Studi Kuantitas Air Buangan Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang
Puti Sri Komala 1 *, Yenni Ruslinda 2 , Juwita Zurienra 3
1,2,3 Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Andalas, Padang
* Koresponden email : putisrikomala@eng.unand.ac.id
Diterima: 8 Maret 2020 Disetujui: 23 Maret 2020

## Abstract
In  this  study,  the  quantity  of  wastewater  from  the  existing  facilities  at  the  Andalas  University  Campus was carried out. The measured wastewater consists of  grey water, black water, and specific wastewater. The wastewater was classified based on its activities, namely dormitories, lecture room, student facilities, offices, religious facilities, cafeterias, sports facilities, laboratories, and campus bus pools. The sampling method  used  was  the  bucket  method.  Grey  water  sampling  was  carried  out  on  regular  days  (Monday- Thursday),  worship  days  (Friday),  and  holidays  (Saturday  and  Sunday),  while  specific  wastewater  and black water were measured on regular days. Peak hours occur at 12.00-14.00 except in the dormitory at 06.00-08.00 and cafeteria at 10.00-11.00. The peak factor of used water ranges from 1.56 to 3.13. From the  measurement  results  obtained  the  wastewater  from  dormitory  wastewater  of  212.8  m 3 /day;  lecture building 491 m 3 /day; student facilities 32.4 m 3 /day; offices 245.4 m 3 /day; worship 50.4 m 3 /day; cafeteria 109.2  m 3 /day;  sports  facilities  8.7  m 3 /day;  laboratory  282  m 3 /day;  corral  27  m 3 /day;  and  pool  bus  34.7 m 3 /day  respectively.  The  total  wastewater  from  Unand  Limau  Manis  Campus  is  1,439.6  m 3 /day.  The wastewater composition consists of, grey water 812.3 m 3 /day (52.67%), specific wastewater 343.8 m 3 /day (23.45%) and 337.5 m 3 /day (23.88%) black water. Keywords : Andalas University, black water, campus facilities, grey water, wastewater quantity

## Abstrak
Pada  penelitian  ini  dilakukan  pengukuran  kuantitas  air  buangan  pada  fasilitas  yang  ada  di  Kampus Universitas  Andalas.  Air  limbah  yang  diukur  terdiri  air  bekas,  air  kotor,  dan  air  buangan  khusus.  Air buangan  diklasifikasikan  berdasarkan  aktivitasnya,  yaitu  asrama,  ruang  perkuliahan,  fasilitas kemahasiswaan, perkantoran/birokrasi, sarana ibadah, kafetaria, sarana olahraga, laboratorium, dan pool bus kampus. Metode sampling yang digunakan adalah bucket method . Sampling air bekas dilakukan pada hari  reguler  (Senin-Kamis),  hari  khusus  (Jumat),  dan  hari  libur  (Sabtu  dan  Minggu),  sedangkan  air buangan  khusus  dan  air  kotor  dilakukan  pada  hari  reguler.  Jam  puncak  terjadi  pada  pukul  12.00-14.00 kecuali di asrama  pukul 06.00-08.00 dan kafetaria pukul 10.00-11.00. Faktor puncak air bekas berkisar pada 1,56–3,13. Dari hasil pengukuran diperoleh debit rata-rata air bekas asrama 212,8  m 3 /hari; gedung perkuliahan 491 m 3 /hari; fasilitas kemahasiswaan 32,4 m 3 /hari; perkantoran 245,4 m3/hari; sarana ibadah 50,4 m3/hari; kafetaria 109,2 m3/hari; sarana olahraga 8,7 m 3 /hari; laboratorium 282 m 3 /hari; kandang 27 m 3 /hari;  pool  bus  34,7  m 3 /hari.  Total  air  buangan  Kampus  Unand  Limau  Manis  adalah  sebesar  1.439,6 m3/hari,  dengan  komposisi  air  buangan  yaitu,  air  bekas  812,3  m 3 /hari    (52,67%),  air  buangan  khusus 343,8 m 3 /hari (23,45%) dan air kotor 337,5 m 3 /hari (23,88%). Kata kunci : air bekas, air kotor, kuantitas air buangan, fasilitas kampus, Universitas Andalas

## 1. Pendahuluan
Universitas  Andalas  (Unand)  dengan  jumlah  sivitas  akademika  sekitar  25.000  orang  merupakan salah  satu  universitas  terbesar  di  Sumatra  Barat  [1].  Universitas  ini  memiliki  berbagai  jenis  aktivitas, yaitu  aktivitas  perkantoran,  perkuliahan,  perniagaan,  rumah  makan/kafetaria,  dan  asrama.  Menurut Keputusan  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  Nomor  68  Tahun  2016,  air  buangan  Kampus  Unand termasuk  dalam  kategori  air  buangan  domestik  [2].  Selain  aktivitas  domestik,  Kampus  Unand  juga memiliki  laboratorium  yang  menghasilkan  air  buangan  dengan  karakteristik  yang  berbeda  dengan  air buangan domestik karena sifatnya yang berbahaya meskipun kuantitas air buangan yang dihasilkan lebih kecil.  Pembangunan  fisik  di  Kampus  Unand  Limau  Manis  saat  ini  terus  berkembang,  terlebih  dengan adanya  perencanaan  pembangunan  rumah  sakit  dan  pemindahan  beberapa  fakultas  ke  kampus  Limau
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Manis.  Sejalan  dengan  perkembangan  tersebut,  kuantitas  air  buangan  yang  dihasilkan  pun  akan meningkat.
Seperti  pada  umumnya  penanganan  limbah  domestik  di  negara  berkembang,  penanganan  limbah domestik  di  Unand  masih menggunakan  sistem  individual  yaitu septic tank . Pengolahan limbah  dengan septik  tank  hanya  digunakan  untuk  mengolah  air  buangan  yang  berasal  dari  air  kotor  ( black  water ), sedangkan  air  yang  berasal  dari floor  drain ,  wastafel,  dan sink dikenal  dengan  air  bekas  ( grey  water ) hanya  dialirkan  begitu  saja  ke  drainase.  Ref.  [3]  melaporkan  bahwa  penyisihan  BOD  dari septic  tank menghasilkan effisiensi sebesar 62,15%, dengan hasil BOD efluent 314,84 mg/L. Meskipun jumlah BOD mengalami penurunan, tetapi masih melebihi standar baku mutu yang ditetapkan KepmenLH  Nomor 68 Tahun 2016 yaitu 100 mg/L. Ref [4] juga mengungkapkan bahwa penyisihan septic tank tipikal berada di rentang 30-50% dengan efluen BOD 118-189 mg/L untuk domestik dan 101-800 mg/L untuk restoran.
Penelitian-penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  konsentrasi  efluen  air  kotor  hasil  pengolahan on-site masih melebihi standar baku mutu, ditambah dengan air bekas yang langsung dibuang ke saluran drainase  juga  berkontribusi  tinggi  terhadap  pencemaran  lingkungan.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  data- data baik kualitas maupun kuantitas air buangan untuk pengelolaan air buangan secara manyeluruh. Data- data  ini  juga  diharapkan  dapat  melengkapi  data-data  yang  diperlukan  untuk  membuat  perencanaan pengelolaan  air  buangan  Kampus  Unand  secara  terpadu.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  dalam penelitian ini dilakukan studi kuantitas air buangan untuk berbagai aktivitas yang ada di Kampus Unand. Penelitian  mencakup  perhitungan  kuantitas  air  bekas  ( grey  water ),  air  buangan  khusus,  dan  air  kotor ( black water ), fluktuasi air bekas, dan faktor puncak air buangan.

