## PERENCANAAN JARINGAN AIR BERSIH DESA JLAMPRANG WONOSOBO
Eviyani 1)
1) Teknik Sipil, Universitas Sains Al-Qur’an
Email : eviyani70@gmail.com 1)

## ABSTRAK (Times New Roman 11, spasi 1)
Ketersediaan  air  bersih  sangat  berpengaruh  bagi  kehidupan  manusia.  Desa  Jlamprang  Kecamatan Wonosobo merupakan desa yang memiliki kontur tanah berbukit. Di desa jlamprang ketersediaan air bersih masih  belum  memenuhi  tingkat  kebutuhan  warga,  sebagian  masyarakat  menggunakan  pipa  dari  PDAM, tingginya tarif langganan bulanan menjadi beban bagi masyarakat yang menggunakan jaringan pipa PDAM. Sehingga masih perlu direncanakan sistem distribusi air bersih dengan perpipaan di desa Jlamprang. Untuk distribusi jaringan air direncanakan menggunakan sistem gravitasi. Untuk merencanakan sebaran jaringan air bersih diperlukan data yang valid antara lain: keadaan umum perencanaan, keadaan sumber air, jumlah debit, jarak, elevasi dan jumlah penduduk. Debit mata air diperoleh dengan metode apung, pengukuran ketinggian dan jarak menggunakan GARMIN dan meteran, sedangkan data jumlah penduduk diperoleh dari Kelurahan Jlamprang. Sumber mata air tersebut diambil dari mata air Desa Pesindon, Mojotengah. Debit rencana yang disalurkan ke Desa Jlamprang sebesar 6,23 lt / detik dari waduk mampu memenuhi kebutuhan air penduduk hingga  15  tahun  yaitu  pada  tahun  2033  dengan  jumlah  penduduk  6.752  jiwa.  Perencanaan  jaringan  pipa distribusi sepanjang ± 2 km menggunakan pipa PVC dengan diameter yang disesuaikan dengan kebutuhan debit aliran. Sistem jaringan air bersih menggunakan sistem drainase gravitasi dengan memanfaatkan elevasi, mata air berada pada ketinggian ± 967 sedangkan untuk dusun Wonobungkah berada pada elevasi ± 884, dan untuk dusun Jlamprang berada pada elevasi ± 847. . Anggaran yang dibutuhkan dalam perencanaan ini adalah Rp. 3.026.563.000,00 (Tiga Miliar Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
Kata Kunci : Air, Distribusi, Debit.

## ABSTRACT
The availability of clean water is very influential for human life. Jlamprang village, Wonosobo district is a village that has a contour of hilly land. In the Jlamprang village, the availability of clean water still does not meet the level of residents' needs, some of the people used pipelines from the PDAM, the high tariff for monthly subscription is a burden for the people that using PDAM pipelines. So it still needs to be planned for a clean water distribution system with a pipeline in Jlamprang village. For the distribution of water networks it is planned to use a gravity system. To plan the distribution of clean water networks, valid data are needed, among others: general state of planning, state of water resources, amount of discharge, distance, elevation and population. The discharge of the springs was obtained by the floating method, measurements of elevation and distance were obtained using GARMIN and meter, while data on population numbers were obtained from the  of  Jlamprang  village.  The  source  of  the  spring  is  taken  from  the  spring  of  the  village  of  Pesindon, Mojotengah. Debit plans channeled to Jlamprang Village at 6.23 lt / sec from the reservoir are able to meet the  water  needs  of  the  population  for  up  to  15  years,  namely  in  2033,  with  a  population  of  6752  people. Planning the distribution pipeline network along ± 2 km using PVC pipe with a diameter that is adjusted to the  needs  of  the  flow  of  discharge.  The  clean  water  network  system  uses  a  gravitational  drainage  system utilizing elevation, the springs are at an altitude of ± 967 while for the hamlet of Wonobungkah it is at ± 884 elevation, and for the hamlet of Jlamprang it is at ± 847 elevation. . The budget needed in this plan is Rp. 3,026,563,000.00 (Three Billion Twenty-Six Million Five hundred and Sixty Thousand Rupiahs).
Keywords: Water, Distribution, Debit.

