## TELSINAS
Volume 3, No. 1 April 2020 e-ISSN 2621-5276 (online)
Analisis Konstruksi Posisi Lightning Arrester di Gardu Distribusi Km 0003
Penyulang Subagan Wilayah Kerja PT PLN (Persero) ULP Karangasem
I Made Sariana , I Made Asna, I Wayan Sugarayasa
Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Pendidikan Nasional E-mail : asna.teknokrat@gmail.com
ABSTRACT : One of the system distribution components is the substation distribution. Distribution substation connects the network to consumers. The most important components of a distribution substation is the transformer . Transformers often experience interference due to lightning strikes since the position is in the open air. During the period of time 2017 -2019 on feeder Subagan suffered disruption due to the impulse of lightning for 10 times. The study aim to discuss how the work of lightning arresters in protecting equipment with the construction of the old model and after made changes in the position , distance protection ideal lightning arrester to the transformer , performance lightning arrester after changes in position on the new construction , and the impact of differences in the construction of the installation of lightning arresters in ULP Karangasem . From the analysis , through the climate condition in the region of Karangasem, the maximum lightning distance protection arrester and the transformer is 6.2245 meters. Distance lightning of the old construction existing arrester and transformer was 1,5 meters. The distance that makes the current peak of lightning that is capable received from lightning arrester amounted to 178.3032 kA, so it can be concluded that the distance lightning arrester and transformer with long construction can work with the maximum. The new construction, according to SPLN D5.006 2013, the distance of lightning arrester and transformer in KM 0003 was 0.6 meters. The distance that makes the current peak of lightning that is capable received from lightning arrester is higher, namely 655.008 kA, and increase the performance of lightning arresters for 267.36 % due to changes in position
Keyword : transformator , lightning , lightning arresters, construction
PENDAHULUAN Sambaran petir merupakan salah satu penyebab terjadinya gangguan pada sistem distribusi. Salah satu komponen dari sistem distribusi adalah gardu distribusi. Gardu distribusi berfungsi untuk menghubungkan jaringan ke konsumen atau untuk membagikan/mendistribusikan tenaga listrik pada beban/konsumen baik konsumen tegangan menengah maupun tegangan rendah.  Adapun komponen terpenting dari gardu distribusi adalah transformator. Trafo tersebut berfungsi sebagai penurun tegangan ( step down transformer) , yang menurunkan tegangan 20 kV (tegangan menengah) menjadi 400/230 V (tegangan rendah). Karena trafo terhubung dengan saluran udara 20 kV dan penempatannya di tempat terbuka sehingga pada trafo dapat terjadi gangguan tegangan lebih akibat sambaran petir secara langsung atau sambaran petir tidak langsung (induksi). Sambaran petir akan menimbulkan tegangan lebih yang tinggi melebihi kemampuan isolasi trafo sehingga dapat menyebabkan kerusakan isolasi yang fatal. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut maka setiap pemasangan trafo distribusi 20 kV pada setiap gardu distribusi selalu dilengkapi dengan Lightning Arrester . Pemasangan Lightning Arrester pada setiap gardu berbeda penempatan atau
kedudukannya. Penempatan Lightning Arrester dapat mempengaruhi kinerja Lightning Arrester tersebut dalam memproteksi trafo dan peralatan lainnya pada gardu distribusi transformator tiang. Mengingat semakin besar jumlah kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh sambaran petir, maka kontinuitas penyaluran tenaga listrik perlu dijaga serta kualitas pelayanan dan kualitas daya perlu ditingkatkan.
Dari data gangguan Penyulang Subagan PLN (Persero) ULP Karangasem sering mengalami berbagai macam gangguan, baik yang bersumber dari peralatan, binatang maupun cuaca. Dari data yang ada, gangguan yang bersumber dari akibat impuls petir, selama kurun waktu 2017-2019 pada Penyulang Subagan mengalami gangguan akibat impuls petir sebanyak 10 kali. Dari data ganguan yang bersumber dari impuls petir tersebut terlihat gangguan sering terjadi pada wilayah gardu distribusi  KM 0003 pada Penyulang Subagan yang terletak di Jalan Ahmad Yani. Berdasarkan hal tersebut, maka PLN ULP Karangasem berinovasi dengan melakukan perubahan konstruksi pada pengaman Lightning Arrester . Ini merupakan usaha untuk melindungi aset PT PLN (Persero) dan mengembalikan fungsi utama arrester yaitu melindugi transformator dan menurunkan gangguan Penyulang Subagan akibat

## TELSINAS
Volume 3, No. 1 April 2020 e-ISSN 2621-5276 (online)
sambaran petir. Selain itu frekuensi gangguan semakin rendah sehingga kWh yang terjual semakin banyak.
