langsung pada  wilayah  perencanaan.  Data  primer  yang  diambil berupa  foto  kondisi  eksisting  lahan  perencanaan  IPAL, dan peta satelit wilayah perencanaan studi yang diambil dengan program Google Maps dan Google Earth. 2. Data Sekunder
Data  sekunder  adalah  data  yang  diambil  dari  data  yang telah  ada  sebelumnya.  Data  sekunder  yang  digunakan adalah  data  jumlah  penduduk,  data  jumlah  rumah  di Desa  Krasak,  data  sanitasi  Desa  Krasak,  data karakteristik air limbah dan debit air  minum di wilayah perencanaan,peta  resmi  wilayah  perencanaan,  peta topografi  wilayah  perencanaan,  spesifikasi  teknis  SNI, serta  kriteria  perencanaan  dalam  pengelolaan  jaringan penyaluran  air  limbah  komunal,dan Engineering Estimated  Cost Kabupaten  Indramayu  Tahun  Anggaran 2014.  Data-data  tersebut  akan  digunakan  dalam perencanaan pelayanan air limbah komunal Desa Krasak serta  perhitungan  BOQ  dan  RAB  untuk  keseluruhan

## Perencanaan Pelayanan Air Limbah Komunal di Desa Krasak Kecamatan Jatibarang Kota Indramayu
RA Prahastiwi Prameswari, Alfan Purnomo
Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : alfan_p@enviro.its.ac.id
B
sistem dan bangunan yang direncanakan dan pengelolaannya.

## B. Pengolahan Data
Pelayanan  air  limbah  komunal  disesuaikan  berdasarkan kondisi  eksisting  wilayah  perencanaan.  Pada  tahap  ini dilakukan  pelaksanaan  perencanaan  yang  terdiri  dari analisa  dan  pembahasan  dari  data-data  yang  telah diperoleh, perhitungan berdasarkan teori yang digunakan  untuk  mendapatkan  dimensi  saluran  yang akan  direncanakan,  serta  visualisasi  hasil  perhitungan dalam bentuk gambar. Tahap ini terdiri dari : 1. Perhitungan proyeksi penduduk
Jumlah  penduduk  pada  suatu  daerah  merupakan  salah satu  hal  yang  penting  dalam  perhitungan  sistem penyaluran  air  limbah.  Semakin  banyak  penduduk makan  besaran  air  limbah  akan  semakin  besar. Perhitungan  proyeksi  penduduk  menggunakan  data  10 tahun  kebelakang  terhadap  pertumbuhan  penduduk  di Desa  Krasak.  Data  tersebut  kemudian  di  proyeksikan hingga 5 tahun mendatang.
2. Perhitungan debit dan beban air limbah Perhitungan  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  berapa besar debit dan  beban air limbah yang masuk ke badan air  penerima.  Perhitungan  debit  air  limbah  dilakukan menggunakan  asumsi  bahwa  80%  dari  kebutuhan  air minum  akan  menjadi  air  limbah.  Perhitungan  beban  air limbah  yang  masuk  ke  badan  air  penerima  dilakukan dengan  menggunakan  karakteristik  air  limbah  yang diperoleh  dari  studi  pustaka  dikalikan  dengan  debit  air limbah.  Untuk  unit  pengolahan  air  limbah  berupa
Anaerobic Baffled Reactor
(ABR) dilakukan perhitungan mass  balance untuk  mencari  dimensi  unit ABR yang akan dibangun.
3. Perhitungan dimensi dan penanaman sistem penyaluran dan pengolahan air limbah Perhitungan  dimensi  dan  penanaman  saluran  air  limbah dilakukan  dengan  menghitung  perbedaan  elevasi  tanah, slope medan, slope rencana pipa kemudian merencanakan  nilai  d/D  untuk  memperoleh  nilai  Q peak , Q min dan  nilai  Q full .  Untuk  dimensi  unit  ABR,  setelah diperoleh  hasil  perhitungan mass  balance kemudian dilakukan perhitungan dimensi unit ABR dan kedalaman penanamannya di dalam tanah.
4. Perhitungan  volume  penggelontoran  dan  sistem pemompaan
Perhitungan  volume  penggelontoran  dan  daya  pompa dilakukan  untuk  menjaga  agar  influen  air  limbah  dapat masuk  ke  IPAL  dalam  segala  kondisi,  baik  saat  Q peak maupun Q average ataupun  Q min dan  menghindari pengendapan  akibat  nilai  ketinggian  air  minimum  yang tidak memenuhi kriteria rencana.
5. Perhitungan Bill  of    Quantity ,  Rencana  Anggaran Biaya, dan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
Setelah  diperoleh  dimensi  dan  kedalaman  penanaman sistem penyaluran dan pengolahan air limbah, dilakukan perhitungan besaran biaya pembangunan yang dibutuhkan. Dengan
menggunakan Engineering Estimated Cost Kabupaten Indramayu Tahun 2014, akan dihitung juga besaran biaya iuran yang dibutuhkan untuk operasional dan perawatan sistem yang ada.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Proyeksi Penduduk Desa Krasak
Digunakan  data  kependudukan  sepuluh  (10)  tahun  terakhir untuk  memproyeksikan  penduduk  selama  lima  (5)  tahun kedepan  menggunakan  metode  Least  Square.  Hasil  proyeksi penduduk dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1.