## 1. PENDAHULUAN
Air  yang  dikaruniakan  oleh  Allah  SWT merupakan  kekayaan  alam  yang  harus dimanfatkan  sebagai  sarana  hidup.  Dalam kehidupan sehari-hari manusia dapat menentukan  jumlah  air  bersih  yang  berguna untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari ada beberapa macam  sumber  air  yang  bisa  dimanfaatkan yaitu air laut, air hujan, air tanah dan mata air.
Ketersediaan air bersih sangat berpengaruh bagi  kehidupan  manusia.  Pengaruh  dari ketersediaan  air  bersih  tidak  hanya  pada kebutuhan  rumah  tangga,  tetapi  berpengaruh pada sektor sosial, ekonomi, maupun fasilitas umum,  seiring  dengan  tingkat  pertumbuhan penduduk.  Kebutuhan  air  bersih  akan meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan  penduduk.  Ketersediaan  air bersih  masih  belum  memenuhi  tingkat kebutuhan  warga,  sehingga  perlu  adanya upaya dalam pengembangan sistem pendistribusian  air  bersih.  PDAM  mampu menjangkau banyak desa dan memiliki hampir seluruh titik sumber air di Indonesia.
Desa  Jlamprang,  Kecamatan  Wonosobo, Kabupaten  Wonosobo  merupakan  desa  yang memiliki kontur tanah perbukitan. Di desa ini sebagian  masyarakat  menggunakan  jaringan pipa  dari  PDAM  dengan  membayar  meteran setiap bulanya. Kebutuhan air khususnya pada tarif bayar PDAM yang masih tinggi menjadi beban  bagi  warga.  Dari  keterangan  warga setempat  air  PDAM  sering  terjadi  sistem bergilir disetiap musim kemarau dan aliran air sangat kecil terjadi disetiap pagi antara pukul 06-00 s/d 09.00 WIB dikarenakan banyaknya warga yang mengunakanya.
Dari  permasalahan  warga  di  atas,  maka dapat  dilihat  bahwa  layanan  distribusi  air bersih  yang  ada  tidak  dapat  menunjang kebutuhan  air  sehari-hari  penduduk  Desa Jlamprang.  Sehingga  perlu  direncanakan sistem  distribusi  air  bersih  dengan  jaringan pipa di Desa Jlamprang, Kecamatan
Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. 2. METODE
Tahapan  penelitian  diajukan  pada  diagram alir berikut:
Gambar 1. Tahapan Penelitian

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perencanaan Proyeksi Jumlah Penduduk
Pn = Po (1+r)ⁿ
Keterangan: Pn : jumlah penduduk tahun n Po :  jumlah  penduduk  2018  yaitu  4871 jiwa r : pertumbuhan penduduk n : tahun perencanaan
Tabel 1 Proyeksi Kependudukan dengan rumus rasio No  Tahun  Jumlah Penduduk (jiwa) Rasio r = (selisih jumlah penduduk)x 100 jumlah penduduk 1 2016 4613 r = ( 4783−4613)𝑥 100 4613 = 170 𝑥 100 4613 = 3,69% 2 2017 4783 r =
( 4871−4783)𝑥 100 4783 = 88 𝑥 100 4783 = 1,84%
3 2018 4871 r =
( 4960−4871)𝑥 100
4871 = 89 𝑥 100 4871 = 1,83%
4 2019 4960 r =
( 5050−4960)𝑥 100
4960 = 90 𝑥 100 4960 = 1.82% 5 2020 5050 6 2021 5143 r
= ( 5143−5050)𝑥 100 5050 = 93 𝑥 100 5050 = 1,84%
Jumlah 11,02 %
Jadi, rasio pertumbuhan penduduk rata-rata yaitu:
r = 11,02% 5 = 2,20%
maka  dengan  pertumbuhan  penduduk sebesar  2,20  %  akan  diperoleh  besarnya jumlah penduduk yaitu:
➢ Proyeksi pertumbuhan penduduk
selama 5 tahun (tahun 2023) Po = 4871 jiwa (tahun 2018)
n = (2023- 2018)= 5 r = 2,20% Pn = Po (1+r)ⁿ P5 = 4871 (1+2,20% ) 5 P5 = 4871 (1+0,022 ) 5 P5 = 5430,92 jiwa
≈ 5431 jiwa
➢ Proyeksi pertumbuhan penduduk selama 10 tahun (tahun 2028)
Po = 4871 jiwa (tahun 2018)
n = (2028- 2018)= 10 r = 2,20% Pn = Po (1+r)ⁿ P5 = 4871 (1+2,20% ) 10 P5 = 4871 (1+0,022 ) 10 P5
=6055,19jiwa ≈ 6056 jiwa
➢ Proyeksi pertumbuhan penduduk selama 15 tahun (tahun 2033) Po = 4871 jiwa (tahun 2018) n = (2033- 2018)= 15 r = 2,20% Pn = Po (1+r)ⁿ P5 = 4871 (1+2,20% ) 15 P5 = 4871 (1+0,022 ) 15 P5 = 6751,20 jiwa ≈ 6752 jiwa