Tujuan Penelitian Adapun tujuan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui konstruksi Lightning Arrester dalam memproteksi peralatan yang terdapat dalam gardu distribusi KM 0003 dengan pemasangan model lama.
2. Untuk mengetahui konstruksi Lightning Arrester pada gardu distribusi KM 0003 setelah dilakukan perubahan posisi pada konstruksi yang baru.
Untuk mengetahui dampak dari perbedaan konstruksi dalam pemasangan Lightning Arrester di ULP Karangasem dengan konstruksi dari SPLN D5.006. 2013 LANDASAN TEORI A. Sistem Tenaga Listrik
Secara umum sistem tenaga listrik terdiri atas komponen tenaga listrik yaitu pembangkit tenaga listrik, sistem transmisi dan sistem distribusi. Ketiga bagian ini merupakan bagian utama pada suatu rangkaian sistem tenaga listrik yang bekerja untuk menyalurkan daya listrik dari pusat  pembangkit ke pusat- pusat beban. Energi listrik yang dihasilkan di pusat pembangkit listrik akan disalurkan melalui saluran transmisi kemudian melalui saluran distribusi akan sampai ke konsumen.
B. Sistem Distribusi Sistem distribusi ini adalah sub sistem tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan pengguna listrik dan pada umumnya berfungsi dalam hal penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat. Sub sistem ini terdiri dari : pusat pengatur atau gardu induk, gardu hubung, saluran tegangan menengah atau jaringan primer (6 kV dan 20 kV) yang berupa saluran udara atau kabel bawah tanah, saluran tegangan rendah atau jaringan sekunder (380 V dan 220 V), gardu distribusi tegangan yang terdiri dari panel-panel pengatur tegangan baik tegangan menengah ataupun tegangan rendah, dan trafo.
C. Gardu Distribusi Gardu Distribusi merupakan salah satu komponen dari suatu sistem distribusi PLN yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan ke konsumen atau untuk mendistribusikan tenaga listrik pada konsumen atau pelanggan, atau  pengertian lainnya adalah suatu bangunan gardu listrik yang terdiri dari instalasi Perlengkapan Hubung Bagi Tegangan Menengah (PHB-TM), Transformator Distribusi (TD) dan Perlengkapan Hubung Bagi Tegangan Rendah (PHB-TR). Yang memiliki tujuan
untuk memasok  kebutuhan tenaga listrik bagi para pelanggan baik dengan Tegangan Menengah (TM 20 kV) maupun Tegangan Rendah (TR 220/380V).
A. Transformator Distribusi Transformator adalah suatu alat listrik yang memiliki fungsi untuk mengubah tegangan arus bolak balik dari satu rangkaian ke rangkaian yang lain atau seperangkat peralatan statis yang berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik mentransformasikan tegangan dan arus bolak-balik diantara dua belitan atau lebih pada frekuensi sama besar dan bisanya pada nilai arus dan tegangan yang berbeda.
Transformator terdiri dari beberapa jenis yaitu transformator tegangan, transformator arus, transformator distribusi, dan transformator daya. Transformator tegangan dan arus biasanya digunakan sebagai alat bantu pengukuran dan sebagai alat bantu proteksi, yang penggunaanya bersama-sama. Sedangkan untuk pasokan beban menggunakan transformator distribusi dan transformator daya.
B. Lightning Arrester Lightning Arrester adalah suatu alat pengaman yang melindungi jaringan dan peralatannya terhadap tegangan lebih abnormal yang terjadi karena sambaran petir (flash over) dan karena surja hubung (switching surge) di suatu jaringan. Lightning Arrester ini memberi kesempatan yang lebih besar terhadap tegangan lebih abnormal untuk dilewatkan ke tanah sebelum alat pengaman ini merusak peralatan jaringan seperti tansformator dan isolator. Oleh karena itu Lightning Arrester merupakan alat yang peka terhadap tegangan, maka pemakaiannya harus disesuaikan dengan tegangan system. Lightning Arrester petir atau sering disingkat LA adalah suatu alat pelindung bagi peralatan sistem tenaga listrik terhadap surja petir. Alat pelindung terhadap gangguan surja ini berfungsi melindungi peralatan sistem tenaga listrik dengan cara membatasi surja tegangan lebih yang dating dan mengalirkannya ketanah.