## 2. Metode Penelitian

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  dari  bulan  November  sampai  bulan  Desember  2012 yang  berlokasi  di gedung-gedung perkantoran, perkuliahan, laboratorium, fasilitas pencucian bus, kantin, sarana olah raga dan sarana ibadah yang ada di Universitas Andalas (Unand), Padang.

## Klasifikasi Air Buangan
Air buangan yang diukur diklasifikasikan atas empat golongan, yaitu (1) berdasarkan jenisnya, (2) aktivitas gedung, (3) berdasarkan  hari, dan (4) berdasarkan debit. Berdasarkan jenis air buangan terbagi tiga,  yaitu  (1)  air  bekas  ( grey  water )  yaitu  air  buangan  yang  dihasilkan  dari  air  bekas  berwudhu,  cuci piring, floor  drain ,  dan  wastafel;  (2)  air  buangan  khusus  yaitu  air  buangan  yang  mengandung  zat-zat berbahaya,  berasal  dari  laboratorium,  kandang,  dan pool bus  kampus;  dan  (3)  air  kotor  ( black  water ) yaitu air buangan yang berasal dari kegiatan toilet.
Air buangan juga dibagi berdasarkan aktivitas gedung. Dari seluruh gedung yang ada dipilih satu gedung  yang  mewakili  berdasarkan  jumlah  penghuni,  kepadatan  aktivitas,  dan  kemudahan  dalam pengambilan sampel. Berdasarkan survei pendahuluan, ada beberapa gedung dengan outlet air bekas yang tertutup  oleh  saluran  drainase  sehingga  menyulitkan  dalam  pengambilan  sampel.  Lokasi  dan  waktu pengambilan sampel air buangan domestik dapat dilihat pada Tabel 1 .
Penelitian  sebelumnya  telah  dilakukan  di  kawasan  domestik  Padang  Utara  [5],  serta  di  kawasan institusi dan komersil Padang Utara [6]. Dari penelitian ini didapatkan bahwa fluktuasi air buangan setiap harinya tidak berbeda jauh. Dalam penelitian ini pengukuran kuantitas air buangan dilakukan berdasarkan jenis  hari  dengan  pengkategorian,  yaitu  (1)  Hari  regular  (Senin-Kamis)  yang  didefinisikan  sebagai  hari aktif kuliah, tanpa adanya aktivitas khusus seperti sholat Jum’at, (2) Hari khusus (Jum’at) diklasifikasikan sebagai  hari  khusus  disamping  merupakan  hari  aktif  perkuliahan,  juga  terdapat  kegiatan  sholat  Jum’at serta  jam  kerja  yang  lebih  pendek  (3)  Hari  libur  (Sabtu-Minggu)  yang  didefinisikan  sebagai  hari  tanpa adanya kegiatan perkuliahan.
Debit  rata-rata  (q r )  adalah  debit  yang  didapatkan  dari  rata-rata  fluktuasi  air  buangan  selama  jam aktif,  sedangkan  debit  puncak  (q p )  merupakan  debit  tertinggi  dalam  satu  jam.  Pengukuran  debit berdasarkan jenis hari dilakukan hanya untuk menentukan debit air bekas ( grey water ), sedangkan untuk air  buangan  khusus  dilakukan  hanya  satu  hari  pada  saat  adanya  kegiatan  praktikum  yaitu  hari  reguler, demikian juga pengukuran air kotor ( black water ) juga dilakukan satu hari pada hari reguler.
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Tabel 1. Lokasi dan waktu sampling air buangan domestik Sumber Air Buangan Lokasi Terpilih Waktu (WIB) Asrama mahasiswa Menpera I (putri) Menpera II (putra) 00.00 –  23.00 Gedung perkuliahan Gedung D Gedung G 07.00 – 18.00 Fasilitas kemahasiswaan Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) 07.00 – 21.00 Perkantoran/birokrasi Fakultas Peternakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Rektorat 07.00 – 17.00 Sarana ibadah Mesjid Nurul Ilmi 04.00 – 21.00 Kafetaria Business Centre 07.00 – 21.00 Sarana olahraga Gedung Futsal 08.00 – 21.00 Laboratorium Kimia Dasar Bioteknologi Biota sumatra Nutrisi Ruminansia 13.00 – 17.00 Kandang hewan ternak Kandang sapi perah 07.00 & 14.00 Pool bus kampus Pool bus kampus 08.00  – 10.00 Sumber: Hasil pengamatan, 2012

## Prosedur sampling
Sampling dilakukan  dengan bucket  method yang  mengacu  pada  ref.  [7],  yaitu  menampung  air buangan  menggunakan  wadah  berukuran  1-2  liter  tergantung  dari  besarnya  air  buangan  selama  waktu yang ditentukan.

## Air bekas (grey water)
Air bekas dari masing-masing titik sampling ditampung selama 5 menit, kemudian volume air yang tertampung  dalam  rentang  waktu  tersebut  dicatat  setiap  lima  belas  menit  sekali.  Sampling  dilakukan selama jam aktif masing-masing titik sampling . Khusus untuk mesjid, cara sampling diadopsi dari ref. [8] dengan volume air yang digunakan per orang untuk berwudhu. Pertama-tama dipilih 3 orang secara acak, kemudian dicatat lamanya waktu masing-masing berwudhu. Setelah itu tanpa merubah posisi katup kran, air  ditampung  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  dicatat  sebelumnya,  kemudian  volume  air  dihitung. Volume dan waktu yang dibutuhkan dari ketiga orang tersebut dirata-ratakan, nilai ini merupakan jumlah air buangan yang dihasilkan perorang untuk berwudhu di mesjid.