## Proyeksi Kebutuhan Air Bersih
Untuk memenuhi kebutuhan air penduduk desa Jlamprang maka debit air yang mengalir  dari  mata  air  harus  mencukupi besarnya  kebutuhan  air  yang  ada,  maka pengukuran  debit  aliran  dilakukan  langsung dilokasi.  Pengukuran  debit  aliran  yang dilakukan  adalah  dengan  metode  apung. (Abdussalam, 2018)

## Pengukuran Debit
Pengukuran debit air dengan metode apung:
a. Alat dan bahan
1. Alat tulis digunakan untuk mencatat hasil pengukuran.
2. Botol untuk membuat pelampung.
3. Stopwatch untuk menghitung waktu pelampung berjalan.
4. Meteran untuk mengukur lebar sungai dan panjang pelampung masuk ke dalam air.
b. Langkah kerja dengan metode apung:
1. Siapkan  alat  dan  bahan  yang dibutuhkan.
2. Menentukan  panjang  sungai  yang akan  diukur  debitnya  dengan memiliki panjang ± 10m.
3. Menandai  panjang  sungai  dengan tali.
4. Mengukur  lebar  dan  kedalaman sungai.
5. Membuat pelampung dari botol.
6. Melepaskan  pelampung  dari  titik awal  sampai  ke  titik  akhir  yang sudah diberi tanda.
7. Mencatat  waktu  yang  diperlukan pelampung  untuk  mencapai  titik akhir dengan menggunakan
stopwatch.
8. Ulangi  3  kali  untuk  memperoleh hasil yang akurat.
c. Perhitungan waktu pengukuran
Tabel 2 Pengukuran debit No  Pengukuran  Waktu (detik) Volume (m/dt) 1 P1 26 0,39
2 P2
25 0,4 3 P3 28 0,36 Jumlah 1,15 d. Debit mata air Dari  hasil  pengukuran  diatas,  bisa dihitung besarnya debit yang mengalir yaitu:
Diketahui: Panjang sungai: 10 meter Kedalaman sungai : 38 cm Lebar suugai: 2,5 m
Kedalaman pelampung:4,5 cm
1. Menghitung luas penampang A = lebar sungai x kedalaman sungai
= 2,5 m x 0, 38 m
= 0,95 m²
2. Menghitung koefisien pelampung
α = 𝐾𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢𝑛𝑔 (ℎ)
𝑘𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑚𝑔𝑎𝑖  (𝑑)
α = 4,5 𝑐𝑚 38 𝑐𝑚 = 0,119
K   = 1- 0,116 ( √1 −  𝛼 − 0,1 ) = 1- 0,116 ( √1 −  0,119 − 0,1 ) =1- 0,116 ( √0,781 )
= 1 – 0,102
= 0,898 ≈ 0,90
3. Menghitung debit aliran
V = 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑛𝑔𝑎𝑖
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢𝑛𝑔
1. V = 10 𝑚
26 𝑑𝑡 = 0,39 2. V = 10 𝑚 25𝑑𝑡 = 0,40
3. V = 10 𝑚 28 𝑑𝑡 = 0,36 Vrata-rata  = 0,39+0,40+0,39
3 = 0, 39 m/dt
Q= V x A x K = 0,39 m/dt x 0,95 m² x 0, 90 = 0,334 m³/dt