Karena fungsinya, Lightning Arrester harus dapat menahan tegangan sistem 50 Hz untuk waktu yang terbatas dan harus dapat melewatkan surja arus ke tanah tanpa mengalami kerusakan. Lightning Arrester berlaku layaknya jalan pintas sekitar isolasi. Lightning Arrester membentuk jalan yang mudah untuk dilalui oleh arus kilat atau petir, sehingga tidak timbul tegangan lebih yang tinggi pada peralatan saat terkena sambara petir.
C. Prinsip Kerja Lightning Arrester
Pada prinsipnya, kerja Lightning Arrester yaitu dengan membentuk jalan yang mudah dilalui oleh petir, sehingga tidak timbul tegangan lebih yang tinggi pada peralatan. Pada kondisi normal arrester

## TELSINAS
Volume 3, No. 1 April 2020 e-ISSN 2621-5276 (online)
berlaku sebagai isolasi tetapi bila timbul surja Lightning Arrester berlaku sebagai konduktor yang berfungsi melewatkan aliran arus yang tinggi ke tanah. Setelah arus hilang, Lightning Arrester harus dengan cepat kembali normal atau menjadi isolator. Lightning Arrester terdiri dari dua bagian yaitu : sela api ( spark gap ) dan tahanan kran ( valve resistor ). Keduanya dihubungkan secara seri. Batas atas dan bawah dari tegangan percikan ditentukan oleh tegangan sistem maksimum dan oleh tingkat isolasi peralatan yang dilindungi. Untuk penggunaan yang lebih khusus Lightning Arrester mempunyai satu bagian lagi yang disebut dengan Tahanan katup dan sistem pengaturan atau pembagian tegangan ( grounding sistem ). Jika hanya melindungi isolasi terhadap bahaya kerusakan karena gangguan dengan tidak memperdulikan akibatnya terhadap pelayanan, maka cukup dipakai sela batang yang memungkinkan terjadinya percikan pada waktu tegangan mencapai keadaan bahaya. Dalam hal ini, tegangan sistem bolak–balik akan tetap mempertahankan busur api sampai pemutus bebannya dibuka. Dengan menyambung sela api ini dengan sebuah tahanan, maka kemungkinan api dapat dipadamkan. Tetapi bila tahanannya mempunyai harga tetap, maka jatuh tegangannya menjadi besar sekali sehingga maksud untuk meniadakan tegangan lebih tidak terlaksana, dengan akibat bahwa maksud melindungi isolasi pun gagal. Oleh sebab itu disarankan memakai tahanan kran ( valve resistor ), yang mempunyai sifat khusus, yaitu tahanannya kecil sekali bila tegangannya dan arusnya besar. Proses pengecilan tahanan berlangsung cepat yaitu selama tegangan lebih mencapai harga puncak.  Tegangan lebih dalam hal ini mengakibatkan penurunan drastis pada tahanan sehingga jatuh tegangannya dibatasi meskipun arusnya besar.
Bila tegangan lebih habis dan tinggal tegangan normal, tahanannya naik lagi sehingga arus susulannya dibatasi kira –  kira 50 ampere. Arus susulan ini akhirnya dimatikan oleh sela api pada waktu tegangan sistemnya mencapai titik nol yang pertama sehingga alat ini bertindak sebagai sebuah kran yang menutup arus, dari sini didapatkan nama tahanan kran. Pada Lightning Arrester modern pemadaman arus susulan yang cukup besar (200–300 A) dilakukan dengan bantuan medan magnet. Dalam hal ini, baik amplitude maupun lamanya arus susulan dapat dikurangi dan pemadaman dapat dilakukan sebelum tegangan sistem mencapai harga nol. Tegangan dasar (rated voltage) yang dipakai pada Lightning Arrester adalah tegangan maksimum sistem, dimana Lightning Arrester ini harus mempunyai tegangan dasar maksimum tidak melebihi tegangan dasar maksimum dari sistem, yang disebut dengan tegangan dasar penuh atau Lightning Arrester 100 %.
D. Sambaran Petir
Petir adalah pelepasan muatan yang terjadi antara awan dengan awan atau antara awan dengan tanah. Dimana dalam awan terdapat muatan positif dan muatan negatif, jika muatan tidak senama bertemu maka akan terjadi tarik menarik  yang dapat menimbulkan lendakan/kilat diawan, begitu juga kalau muatan senama bertemu akan terjadi tolak menolak, juga akan terjadi ledakan/kilat.