## Air buangan khusus
Air  buangan  dari  aktivitas  laboratorium, pool bus  kampus,  dan  kandang  ditampung  selama  satu hari.  Kemudian  volume  air  dan  lamanya  waktu  pengumpulan  air  buangan  dicatat.    Khusus  untuk laboratorium,  sebelum  ditetapkan  laboratorium  yang  akan  dipilih  terlebih  dahulu  disebarkan  kuesioner yang  mencakup  pertanyaan  mengenai  perkiraan  air  buangan  dalam  satu  hari,  parameter  yang  diperiksa, pereaksi atau zat kimia utama yang digunakan dan pengolahan terhadap limbah cair yang dihasilkan oleh masing-masing  laboratorium.  Laboratorium  dengan  aktivitas  tertinggi  dipilih  menjadi  sampel  yang mewakili laboratorium.
Air kotor (black water )
Kuantitas  air  kotor  ditentukan  berdasarkan  air  bersih  yang  terpakai  oleh  pengguna  saat menggunakan  toilet [5],  sehingga  diasumsikan  bahwa  seluruh  air  yang  dipakai  menjadi  air  buangan. Langkah pertama yaitu menampung air bersih pada bak air yang sudah diketahui volumenya. Kemudian dicatat  jumlah  air  bersih  yang  terpakai  per  orang  dengan  mengurangi  volume  air  bersih  total  dengan volume  sisa  air  yang  terpakai.  Penelitian  dilakukan  selama  satu  hari  pada  hari  reguler  saat  ada penggunaan  toilet.  Sebelum  pengukuran  dimulai  pengunjung  toilet  diinformasikan  bahwa  setiap  orang yang akan masuk agar tidak melakukan kegiatan berwudhu, namun hanya melakukan kegiatan toilet.

## Penentuan kuantitas air buangan Kampus Unand
Kuantitas  air  buangan  Kampus  Unand  merupakan  jumlah  keseluruhan  air  bekas  ( grey  water ),  air buangan khusus, dan air kotor ( black water ). Jumlah air bekas dan air buangan khusus yang didapat dari pengukuran di lapangan dikalikan dengan kapasitas gedung.
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Kuantitas Air Bekas (Grey Water)
Hasil  pengukuran  air  buangan  bekas  adalah  air  limbah  yang  dihasilkan  dari  air  bekas  berwudhu, cuci  piring, floor  drain ,  dan  wastafel.  Air  limbah  ini  dihasilkan  dari  semua  fasilitas  yang  ada  di Universitas Andalas .

## Asrama Mahasiswa
Perbandingan debit air bekas rata-rata asrama mahasiswa Menpera I (putri) dan Menpera II (putra) dapat  dilihat  pada Gambar  1 Debit  air  bekas  hari  libur  pada  asrama  Menpera  I  (putri)  sebesar  0,427 liter/detik dan pada asrama Menpera II (putra) sebesar 0,230 liter/detik lebih sedikit daripada hari reguler dan hari khusus. Hal ini disebabkan karena pada hari libur, sebagian besar mahasiswa pulang ke rumah masing-masing  dan  ada  pula  yang  melakukan  kegiatan  ekstrakurikuler  di  luar  asrama  sepanjang  hari. Debit air bekas rata-rata asrama putri Menpera I yaitu 0,459 liter/detik, lebih besar dibandingkan dengan debit  air  bekas  rata-rata  asrama  putra  Menpera  II  yaitu  0,261  liter/detik.  Hal  ini  disebabkan  mahasiswa putri  memiliki  kebiasaan  menggunakan  air  lebih  banyak  dibandingkan  putra  seperti  yang  terlihat  pada Tabel 2 Rata-rata air bekas untuk kategori asrama adalah sebesar 0,363 liter/detik.
Gambar 1. Debit Air Bekas Asrama Mahasiswa Sumber: Hasil analisis, 2012
Pola  fluktuasi  air  bekas  rata-rata  Asrama  Menpera  I  dan  Menpera  II  selama  24  jam  dapat  dilihat pada Gambar 2 Pola fluktuasi cenderung sama antara kedua asrama. Kegiatan mulai tampak pada pukul 04.00  dan  debit  tertinggi  berada  dalam  rentang  pukul  06.00-07.00  yaitu  1,765  liter/detik  pada  asrama Menpera  I  dan  0,886  liter/detik  pada  asrama  Menpera  II,  kemudian  mulai  menurun  pada  pukul  08.00 karena sebagian besar mahasiswa berada di luar asrama untuk melakukan kegiatan kuliah. Setelah pukul 12.00  jumlah  air  bekas  kembali  meningkat  karena  beberapa  mahasiswa  telah  kembali  ke  asrama.  Air buangan  naik  kembali  pukul  18.00-20.00  karena  mahasiswa  melakukan  aktivitas  mandi  dan  berwudhu untuk melaksanakan sholat maghrib, kemudian setelah pukul 20.00 jumlah air bekas kembali menurun.
Tabel 2 menunjukkan debit air bekas asrama mahasiswa mahasiswa puteri Menpera I dan  asrama mahasiswa putera Menpera II per orang. Debit air bekas perorang pada asrama mahasiswa puteri Menpera I  yaitu  116,294  liter/orang/hari  lebih  banyak  dibandingkan  asrama  mahasiswa  putera  Menpera  II  yaitu 108,950  liter/orang/hari.  Rata-rata  air  bekas  yang  dihasilkan  per  orang  di  asrama  yaitu  112,622 liter/orang/hari.
Debit  rata-rata  air  bekas  asrama  Kampus  Unand  Limau  Manis  per  orang  ini  lebih  rendah  jika dibandingkan dengan debit air buangan rumah tangga pada ref. [5] di Kecamatan Padang Utara kategori rumah tangga, dengan debit rata-rata air bekas untuk kategori rumah tangga adalah 191,75 liter/orang/hari, sedangkan debit air buangan asrama adalah 112,752 liter/orang/hari. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan yang  berbeda  pada  rumah  tangga  domestik  dengan  kegiatan  di  asrama.  Kegiatan  di  rumah  tangga  yang tidak  ada  di  asrama  yaitu  kegiatan  seperti  menyiram  halaman  dan  mencuci  kendaraan,  sehingga  air buangan yang dihasilkan oleh asrama lebih sedikit. Namun dibandingkan dengan penelitian pada ref. [9], kuantitas air bekas per orang di Swedia adalah 66 liter/orang/hari lebih kecil dibandingkan dengan debit air  buangan  Kampus  Unand  Limau  Manis.  Hal  ini  dapat  disebabkan  karena  Swedia  merupakan  negara yang  telah  maju  sehingga  memiliki  kesadaran  dalam  penghematan  air,  sehingga  air  buangan  yang dihasilkan  juga  rendah.  Menurut  ref.  [10],  Swedia  merupakan  salah  satu  dari  10  negara  yang menggunakan  peralatan  hemat  air  ( water-efficient  equipment) seperti water-efficient  washing  machine ,
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 Reguler
Khusus Libur Rata-rata Asrama Menpera I 0,486 0,464 0,427 0,459 Asrama Menpera II 0,268 0,263 0,230 0,261
De b it ( Li ter /d eti k )
low  volume  toilet  flush , water  flow  restrictor  taps ,  dan  tangki  pengumpul  air  hujan.  Alat-alat  ini  dapat menghemat air sekitar 8-10%.
Gambar 2. Perbandingan fluktuasi air bekas asrama mahasiswa Sumber: Hasil analisis, 2012
Tabel 2. Debit air bekas rata-rata asrama mahasiswa Menpera I dan Menpera II per orang Asrama Mahasiswa Penghuni (orang) Debit (Liter/orang/hari) Asrama Mahasiswa Menpera I 341 116,294 Asrama Mahasiswa Menpera II 207 108,950 Rata-rata 274 112,622 Sumber: Hasil analisis, 2012