## = 334 ltr/dt
Tabel 3. Proyeksi Kebutuhan Air Desa
N o Uraian Satua n tahun proyeksi ke n 10 th (2028) 15 th (2033) 1 Jumlah penduduk Jiwa 6056 6752 Pertumbuhan penduduk % 2,20 2,20 2 Pelayanan Sambungan Jiwa 6056 6752 jiwa/ sb 6,00 6,00 Jml.sb 1009, 33 1125, 33 Pemakaian L/org/ hr 60,00 60,00 L/sb/h r 360,0 0 360,0 0 L/dt 4,21 4,69 3 Total domestik L/dt 4,21 4,69 4 Total non domestik % 5,00 5,00 L/dt 0,21 0,23 5 Total kebutuhan air L/dt 4,42 4,92 6 Kehilangan air % 15,00 15,00 L/dt 0,66 0,74 7 kebutuhan air : - Rata – Rata L/dt 5,08 5,66 -Harian pucak Faktor 1,10 1,10 L/dt 5,59 6,23 m 3 /jm 20,11 22,42
m 3 /hr 482,6 3 538,1 0 - Jam Puncak Faktor 3,00 3,00 lt/dt 15,23 16,99 8 Kapasitas air baku faktor 3,00 3,00 L/dt 15,23 16,99 m 3 /dt 0,015 0,017 9 Kapasitas umum m 3 96,53 107,6 2

## Debit Rencana
Besarnya debit air yang akan dialirkan dari  sumber  air  baku  ke  setiap  rumah penduduk perlu disesuaikan dengan banyaknya  jumlah  penduduk  yang  akan dilayani  pada  setiap  titik.  Perhitungan  debit
rencana  pada  tiap  titik  dilakukan  dengan menggunakan rumus sebagai berikut,
Qn= 𝐾𝑒𝑏.𝐴𝑖𝑟 𝐽𝑎𝑚 𝑃𝑢𝑛𝑐𝑎𝑘 𝑇ℎ 𝑘𝑒 15 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 x Jumlah Layanan pada titik n Tabel 4 Debit Rata-rata pada Tiap Titik Rencana Tahun 2033 No Node Debit rata- rata
Dari Ke Titik Elevasi Titik Elevasi lt/dt 1 BU.1 884 BW1 876 0,423 2 BU.1 884 BW2 860 0,343 3 BU.1 860 BW5 843 0,413 4 BU.1 860 BW6 847 0,404 5 BU.1 884 BW3 862 0,399 6 BU.1 884 BW4 853 0,362 7 BU.1 853 BW7 851 0,371 8 BU.1 853 BW8 844 0,381 9 BU.1 853 BW9 838 0,390 10 BU.2 847 BJ1 842 0,428 11 BU.2 847 BJ5 844 0,296 12 BU.2 847 BJ6 845 0,423 13 BU.2 847 BJ7 844 0,282 14 BU.2 847 BJ8 844 0,268 15 BU.2 847 BJ9 842 0,254 16 BU.2 842 BJ2 834 0,348 17 BU.2 842 BJ3 841 0,244 18 BU.2 842 BJ4 840 0,202

## Jumlah

## Pradesain
Perhitungan  ini  meliputi  perhitungan kehilangan  energi  perhitungan  diameter  pipa, perhitungan sisa tekan pada tiap-tiap node.
• Perhitungan kemiringan
i total= 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑖𝑟−𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑘 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑘
𝐿 = 967−890 1326 = 0,06
• Perhitungan debit yang diperlukan
Q  = 60
86400 x  jumlah  penduduk  x  faktor kebutuhan air x faktor kehilangan air x faktor kapasitas air baku Faktor kebutuhan air= 1.1 Faktor kehilangan air  = 1.2
Faktor kapasitas air baku  = 3
Q= 60
86400 x 6752 x 1,1 x 1,2 x 3
= 18,57 lt/dt
• Perhitungan Diameter Pipa
D= 1,6258 x 𝑄 0,38 x 𝐶 −0,38 x 𝐼 0,205
= 1,6258 x 18,57 0,38 x 120 −0,38 x 0,06 0,205
= 0,50 m  = 19,25 inch ≈ 20 inch
• Perhitungan Kecepatan

## Q= 0,25 πd² x V
V= 𝑄 1000 0,25 𝜋𝑑² = 18,57 1000 0,25 𝑥 3,14 𝑥 0,50²
= 0,095 m/dt
• Perhitungan Kehilangan Energi (HF)
Hf = ( 𝑄 0,2785 𝑥 𝐶 𝑥 𝐷 2,63 ) 1,83 x L
Dimana:
Hf= kehilangan energi (m) Q= Debit air (m³/dt)
C= Koefisein Kekasaran pipa D= Diameter Pipa (m) L= Panjang Pipa (m)
Hf= ( 18,57 0,2785 𝑥 0,06 𝑥 0,50 2,63 ) 1,83 x 1326
= 0,042 m
• Perhitungan sisa tekan
P = elevasi tertinggi – Hf pipa – elevasi bak = 967 – 0,042 - 890
= 77