Bumi adalah sebagai gudang muatan positif maupun negatif, jika pelepasan muatan dari petir dekat dengan bumi, maka akan terjadi sambaran petir kebumi. Bila petir mengenai langsung kepenghantar SUTM, kemungkinan besar penghantar tersebut akan putus karena gelombang petir yang menimbulkan tegangan impuls melebihi BIL ( Basic Insulation Level ) dari penghantar SUTM. Jika petir yang mengenai SUTM bukan sambaran langsung tetapi induksi dari petir, gerak dari gelombang petir itu menjalar ke segala arah dengan perkataan lain terjadi gelombang berjalan sepanjang jaringan yang menuju suatu titik lain yang dapat menetralisir arus petir tersebut yaitu menuju ketitik pentanahan.
Gambar Proses Terjadinya Petir
Kelebihan tegangan yang disebabkan petir disebabkan oleh sambaran langsung atau sambaran tidak langsung (induksi) dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.
Sambaran Langsung
Sambaran langsung yang mengenai rel dan peralatan. Sambaran langsung menyebabkan tegangan lebih yang sangat tinggi yang tidak mungkin dapat ditahan oleh isolasi yang ada (> BIL) b. Sambaran Induksi Bila terjadi sambaran kilat ke tanah di dekat saluran maka akan terjadi fenomena transien yang diakibatkan oleh medan elektromagnetis dari kanal kilat. Fenomena kilat ini terjadi pada kawat penghantar. Akibat dari kejadian ini timbul tegangan lebih  dan gelombang berjalan yang merambat pada kedua sisi kawat tempat sambaran berlangsung. Tegangan induksi dapat berubah-ubah tergantung dari keadaannya, secara umum besar tegangan lebih akibat sambaran induksi antara 100 – 200 kV, muka

## TELSINAS
Volume 3, No. 1 April 2020 e-ISSN 2621-5276 (online) gelombangnya ( wave front ) lebih dari 10 μs dan ekor gelombang  ( wave tail ) 50 –  100  μs,  dimana gelombang ini sebagai  ancaman bagi peralatan distribusi.
Bentuk gelombang surja petir (tegangan impuls) terlihat pada gambar di bawah ini. Untuk sambaran langsung besarnya Tf  =  1.2  μs,  Tf    =  50  μs  dan tegangan puncak U = mendekati 300 kV,  sambaran induksi besar Tf = 10 μs ,Tt = 50 – 100 μs dan U = 100 –200 kV.

## E. Persamaan Empiris
Perhitungan Resiko Sambaran Petir a. Kepadatan Sambaran Petir ke Tanah ( 𝐹𝐹 𝐺𝐺 )
𝐹𝐹 𝐺𝐺 = 123. 10 −4 × ( 𝑝𝑝 ) 0 , 563 × ( 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ ℎ𝐽𝐽𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑔𝑔𝐽𝐽𝑎𝑎𝐽𝐽ℎ ) 0 , 33 𝑠𝑠𝐽𝐽𝐽𝐽𝑠𝑠𝐽𝐽𝑎𝑎𝐽𝐽𝑠𝑠 / 𝑘𝑘𝐽𝐽 2 𝑡𝑡𝐽𝐽ℎ𝐽𝐽𝑠𝑠 ………………………(2.1) Dimana : p = Curah hujan rata-rata
b. Arus Puncak Petir ( î)
î = 29,5143  × F G 0 , 332737 × e ( � - 4 , 14107 × 10 - 3 × L i � × � - 2 , 40752 × 10 - 4 × A� ) kA ……………………………………(2.2) Dimana : 𝐹𝐹 𝐺𝐺 = Kepadatan sambaran petir ke    tanah A  = Ketinggian awan terendah
c. Kecuraman Maksimum Arus Petir
�𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑡𝑡 � � = 1,2358 × î 0 , 7042 …………………………(2.3) Dimana : î = Arus puncak petir
d. Kecuraman Muka Gelombang Tegangan Petir
1. Andongan (D)
𝐷𝐷 = 𝑊𝑊 × 𝑆𝑆 2 8 × 𝑇𝑇 …………………………(2.4) Dimana : W   = Berat penghantar persatuan panjang (daN/m)
S  = Jarak gawang (m)
T  = Komponen horizontal dari tegangan penghantar (daN)
2. Tinggi rata-rata kawat konduktor diatas tanah (h) ℎ = ℎ𝑡𝑡 − 2 3 𝐽𝐽𝑠𝑠𝑑𝑑𝑎𝑎𝑠𝑠𝑔𝑔𝐽𝐽𝑠𝑠
…………………………(2.5) Dimana :
ht = Tinggi kawat konduktor pada tiang (m)

## 3. Perhitungan nilai induktansi (L)
𝐿𝐿 = 2 × 10 −7 𝐽𝐽𝑠𝑠 2ℎ 𝑟𝑟
…………………………(2.6) Dimana :