## Gedung Kuliah Bersama
Aktivitas  pada  gedung  kuliah  bersama  hanya  merupakan  kegiatan  perkuliahan,  sehingga  pola fluktuasi air buangan gedung Kuliah D dan G cenderung sama seperti terlihat pada Gambar 3. Air bekas mulai tampak pada pukul 07.00 yaitu 0,043 liter/detik pada Gedung D dan 0,063 liter/detik pada Gedung G, kemudian cenderung stabil dan meningkat sangat tajam dalam rentang pukul 12.00-13.00 hingga 1,290 liter/detik  pada  Gedung  D  dan  0,696  liter/detik  pada  Gedung  G.  Perbandingan  debit  air  bekas  rata-rata gedung kuliah bersama dapat dilihat pada Gambar 4 .
Gambar 3. Fluktuasi air bekas rata-rata gedung kuliah bersama Sumber: Hasil analisis, 2012
0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 De b it (L it er/d eti k ) Asrama Menpera I (Putri)
Asrama Menpera II (Putra)
07.00- 08.00 08.00- 09.00 09.00- 10.00 10.00- 11.00 11.00- 12.00 12.00- 13.00 13.00- 14.00 14.00- 15.00 15.00- 16.00 16.00- 17.00 17.00- 18.00 Gedung D 0,043 0,293 0,222 0,175 0,202 0,803 1,290 0,256 0,332 0,270 0,037 Gedung G 0,063 0,218 0,113 0,104 0,109 0,450 0,696 0,082 0,376 0,319 0,005
0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200 1,400 Deb it ( L iter /d etik )
Gambar 4. Debit air bekas gedung kuliah bersama Sumber: Hasil analisis, 2012
Debit  air  bekas  rata-rata  gedung  kuliah  bersama  D  yaitu  0,071  lebih  besar  dibandingkan  dengan debit air bekas rata-rata gedung kuliah bersama G yaitu 0,046 liter/detik, sedangkan debit rata-rata adalah sebesar  0,059 liter/detik. Jumlah  air  bekas  yang  dihasilkan  oleh  gedung  kuliah bersama  D  lebih  banyak dibandingkan  dengan  gedung  kuliah  bersama  G,  dikarenakan  pada  saat  jam  puncak,  gedung  kuliah  D lebih  banyak  menghasilkan  air  bekas  dibandingkan  dengan  gedung  G.  Kedua  gedung  ini  memiliki  jam puncak tepat pada waktu pelaksanaan sholat dzuhur. Kapasitas ruang sholat gedung kuliah D yang lebih besar membuat mahasiswa lebih banyak melaksanakan sholat dzuhur di gedung ini dibandingkan dengan di  gedung  G,  sehingga  air  bekas  yang  dihasilkan  dari  kegiatan  berwudhu  di  gedung  D  lebih  banyak dibandingkan gedung G. Dari pengamatan di lapangan, pengunjung ruang sholat di gedung D pada saat sholat  dzuhur  sebanyak  ±  50  orang,  sedangkan  pengunjung  di  gedung  G  hanya  berkisar  20  sampai  30 orang. Berdasarkan jenis hari, debit pada hari khusus yaitu hari Jumat lebih sedikit, yaitu 0,065 liter/detik pada Gedung D dan 0,037 liter/detik pada Gedung G. Untuk kegiatan sholat Jum’at umumnya mahasiswa lebih memilih melaksanakannya di mesjid .
Tabel  3 merupakan  perbandingan  air  bekas  gedung  kuliah  bersama  perorangnya.  Debit  air  bekas perorang  pada  Gedung  D  lebih  banyak,  yaitu  25,456  liter/orang/hari  dibandingkan  Gedung  G,  yaitu 24,821 liter/orang/hari. Dibandingkan dengan SNI 03-7065-2005 air buangan fasilitas pendidikan adalah 32-64  liter/orang/hari  air  buangan  gedung  perkuliahan  kampus  Unand  lebih  kecil  yaitu  25,139 liter/orang/hari [11].
Tabel 3. Debit air bekas gedung kuliah bersama Gedung Kuliah Bersama Debit (liter/orang/hari) Gedung D 25,456 Gedung G 24,821 Rata-rata 25,139 Sumber: Hasil analisis, 2012

## Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM)
Gambar  5 menunjukkan  perbandingan  debit  air  bekas  rata-rata  yang  dihasilkan  perhari berdasarkan  jenis  hari.  Pada  gambar  ini  terlihat  bahwa  air  bekas  yang  dihasilkan  berkisar  0,086-0,114 liter/detik. Debit air buangan hari reguler dengan hari khusus cenderung sama kecuali pada hari libur. Hal ini disebabkan oleh jumlah pengunjung gedung PKM lebih sedikit pada hari libur dibandingkan dengan hari  perkuliahan  biasa.  Debit  rata-rata  air  bekas  untuk  gedung  PKM  adalah  sebesar  0,104  liter/detik (11,315 liter/orang/hari).
Air  buangan  fasilitas  kemahasiswaan  PKM  yang  merupakan  pusat  kegiatan  mahasiswa  dengan berbagai  macam  aktivitas  di  dalamnya,  sehingga  air  buangan  gedung  ini  dibandingkan  dengan  kategori perkumpulan  sosial  yang  menurut    [12]  air  buangannya  27  liter/orang/hari,  maka  hasil  dari  penelitian lebih kecil.
0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 Reguler Khusus
Rata-rata Gedung D (Liter/detik) 0,078 0,065 0,071 Gedung G (Liter/detik) 0,055 0,037 0,046
De b it (L ietr/d eti k )