## Perencanaan Dimensi Broncaptering
Perencanaan  kapasitas broncaptering direncanakan  berdasarkan  debit  mata  air  dan waktu  tinggal  air  di  dalam broncaptering . Bangunan  ini  berguna  untuk  menstabilkan tekanan  air  sebelum  masuk  ke  pipa  transmisi sehingga  tekanan  air  yang  melalui  pipa transmisi cenderung bersifat tetap. Disamping itu broncaptering juga  berfungsi  sebagai pelindung mata air terhadap pencemaran.

## Gambar 2. Brouncaptering
Perhitungan Kapasitas Broncaptering : Debit Mata Air Desa Jlamprang = 334 lt/dt Debit Air yang dibutuhkan (Q) =  18,57 lt/dt Debit Harian Maksimum (Qmd) =  1,1  x Q =  1,1  x  18,57  lt/dt  = 20,42 lt/dt Waktu Detensi  (5 – 15 menit) = 15 menit = 900 detik Free Board (Fb) atau tinggi jagaan  =  0,5  m (standar Cipta Karya)
Tinggi muka air broncaptering
=  1  m (standar Cipta Karya)
Kapasitas Broncaptering :
V  broncaptering=  Debit  Harian  Maksimum  x Waktu Detensi
= 20,42 lt/dt x 900 dt
= 18. 384 liter
= 18,384 m³ ≈ 19 m³
Berdasarkan perhitungan diatas, maka digunakan  brouncaptering  dengan  dimensi sebagai berikut:
Panjang ( p )
= 3 m Lebar ( l ) = 3 m
Tinggi ( t ) = 2 m Free Broad ( Fb ) = 0,5 m
Dimensi Broncaptering= 3 m x 3 m x 2,5 m

## Perencanaan Dimensi Reservoir
Perhitungan
dimensi reservoir didasarkan pada Petunjuk Praktis Perencanaan Pembangunan  Sistem  Penyediaan  Air  Bersih Pedesaan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen  Pekerjaan  Umum  dengan  rumus sebagai berikut:
Gambar 3. Reservoir
V reservoir = 𝐾𝑒𝑏.𝐴𝑖𝑟 𝐻𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑃𝑢𝑛𝑐𝑎𝑘 𝑇ℎ 15 𝑥 20% 𝑥 86400 1000 Dari tabel 4.2 didapat besarnya kebutuhan  air  harian  puncak  Th.  Ke  15  yaitu 6,23 lt/dt, maka
V reservoir=
6,23 𝑥 20% 𝑥 86400 1000
= 108 m³
Dari perhitungan diatas, diambil dimensi reservoir sebagai berikut:
Panjang ( p ) = 6 m Lebar ( l ) = 6 m
Tinggi ( t ) = 3 m
Free broad ( Fb )= 0,5m
Dimensi reservoir= 6 m x 6 m x 3,5 m

## Perencanaan Dimensi Bak Desa
Perhitungan dimensi bak utama didasarkan  dari  prosentse  jumlah  penduduk yang  dikalikan  dengan  debit  rata-rata  pada tahun  rencana,  yang  selanjutnya  volume  dari bak  utama  digunakan  untuk  perhitungan dimensi bak per RT.
V bak utama  = Prosentase penduduk x V.Reservoir
100
= 44,05 %x 108 m³
100 = 47,574 m³
Dari  perhitungan  diatas,  maka  diambil dimensi bak utama sebagai berikut:
Panjang ( p ) = 6 m Lebar ( l ) = 4 m Tinggi ( t ) = 2 m
Free broad ( Fb )= 0,5