h = Tinggi rata-rata kawat konduktor diatas tanah
(m) r  = Jari-jari kawat konduktor (m)
4. Perhitungan nilai kapasitansi (C)
𝐶𝐶 = 10 −9 18𝑙𝑙𝑙𝑙 2ℎ 𝑟𝑟
…………………………(2.7) Dimana : h = Tinggi rata-rata kawat konduktor diatas tanah
(m) r  = Jari-jari kawat konduktor (m)
5. Impedansi Surja Saluran (Z)
𝑍𝑍 𝑐𝑐 = � 𝐿𝐿 𝐶𝐶 …………………………(2.8) Dimana :
L  = Induktansi C  = Kapasitansi
6. Perhitungan kecuraman muka gelombang �𝑑𝑑𝐽𝐽 𝑑𝑑𝑡𝑡 � � 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 1 2 × 𝑍𝑍 × 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 …………………………(2.9) Dimana : Z   = Impedansi surja saluran (ohm)
�𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑡𝑡 � � = Nilai kecuraman arus petir ( 𝑘𝑘𝑘𝑘 / 𝜇𝜇𝑠𝑠 )

## METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja PLN (Persero) ULP Karangasem pada bulan April s.d. Juli 2020.

## B.
Sumber dan Jenis Data
a. Sumber Data
Dalam pengambilan data ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu: 1. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah PT. PLN (Persero) ULP Karangasem.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan  oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dalam hal ini data diperoleh dari studi kepustakaan dan kajian dari berbagai sumber pustaka yang relevan dalam penulisan tugas akhir ini.

## TELSINAS
Volume 3, No. 1 April 2020 e-ISSN 2621-5276 (online)
b. Jenis Data Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. 1. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka, yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum objek penelitian, dan kondisi lokasi penelitian.
2. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan dan berbentuk angka. Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlukan adalah data curah hujan, data penyulang, data Lightning Arrester, dan semua data yang terkait dengan penelitian ini.
C. Prosedur Penelitian
a. Studi Literatur Studi literatur dilakukan penulis untuk mengumpulkan referensi dalam penulisan laporan tugas akhir ini. Kegiatan studi ini meliputi penelaahan text book, diktat, internet browsing dan sebagainya yang berhubungan dengan hasil penelitian sejenis.
b. Pengambilan Data
Metode Pengambilan Data dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari objek yang akan dipilih. Dalam prosesnya, penulis melakukan pencarian dan pengumpulan data-data yang dilakukan dengan cara mencari data dari sumber yang tepat dan memadukan data hasil penelitian dengan teori yang ada.
D. Analisis  Data Teknis analisis data adalah dengan menggunakan data pada saluran Penyulang Subagan. Disini akan dicantumkan rumus yang akan digunakan dalam pengolahan data : Rumus menentukan jarak proteksi maksimal Lightning Arrester
𝐽𝐽 = 𝑈𝑈 𝑡𝑡 −𝑈𝑈 𝑎𝑎 2 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑉𝑉 (1.1)
Dimana:
𝐽𝐽 = Jarak antara Lightning Arrester dengan peralatan yang dilindungi (meter) 𝑈𝑈 𝑑𝑑 = Tingkat isolasi dasar (TID) dari transformator (kilo volt) 𝑈𝑈 𝑎𝑎 =  Tegangan pengenal Lightning Arrester (kilo volt) 𝑑𝑑𝐽𝐽 𝑑𝑑𝑡𝑡 � = Kecuraman dari gelombang yang datang (kilo volt /mikro second ) nilai berkisar antara 1000 kilo volt /mikro second - 2000 kilo volt /mikro second 𝑉𝑉 = kecepatan propagasi gelombang tegangan lebih ; 300 meter/ mikro second untuk saluran udara, 150 meter / mikro second untuk kabel.