## Perkantoran
Pola fluktuasi Fakultas Peternakan, FISIP, dan Rektorat cenderung sama, yaitu kegiatan mulai pada pukul 07.00 dan debit puncak terjadi pukul 12.00-13.00 yang merupakan jam istirahat sehingga penghuni gedung melakukan aktivitas makan siang dan berwudhu untuk melaksanakan sholat dzuhur. Debit puncak pada  Fakultas  Peternakan  yaitu  0,102  liter/detik,  FISIP  0,056  liter/detik,  dan  Rektorat  0,268  liter/detik. Setelah pukul 14.00 debit cenderung menurun dan sedikit meningkat pada  pukul 16.00 yang merupakan waktu sholat ashar. Perbandingan fluktuasi perkantoran/birokrasi dapat dilihat pada Gambar 6 .
Gambar 5. Debit air bekas gedung PKM berdasarkan jenis hari Sumber: Hasil analisis, 2012
Gambar 6. Fluktuasi air bekas fasilitas perkantoran Sumber: Hasil analisis, 2012
Debit  air  bekas  rata-rata  Fakultas  Peternakan  yaitu  0,034  liter/detik  lebih  besar  dibandingkan dengan debit air bekas rata-rata FISIP yaitu 0,024 liter/detik, dan rektorat yaitu sebesar 0,078 liter/detik, sehingga  debit  rata-rata  air  bekas  untuk  kategori  perkantoran  adalah  sebesar  0,045  liter/detik.  Hal  ini dapat disebabkan oleh jumlah pegawai rektorat lebih banyak daripada FISIP ataupun Fakultas Peternakan, sehingga jumlah  air  buangan  yang  dihasilkanpun  lebih  besar.  Perbandingan  air  bekas  rata-rata perkantoran dapat dilihat pada Gambar 7 . Tabel  4 merupakan  perbandingan  air  bekas  gedung  kuliah  bersama  perorang.  Air  buangan  per orang  pada  rektorat  sebesar  34,464  liter/orang/hari  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  Fakultas Peternakan maupun FISIP, sedangkan rata-rata air buangan per orang kategori perkantoran adalah sebesar 33,626  liter/orang/detik.  Air  bekas  perkantoran  di  Padang  Utara  berdasarkan    [6]  yaitu  8,35  –  15,99 liter/orang/hari,  jika  dibandingkan  dengan  penelitian  tersebut,  maka  air  bekas  Kampus  Unand  Limau Manis yang dihasilkan per orang lebih banyak. Hal ini dapat disebabkan oleh pemakaian air tidak hanya untuk kegiatan berwudhu, buang air, dan wastafel saja tetapi juga untuk mencuci peralatan makan siang. Namun,  jika  dibandingkan  dengan  air  buangan  perkantoran  di  kota  Bandung  berkisar  antara  40-50 liter/orang/hari [13], maka air buangan perkantoran/birokrasi di Kampus Unand tidak jauh berbeda.
0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 Reguler Khusus
Libur Rata-rata Liter/detik 0,114 0,112 0,086 0,104
De b it (L it er/d eti k ) 07.00- 08.00 08.00- 09.00 09.00- 10.00 10.00- 11.00 11.00- 12.00 12.00- 13.00 13.00- 14.00 14.00- 15.00 15.00- 16.00 16.00- 17.00 Fak Peternakan 0,000 0,039 0,024 0,031 0,016 0,082 0,102 0,035 0,014 0,031 FISIP 0,000 0,038 0,043 0,012 0,027 0,056 0,049 0,004 0,013 0,016 Rektorat 0,054 0,034 0,024 0,027 0,017 0,227 0,268 0,067 0,061 0,001 0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 D ebit R at a- ra ta ( Liter/ de tik)
Gambar 7. Debit air bekas rata-rata fasilitas perkantoran Sumber: Hasil analisis, 2012
Tabel 4. Debit air bekas rata-rata perkantoran Gedung Kuliah Bersama  Kapasitas Gedung (orang) Debit (liter/orang/hari) Fak. Peternakan 174 33,119 FISIP 117 33,295 Rektorat 338 34,464 Rata-rata 210 33,626 Sumber: Hasil analisis, 2012

## Mesjid Nurul Ilmi
Perbandingan  debit  yang  dihasilkan  berdasarkan  jenis  hari  Mesjid  Nurul  Ilmi  dapat  dilihat  pada Gambar  8 .  Air  bekas  yang  dihasilkan  pada  hari  khusus  yaitu  hari  Jum’at  paling  banyak,  yaitu  sebesar 0,060  liter/detik,  sedangkan  debit  rata-rata  air  bekas  untuk  Mesjid  Nurul  Ilmi  adalah  sebesar  0,049 liter/detik.
Gambar 8. Debit air bekas Mesjid Nurul Ilmi berdasarkan jenis hari

## Sumber: Hasil analisis, 2012
Penelitian  lain  pada  mesjid  oleh  ref.  [8]  di  Yaman  diperoleh  sebesar  0,003  liter/detik  (2.600 liter/hari), lebih kecil dibandingkan hasil penelitian pada mesjid Nurul Ilmi Kampus Unand. Air buangan Mesjid  Nurul  Ilmi  Kampus  Unand  yaitu  0,049  liter/detik  (4.233,6  liter/hari).  Penggunaan  air  dalam berwudhu  di  Yaman  yaitu  sebesar  2,7  liter/orang/hari  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  Kampus  Unand Limau  Manis  sebesar  5,4  liter/orang/hari.  Hal  ini  diperkirakan  karena  Yaman  termasuk  negara  yang sebagian  besar  wilayahnya  gurun  pasir,  sehingga  sumber  air  terbatas.  Penelitian  lainnya  oleh  [14]  di mesjid  Kampus  Universitas  Indonesia  mengungkapkan  bahwa  penggunaan  air  untuk  berwudhu  per orangnya  lebih  besar  daripada  mesjid  di  Kampus  Unand  adalah  11,3  liter/orang/hari.  Dalam  proses berwudhu,  keran  biasanya  dibiarkan  mengalir  sehingga  banyak  air  yang  baik  terbuang  dalam  proses tersebut  dan  dapat  dikatakan  bahwa  sekitar  setengah  dari  air  keran  mengalir  langsung  ke  saluran  tanpa kontaminasi [15] [16]. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap kuantitas air buangan yang dihasilkan.
0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 Reguler
Khusus Rata-rata Peternakan 0,038 0,032 0,034 Fisip 0,024 0,023 0,024 Rektorat 0,082 0,074 0,078
De b it (L it er/d eti k ) 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Reguler Khusus
Libur rata-rata Liter/detik 0,054 0,060
0,033 0,049
De b it (L it er/d eti k )