## Proyeksi Penduduk Desa Krasak
Tahun Jumlah Penduduk 2004 5421 2005 5457 2006 5494 2007 5521 2008 5570 2009 5610 2010 5319 2011 5342 2012 5640 2013 5605 2014 5552 2015 5561 2016 5571 2017 5581 2018 5591

## B. Data Karakteristik Air Limbah Desa Krasak
Area  pelayanan  sistem  penyaluran  air  limbah  pada perencanaan  ini  meliputi  wilayah  Gorda  dan  Carig.  Jumlah penghuni  rumah  diasumsikan  tiap  1  rumah  dihuni  oleh  3 hingga  4  orang  anggota  keluarga.  Dari  hasil  perhitungan diketahui Q peak total untuk area terlayani sebesar 0,016 m 3 /s dan Karakteristik  air  limbah  diperoleh  dari  studi  literatur  [3] dengan input ditentukan COD = 250 mg/L ; BOD  =  110  mg/L ; TSS= 390 mg/L.

## C. Perencanaan SPAL dan IPAL
Pada pembahasan kali ini, diambil 1 contoh jalur pipa yaitu jalur S 120 – P 1 . Sistem penyaluran air limbah pada perencanaan ini  menggunakan  sistem  konvensional  dimana  terdapat manhole  di  setiap  percabangan  pipa  dan  digunakan  diameter
minimum  100  mm  yang  merupakan  diameter  minimal  yang harus  digunakan  untuk  air  limbah  domestik  sesuai  standar Menteri  Pekerjaan  Umum.    Sesuai  dengan  ketentuan  desain pipa[2] kecepatan minimum dalam pipa 0,6 m/s dan kecepatan maksimumnya  sebesar  2,5  m/s.  Jalur  pipa  S 120 -P 1 dengan Q average kumulatif  sebesar  0,00135  m 3 /detik  dan  Q peak sebesar 0,0045 m 3 /detik.  Luas daerah terlayani 6,54 Ha, dengan faktor infiltrasi 14 m 3 /Ha.hari dan Q infiltrasi sebesar 0,001 m 3 /Ha.hari.Dari hasil penjumlahan Q peak dan Q infiltrasi diperoleh Q total 0,0055  m 3 /detik.  Q min terhitung  sebesar  0,003  m 3 /detik. Nilai  Q min /Q full diplotkan  pada  grafik Hydraulics  Element  for Circular Sewer dan diperoleh nilai dmin/D 0,2. Nilai  d/D  direncanakan  0,8  dengan  Q peak /Q full 0,75  dan V peak /V full 1,15.  Nilai  Q full terhitung  sebsar  0,0057  m 3 /detik  ; Q min /Q full sebesar  0,051  m 3 /detik.    Dari  hasil  perhitungan diperoleh  nilai  diameter  pipa  digunakan  sebesar  140  mm dengan V min 0,6 m/detik, V peak 1,2 m/detik dan h min 0,0028 m. Pada  perencanaan  sistem  penyaluran  air  limbah  Desa  Krasak, digunakan  pipa  jenis  wavin  tipe  D  dengan  diameter  114  mm sebanyak  366  buah  dan  pipa  dengan  diameter  140  mm sebanyak 27 buah.
Gambar 1. Area Pelayanan
Gambar 2. Potongan segmen SPAL
Anaerobic  Baffled  Reactor memiliki  kriteria  perencanaan sebagai berikut [4]: 1)Kecepatan aliran permukaan (V up ) = < 2 m/jam;  2) Organic  Loading (OLR)  =  1-8  kg  COD/m 3 .hari;
3) Hydraulic  Retention  Time (HRT)  =  1,5  jam  –  10  hari;
4) Removal COD  =  65%-90%;  5) Removal BOD  =  70%-95%; 6) Removal TSS  = 85%-90% [5].
.  Luasan  lahan  yang  dibutuhkan  untuk  membangun  ABR dengan panjang 8 m dan lebar 4 m sebesar 32 m 2 .
Unit  proses  pengolahan  air  limbah  yang  digunakan  pada perencanaan  ini  berupa Anaerobic  Baffled  Reactor yang dipilih  karena  murah  dalam  operasional  dan  perawatannya serta memiliki efisiensi yang cukup tinggi.
Gambar. 3. Potongan A-A Anaerobic Baffled Reactor