## Dimensi bak utama=6m x 4 m x 2,5 m

## Rencana Anggaran Biaya

## Tabel 5. Rencana Anggaran Biaya
NO URAIAN PEKERJAAN HARGA Rp 1 2 3 I Broncaptering 27.394.041,84 II Reservoir 97.930.754,86 III Bak Utama 1 62.337.365,90 IV Bak Utama 2 90.664.094,80 V Bak BW1- BW9 25.970.091,04 VI Bak  BJ1  & BJ6 25.970.091,04 VII Bak  BJ5,BJ7 & BJ8 24.214.949,12 VIII Bak  BJ9,BJ3 & BJ4 22.237.697,35 IX Jaringan Pipa 2.379.053.671,92 JUMLAH BIAYA 2.755.772.757,87 PPN 10% 275.577.275,79 TOTAL BIAYA 3.031.350.033,66 TOTAL BIAYA DIBULATKAN 3.031.350.000,00
Terbilang : Tiga Miliyar Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

## Perhitungan Tarif Setting
Penentuan  tarif  setting  dalam perencanaan  ini  dilakukan  menggunakan standar perhitungan PAMSIMAS.
1. Biaya Penyusutan Rp 16.814.238,89 /bulan 2. Biaya pemeliharaan dan pengembangan jaringan Rp 17.654.950,84 /bulan 3. Biaya operasional Rp. 34.469.189,73
4. Biaya Rata-rata Rp. 30.639,30
5. Asumsi  pemakaian  air  (60  lt/org/hr) 10,8 m 3 / bulan
6. Harga rata-rata air Rp. 2.836,97 ≈ Rp. 3.000,00/m 3
Jadi  harga  air  adalah  dalam perencanaan  ini  adalah Rp.  3.000,00/m 3 , sehingga  perencanaan  jaringan  air  bersih ini  bisa  menjadi  solusi  bagi  pemenuhan kebutuhan  air  bersih  masyarakat  desa Jlamprang.

## 4. PENUTUP

## Kesimpulan
a. Debit  rencana  yang  disalurkan  ke  Desa Jlamprang  sebesar  6,23  lt/detik  dari reservoir mampu memenuhi kebutuhan air bersih  sampai  tahun  2033.  Perencanaan jaringan  pipa  distribusi  sepanjang  ±  3,  5 km menggunakan pipa jenis PVC dengan besarnya  diameter  disesuaikan  dengan kebutuhan aliran debit.
b. Perencanaan jaringan air bersih ini sangat membantu  masyarakat  desa  Jlamprang yang  sebelumnya  mengambil  air  dari PDAM.
c. Anggaran  biaya  yang  dibutuhkan  dalam perencanaan  ini  adalah  sebesar  Rp. 3.031.350.000,00  (Tiga  Miliyar  Tiga Puluh  Satu  Juta  Tiga  Ratus  Lima  Puluh Ribu  Rupiah),  dengan  harga  air  Rp. 3.000,00 per m³. Walaupun dengan harga tersebut  harga  tersebut  lebih  mahal  dari tarif  harga  PDAM  sebesar  Rp.  1.500,00 per m³  tetapi warga tidak keberatan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam,  Ashal,  Latif,  Lutfatul Akhmad.  (2018).  Perencanaan  Jaringan  Air Bersih  Desa  Dieng  Kejajar  Wonosobo. Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer.
Universitas Sains Al- Qur’an Wonosobo.
A.Rossman,  Lewis.  (2000).  Epanet  2. Cincinati: Ekamitra Engineering. Departemen
Pekerjaan
Umum,
Direktorat  Jendral  Cipta  Karya.  (2013). Petunjuk  Praktis  Perencanaan  Pembangunan Sistem  Penyediaan  Air  Bersih  Pedesaan. Jakarta: Penerbit.
Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat  Jendral  Cipta  Karya,  Rekompak- JRE. (2006), Pedoman Perencanaan
Pengadaan  Air  Bersih  Pedesaan.  Jakarta:
Penerbit. Kalesun Hesti, Kawet Lingkan, Halim
Fuad.  (2016).  Perencanaan  Sistem  Jaringan Distribusi Air Bersih Di Kelurahan
Pangolombian  Kecamatan  Tomohon  Selatan.
Fakultas  Teknik,  Jurusan  Teknik  Sipil. Universitas Sam Ratulangi.
Triatmojo, Bambang.
(1999). Hidraulika II. Jakarta: Erlangga. Yosefa  Firga,  Indarjanto  Hariwiko. (2017). Analisis Perencaaan Dan Pengembangan Jaringan Distribusi Air Bersih Di PDAM Tulungagung. Jurusan Teknik Sipil Dan Perencanaan.
Institut
Teknolohi
Nepember (ITS).