## Kafetaria
Air bekas yang dihasilkan kafetaria pada hari libur, yaitu 0,273 liter/detik lebih besar dibandingkan hari regular  dan  hari  khusus,  karena  pada  hari  libur ini  mahasiswa  melakukan  kegiatan  ekstrakurikuler, yaitu  Bina  Bakat  Minat  dan  Kepemimpinan  (BBMK)  mulai  dari  pukul  08.00-16.00  WIB.  Pada  jam makan siang sampai sore hari mahasiswa lebih makan di kafetaria ini dibandingkan pada saat hari kuliah biasa.  Aktivitas  BBMK  mahasiswa  yang  berpusat  di  gedung  PKM  menjadikan  kafetaria  BC  ramai dikunjungi  pada  jam  makan  siang.  Selain  itu,  kafetaria  BC  merupakan  satu-satunya  kafetaria  yang beroperasi  pada  hari  libur.  Debit  rata-rata  kafetaria  yaitu  0,253  liter/detik.  Perbandingan  debit  antara ketiga jenis hari, dan debit rata-rata dapat dilihat pada Gambar 9.
Gambar 9. Debit air bekas rata-rata Kafetaria BC berdasarkan jenis hari Sumber: Hasil analisis, 2012
Setiap  hari  kafetaria  ini  dikunjungi  sekitar  400  orang  mahasiswa,  sehingga  air  buangan  yang dihasilkan  perpengunjung  adalah  54,648  liter/orang/hari.  Dibandingkan  dengan  hasil  penelitian  air buangan  kategori  restoran  kecil  di  Padang  Utara  [6]  yaitu  91,53-160,14  liter/orang/hari,  maka  debit  air buangan  kafetaria  BC  lebih  kecil.  Kegiatan  persiapan  memasak,  pencucian  dan  fasilitas  lainnya  di restoran dibandingkan dengan kafetaria yang berbeda menyebabkan pemakaian air di restoran lebih besar dibandingkan dengan kegiatan di kafetaria, sehingga air buangan yang dihasilkan pun lebih besar.

## Gedung Futsal
Air  bekas  yang  dihasilkan  gedung  futsal  pada  hari  libur  adalah  yang  paling  banyak,  yaitu  0,082 liter/detik,  karena  pada  hari  libur  ini  lebih  banyak  mahasiswa  yang  berlatih  futsal.  Rata-rata  air  bekas yang  dihasilkan  gedung  futsal  adalah  0,078  liter/detik.  Debit  air  bekas  gedung  futsal  dapat  dilihat  pada Gambar  10 .  Air  buangan  yang  dihasilkan  perpengunjung  adalah  20,39  liter/orang/hari.  Jika dibandingkan  dengan  kategori  perkumpulan  sosial  menurut  [12]  menghasilkan  air  buangan  27 liter/orang/hari tidak jauh berbeda dengan hasil yang diperoleh pada penelitian ini.
Gambar 10. Debit air bekas gedung futsal berdasarkan jenis hari Sumber: Hasil analisis, 2012

## Kuantitas Air Buangan Khusus
Kategori air buangan khusus adalah air limbang yang berasal dari air limbah laboratorium, kandang hewan dan pool bus kampus. Air limbah dari kegiatan ini mempunyai karakteristik yang berbeda dari air
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 Reguler Khusus
Libur Rata- rata Liter/detik 0,241 0,220 0,273 0,253 D eb it ( L iter /d etik ) 0,0110 0,0115 0,0120 0,0125 0,0130 0,0135 0,0140 Reguler
Khusus Libur Rata-rata Liter/detik 0,0122 0,0120 0,0137 0,0126
Deb it ( L iter /d etik )
limbah grey dan black  water yang  berasal  dari  kegiatan fasilitas lainnya  yang  berada  di  kampus  Unand yang termasuk kategori air limbah domestik.

## Laboratorium
Air  buangan  yang  berasal  dari  laboratorium  merupakan  limbah  sisa  praktikum  dan  hasil  bilasan pencucian alat-alat praktikum. Pada Gambar 11 dapat dilihat perbandingan air buangan yang dihasilkan oleh  laboratorium.  Debit  rata-rata  air  buangan  laboratorium  sebesar  327  liter/hari,  dengan  debit  paling besar  yaitu  yang  dihasilkan  Laboratorium  Biota  Sumatra  sebesar  532  liter/hari,  sedangkan  yang  paling sedikit adalah Laboratorium Bioteknologi sebesar 126,4 liter/hari.
Gambar 11. Debit air buangan laboratorium Sumber: Hasil analisis, 2012
Laboratorium  Biota  Sumatra  merupakan  laboratorium  dengan  aktivitas  paling  padat  sehingga banyak memakai air ketika pencucian alat. Laboratorium Bioteknologi menghasilkan air buangan paling sedikit  ketika  melaksanakan  praktikum  dikarenakan  alat-alat  yang  digunakan  pada  praktikum  dalam ukuran  kecil,  sedangkan  bahan-bahan  yang  digunakan  dalam  jumlah  sangat  sedikit,  sehingga  air  yang digunakan untuk pencucian juga lebih sedikit dibandingkan dengan ketiga laboratorium lainnya.
Laboratorium di Kampus Unand Limau Manis memiliki jumlah staf rata-rata 2 orang, sehingga air buangan  yang  dihasilkan  adalah  163,500  liter/staf/hari.  Menurut  Ref.  [12],  jumlah  air  buangan laboratorium adalah 120 liter/staf/hari. Jumlah air buangan laboratorium di Kampus Unand Limau Manis tinggi.  Hal ini disebabkan oleh  kegiatan  di  dalam  laboratorium  yang  padat tidak  hanya  oleh  praktikum, tetapi juga padat dengan adanya aktivitas penelitian oleh mahasiswa yang menjalani tugas akhir kuliah.