## D. Bill of Quantity dan Rencana Anggaran Biaya
BOQ ( Bill of Quantity ) adalah perincian jumlah dari seluruh peralatan  dan  perkerjaan  yang  dibutuhkan  di  dalam perencanaan,  sedangkan  RAB  (Rencana  Anggaran  Biaya) adalah  biaya  yang  diperlukan  dalam  pengadaan  peralatan  dan biaya pembayaran tenaga kerja. Perhitungan rencana anggaran biaya  pada  perencanaan  ini  menggunakan Engineering Estimated Cost Kota Indramayu Tahun 2014.
Tabel 2.
RAB Sistem dan Instalasi Penyaluran Air Limbah No. Total Biaya (Rp) 1 SUB TOTAL Pemasangan Pipa Lateral dan Pipa Induk 138,106,128 2 218,968,042 3 155,891,900 4 1,183,140 5 158,096,500 TOTAL BIAYA KESELURUHAN (Rp) 518,888,444

## Jenis Pekerjaan

## SUB TOTAL PENGADAAN & PEMASANGAN MANHOLE

## SUB TOTAL  PEKERJAAN BETON

## SUB TOTAL  PASANGAN BATU DAN PLESTERAN SUB TOTAL  PEKERJAAN PIPA DAN ACCESSORIES
Tabel 3.

## Perhitungan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
Uraian Ke te rangan Jumlah Pengarsipan Rp. 100.000 x 12 120,000.00 Rp Dana Penggantian alat yang rusak Rp. 1.000.000 x12 12,000,000.00 Rp Dana Rp. 500.000 x 12 6,000,000.00 Rp Rp27,720,000.00 5046 m3/bulan
Rp5,493
Iuran Biaya OM pe r bulan
Total Biaya Ope rasional & Total De bit Air Limbah pe r bulan

## V. KESIMPULAN
Pada  perencanaan  pelayanan  air  limbah  komunal  Desa Krasak,  digunakan  pipa  PVC  tipe  D,  diameter  114 mm untuk pipa  servis  yang  menerima  air  limbah  dari  setiap  rumah. Diameter  114-140  mm  digunakan  pada  saluran  pipa  lateral menuju  induk  yang  menuju  ke  IPAL.  Digunakan  juga teknologi  IPAL  berupa  ABR    karena  lebih  murah  dalam  hal konstruksi  dan  operasional,  dan  efesiensi  pengolahan  tinggi, dengan  luasan  lahan  dibutuhkan  sebesar  32  m 2 .  Biaya pembangunan  sistem  penyaluran  dan  instalasi  pengolahan  air limbah untuk Desa Krasak  sebesar Rp. 518.888.444 dan iuran biaya operasional sebesar Rp. 6.000 per KK untuk 1 blok.

## E. Saran
Medan  yang  cenderung  datar  mengakibatkan  penggunaan pompa yang dirasa kurang efisien. Cakupan pelayanan hingga 672 KK dianggap terlalu besar untuk skala komunal sehingga akan  lebih  baik  jika  cakupan  pelayan  diperkecil  sehingga penggunaan pompa mampu diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Puji    dan  Nur  Rahmi.  2009.  ―Pengolahan  Limbah  Cair  Domestik Menggunakan Lumpur Aktif Proses Anaerob‖. Tugas Akhir. Universitas Diponegoro, Fakultas Teknik. Semarang.
[2] Tchobanoglous,  G.,  Burton,  L.F.,  2004.  Wastewater  Engineering: Treatment  and  Reuse.  4 rd edition.  McGraw-Hill  International  Editions. McGraw-Hill, Inc.
[3] Fangyue, Li., Knut, Wichmann., Ralf, Otterpohl., 2009. ―Review of the technological approaches for grey water treatment and reuses‖. Journal Science of Total Environment 407, 11: 3439-3449.
[4] McCarty.,A, Bachmann., Beard, VL., 1985. ―Performance characteristics of anaerobic baffled reactor‖. Journal of Water Research
19, 1 : 99-106.
[5] Sarathai,  Yuttachai.,  Koottatep,  Thammarat.,  Morel,  Antoine.,  2010. ―Hydraulic  characteristics  of  an  anaerobic  baffled  reactor  as  onsite wastewater treatment system‖. Journal of Environmental Sciences 22, 9
: 1319-1326.