## Kandang
Jumlah air buangan yang dihasilkan kandang pada pagi dan siang hari berbeda ( Tabel 5 ). Kegiatan pembersihan  di  siang  hari  lebih  lama  daripada  pagi  hari  karena  pada  siang  hari  dilakukan  pembersihan secara menyeluruh. Pada pagi hari hanya dilakukan pemandian hewan ternak, sedangkan pada siang hari tidak hanya dilakukan pemandian hewan ternak, tetapi juga kandang dibersihkan. Oleh karena itu, pada siang  hari jumlah  air  buangan  yang  dihasilkan  lebih banyak  yaitu  16.156,8  liter/hari  dibandingkan  pagi hari yaitu 5.443 liter/hari). Air buangan rata-rata yang dihasilkan kandang dalam satu hari adalah sebesar 10.800 liter/hari.
Tabel 5. Jumlah air buangan kandang sapi perah Waktu Lama Debit Air Buangan Pembersihan liter/detik liter/hari Pagi 1 jam 0,063 5.443,2 Siang 3 jam 0,187 16.156,8 Rata-rata 0,125 10.800 Sumber: Hasil analisis, 2012

## Pool Bus Kampus
Berdasarkan  keterangan  dari  petugas pool bus  kampus,  setiap  harinya  jumlah  rata-rata  bus  yang dicuci adalah 2 buah bus. Pool bus kampus dapat digolongkan dengan kegiatan bengkel. Pada penelitian yang  dilakukan  oleh  Ref.  [6],  di  Padang  Utara  diperoleh  jumlah  air  buangan  aktivitas  bengkel  adalah 108,48 liter/hari, sedangkan air buangan pool bus Kampus Unand Limau Manis adalah 1.987,2 liter/hari. Air  buangan  yang  dihasilkan pool bus  Kampus  Unand  Limau  Manis  sangat  tinggi  dibandingkan
0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 Kimia Dasar Bioteknologi Biota
Sumatra Nutrisi Ruminansia rata-rata Liter/hari 364,0 126,4 532,0 285,6 327,0 De b it (Liter /h a ri)
penelitian tersebut karena aktivitas di dalamnya terkonsentrasi pada pencucian bus dengan ukuran volume yang  lebih  besar  dari  kendaraan  biasa.  Sementara  itu,  bengkel  di  Padang  Utara  penanganannya  pada kendaraan  biasa  yang  ukurannya  lebih  kecil  dibandingkan  bus,  dan  penanganan  tidak  terfokus  ke pencucian  melainkan  pada  perbaikan  mesin. Gambar  12 .  menunjukkan  fluktuasi  air  buangan  yang dihasilkan pool bus  kampus,  dengan  air  buangan  setiap  hari  hampir  sama  berkisar  1.382,4-2.505,6 liter/hari. Hal ini disebabkan jumlah dan tipe bus yang dicuci setiap hari juga hampir sama.
Gambar 12. Fluktuasi air buangan pool bus kampus Sumber: Hasil Analisis

## Kuantitas Air Kotor (Black Water)
Kuantitas air kotor ditentukan berdasarkan data pemakaian air bersih untuk kegiatan toilet dengan mengasumsikan  bahwa  seluruh  air  yang  dipakai  menjadi  air  buangan.  Dari  hasil  pengukuran  diperoleh debit  air  kotor  sebesar  14,6  liter/orang/hari.  Dibandingkan  dengan  data  [18]  bahwa  kapasitas  air  untuk menggelontor toilet adalah 6–23 liter/orang/hari, maka hasil penelitian ini berada dalam rentang tersebut. Nilai ini juga berada pada kisaran penelitian [6] yaitu 1-30 liter/orang/hari.
Pada Gambar  12, dapat dilihat bahwa pemakaian air untuk toilet paling banyak adalah pada saat pukul  11.00-13.00  WIB  yaitu  mencapai  52,4  liter,  karena  waktu  ini  merupakan  waktu  istirahat perkuliahan, sehingga banyak pengunjung toilet pada jam ini.
Gambar 12. Fluktuasi air kotor Kampus Unand Sumber: Hasil analisis, 2012

## Rekapitulasi Air Buangan Total
Rekapitulasi  debit  air  buangan  Kampus  Unand  Limau  Manis  merupakan  penjumlahan  air  bekas ( grey water ), air buangan khusus, dan air kotor ( black water ). Tabel  6 merupakan rekapitulasi debit air buangan  total  Kampus  Unand  Limau  Manis.  Debit  air  buangan  rata-rata  yang  didapatkan  dari  masing- masing  kategori  sumber  air  buangan  dikalikan  dengan  kapasitas  pengunjung  di  masing-masing  gedung tersebut.
Debit  total  air  buangan  Kampus  Unand  Limau  Manis  adalah  sebesar  1.439  m 3 /hari,  dengan  rata- rata  air  buangan  per  orangnya  adalah  65,780  liter/orang/hari,  jika  diperkirakan  80%  sivitas  akademika berada di kampus Unand. Jika kuantitas air buangan tersebut dibandingkan dengan kebutuhan air bersih
0,000 500,000 1000,000 1500,000 2000,000 2500,000 Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Rata- rata liter/hari 2494,503 1846,148 2405,535 1761,160 1422,960 1986,061
De b it (L it er/h ari) 07.00 - 08.00 08.00 - 09.00 09.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 Volume (Liter) 12,5 7,4 22,9 16,2 52,4 48,4 23,6 7,5 27,5 0 10 20 30 40 50 60 V o lu m e (L ietr)
menurut  SNI  03-7065-2005  yaitu  80  liter/orang/hari,  maka  rasio  air  buangan  Kampus  Unand  adalah sebesar 88,75%. Rasio ini tergolong tinggi, karena menurut ref. [18] rasio air buangan yaitu berkisar 50- 80% dan menurut Ref. [17], rasio air buangan berkisar 60-90%.
Pada Gambar  13 dapat  dilihat  bahwa  air  bekas  merupakan  penyumbang  air  buangan  terbesar dibandingkan dengan air buangan khusus maupun air kotor yaitu 52,65%, sedangkan air buangan khusus 23,88% dan air kotor 23,45% dari total air buangan yang dihasilkan Kampus Unand Limau Manis. Nilai ini tidak jauh berbeda dengan penelitian di kota-kota Amerika Utara bahwa perbandingan antara air bekas dengan  air  kotor  yaitu  73,3%  dan  26,7%  [19]  dan  di  kawasan  domestik  Irlandia  sebesar  73%  dan  27% [20].
Tabel 6. Rekapitulasi air buangan Kampus Unand Air Buangan Jenis Fasilitas Kapasitas Air Bekas Air Kotor Air Buangan Total Jumlah Unit L/u/hari L/hari L/o/hari L/hari L/hari m 3 /hari Air Bekas Asrama 1671 Orang 112,752 188.408 14,6 24.396 212.805 212 Gedung Kuliah Bersama 12358 Orang 25,139 310.662 14,6 180.426 491.089 491 Gedung PKM 1250 Orang 11,315 14.144 14,6 18.250 32.394 32 Perkantoran/bir okrasi 5090 Orang 33,626 171.158 14,6 74.314 245.472 245 Mesjid 2520 Orang 5,4 13.608 14,6 36.792 50.400 50 Kafetaria 2520 Orang 54,648 137.712 - - 137.712 137 Futsal 250 Orang 20,39 5.097 14,6 3.650 8.747 8 Air Buangan Khusus Laboratorium 1725 Orang 163,5 282.037 - - 282.037 282 Kandang 20 Ekor 1350 27.000 - - 27.000 27 Pool Bus Kampus 35 Buah 993,031 34.756 - - 34.756 34 Total 1.439.386 1.439 Sumber: Hasil analisis, 2012
Gambar 13. Komposisi air buangan Kampus Unand
Sumber: Hasil analisis, 2012

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  diperoleh  debit  air  buangan  Kampus  Unand  Limau Manis yang dihasilkan adalah 1.439,37 m 3 /hari dengan rata-rata air buangan perorangnya adalah 65,780 liter/orang/hari.  Komposisi  air  buangan  terbesar  berasal  dari  air  bekas  ( grey  water )  52,67%,  sedangkan persentase air buangan khusus adalah 23,45% dan air kotor ( black water ) adalah 23,88%. Sebagian besar air buangan berasal dari gedung perkuliahan, perkantoran dan laboratorium . Jam puncak umumnya terjadi pada  pukul  12.00-14.00,  kecuali  pada  kafetaria  pada  pukul  10.00-11.00  dan  asrama  pada  pukul  06.00- 08.00. Jam puncak dipengaruhi oleh waktu-waktu beribadah dan persiapan menjelang dilakukannya suatu aktivitas  kegiatan.  Debit  puncak  diperoleh  sebesar  0,022  liter/detik  –  1,291  liter/detik dengan  faktor puncak air buangan berkisar pada 1,567–3,131.
5. Referensi
[1] Peraturan Rektor Universitas Andalas No.13. 2016. Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas 2015-2019 .
[2] Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia.  2016. PermenLH  68  Tahun 2016 - Baku Mutu Air Limbah Domestik .
52,67%
23,88%
23,45% Air Bekas (Grey Water) Air Buangan Khusus Air Kotor (Black Water)
kalimantan.menlhk.go.id/index.php/public/page/download/1162.
[3] Leni,  “Karakteristik  Air  Buangan  Kampus  Universitas  Andalas  (Unand)  Limau  Manis,  Padang,” Tugas Akhir Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Andalas, 2013.
[4] Eliasson, John, Rule Development Committee Issue Research Report:Septic Tank Effluent Values , Washington State Department of Health, 2004.
[5] Vonalia, T, “Estimasi Kuantitas Air Buangan Domestik Kecamatan Padang Utara Kategori Rumah Tangga. Padang.” Tugas Akhir Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Andalas, 2003.
[6] Komala,  Puti  Sri,  Budhi  Primasari,  Army  Kirana,  and  Fitria  Sari.  “Penentuan  Kuantitas  Air Buangan Fasilitas Institusi Dan Komersil Kecamatan Padang Utara Kota Padang.” TeknikA 19(1): 26–36, 2012.
[7] Devotta,  Sukumar,  National  Environmental  Engineering  Research  Institute Greywater  Reuse  in Rural Schools, Guidance Manual, 2007.
[8] Al-Mughalles,  M.  Hasan,  Rakmi  Abdul  Rahman,  Fatihah  Binti  Suja',  and  Sharifah  Mastura  Syed Abdullah,  “Mosque  Greywater  Quantity  in  Sana’a,  Yemen,” Electronic  Journal  of  Geotechnical Engineering , 17 K (Bank): 1593–1603. 2012, 2008.
[9] Palmquist, Helena, and Jörgen Hanæus. “Hazardous Substances in Separately Collected Grey- and Blackwater from Ordinary Swedish Households.” Science of the Total Environment 348(1–3): 151– 63. 2005.
[10] Millock,  Katrin,  and  Céline  Nauges.  “Household  Adoption  of  Water-Efficient  Equipment:  The Role  of  Socio-Economic  Factors,  Environmental  Attitudes  and  Policy.” Environmental  and Resource Economics 46(4): 539–65. 2010.
[11] Standar  Nasional  Indonesia,  “Tata  Cara  Perencanaan  Sistem  Plambing.” Standar  Nasional Indonesia (SNI)-03-7065-2005 .
[12] Morimura dan Noerbambang, Perancangan Dan Pemeliharaan Sistem Plambing . Edisi 4, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
[13] Va,  Vandith,  “The  Fluctuation  of  Domestic  Wastewater  Discharged  From  Office  Building,” International Journal of GEOMATE , 17(59), 2019.
[14] Rahmawati, Indah, “Analisis Efisiensi Pemanfaatan Air Untuk Berwudhu (Studi Kasus : Mushola Gedung Departemen Teknik Sipil UI),” Universitas Indonesia, 2009.
[15] Zaied, Roubi A, “Water Use and Time Analysis in Ablution from Taps,” Applied  Water  Science 7(5): 2329–36, 2017.
[16] Bahagia,  dan Muhammad  Nizar.  “Analisis  Pengelolaan  Air  Bekas Wudhu’ Jamaah  Mesjid Jamik Lambaro Kabupaten Aceh Besar.” Serambi Engineering , III(1), 2018
[17] Tchobanoglous,  George  Burton,  Franklin  Stensel,  and  H.  David  Louis, Wastewater  Engineering: Treatment Disposal Reuse , 4 th Edition. McGraw-Hill Education, 2003.
[18] Davis,  Mackenzie  L, Water  and  Wastewater  Engineering:  Design  Principles  and  Practice . McGraw-Hill Companies, Inc, 2010.
[19] Schneider,  Lynn. Rule  Development  Committee  Issue  Research  Report:  Greywater  Reuse  in Washington State . Washington State Department of Health, 2009.
[20] Li,  Zhe,  Fergal  Boyle,  and  Anthony  Reynolds,  “Rainwater  Harvesting  and  Greywater  Treatment Systems for Domestic Application in Ireland,” Desalination 260(1–3): 1–8, 2010.