Dari rumus menentukan jarak proteksi maksimal Lightning Arrester maka dapat dianalisis bahwa setelah data diolah dengan rumus tersebut akan didapatkan jarak yang seharusnya antara arrester dengan peralatan yang diproteksinya dalam hal ini adalah transformator. Setelah  ditemukan jarak maksimal, dengan cara sebaliknya akan dianalisis besar petir yang dapat diproteksi oleh Lightning Arrester di gardu distribusi  KM 0003 dengan konstruksi lama dibandingkan dengan konstruksi baru gardu distribusi sesuai SPLN D5.006. 2013.

## PEMBAHASAN

## A. Perhitungan Nilai Tegangan Pengenal
Lightning Arrester (Ua)
Berikut ini adalah perhitungan nilai tegangan pengenal arrester sistem pentanahan yang digunakan di gardu KM 0003 adalah pentanahan langsung, sehingga koefisien pentanahannya 0,8. Berikut adalah perhitungannya 𝑈𝑈 𝑎𝑎 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑔𝑔𝐽𝐽𝑠𝑠𝑔𝑔𝐽𝐽𝑠𝑠 𝑓𝑓𝐽𝐽𝑠𝑠𝐽𝐽 𝑘𝑘𝑇𝑇 𝑓𝑓𝐽𝐽𝑠𝑠𝐽𝐽 × 110%
× 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑇𝑇𝑓𝑓𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑇𝑇𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑇𝑇𝑠𝑠𝑡𝑡𝐽𝐽𝑠𝑠𝐽𝐽ℎ𝐽𝐽𝑠𝑠 𝑈𝑈 𝑎𝑎 = 20 × 110% × 0,8 𝑈𝑈 𝑎𝑎 = 17,6 𝑘𝑘𝑉𝑉 B. Perhitungan Nilai Kecuraman Arus Petir
�𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑡𝑡 � � .
Dalam perhitungan penentuan jarak maksimal proteksi Lightning Arrester (La), maka terlebih dahulu harus mengetahui nilai �𝑑𝑑𝐽𝐽 𝑑𝑑𝑡𝑡 � � , untuk mendapatkan nilai �𝑑𝑑𝐽𝐽 𝑑𝑑𝑡𝑡 � � maka harus diketahui nilai �𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑡𝑡 � � . Berikut ini adalah proses perhitungan sehingga mendapatkan nilai �𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑡𝑡 � � .
1. Perhitungan Nilai Kepadatan Petir ke Tanah per km 2 per tahun (F G ) Perhitungan resiko sambaran petir pada saluran udara tegangan menengah di Gardu KM 0003 pada koordinat 08 0 27’ 18,2” dengan ketinggian awan terendah (A) 600 meter, jumlah hari guruh rata-rata (IKL) 16,71 hari/tahun, dan curah hujan rata-rata (P) adalah 143,207 mm/tahun. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai kepadatan petir ke tanah per km 2 per tahun, dengan rumus sebagai berikut.
𝐹𝐹 𝐺𝐺 = 123. 10 −4 × ( 𝑝𝑝 ) 0 , 563 × ( 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ ℎ𝐽𝐽𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑔𝑔𝐽𝐽𝑎𝑎𝐽𝐽ℎ ) 0 , 33 𝑠𝑠𝐽𝐽𝐽𝐽𝑠𝑠𝐽𝐽𝑎𝑎𝐽𝐽𝑠𝑠 / 𝑘𝑘𝐽𝐽 2 𝑡𝑡𝐽𝐽ℎ𝐽𝐽𝑠𝑠 Dari tabel 4.5 didapat nilai curah hujan rata-rata (p) = 143,207 mm/tahun 𝐹𝐹 𝐺𝐺 = 123. 10 −4 × (143,207) 0 , 563 × (16,71) 0 , 33 𝑠𝑠𝐽𝐽𝐽𝐽𝑠𝑠𝐽𝐽𝑎𝑎𝐽𝐽𝑠𝑠 / 𝑘𝑘𝐽𝐽 2 𝑡𝑡𝐽𝐽ℎ𝐽𝐽𝑠𝑠 𝐹𝐹 𝐺𝐺 = 123. 10 −4 × 16,361 × 2,5327 𝑠𝑠𝐽𝐽𝐽𝐽𝑠𝑠𝐽𝐽𝑎𝑎𝐽𝐽𝑠𝑠 / 𝑘𝑘𝐽𝐽 2 𝑡𝑡𝐽𝐽ℎ𝐽𝐽𝑠𝑠 𝐹𝐹 𝐺𝐺 = 123. 10 −4 × 41,4375 𝑠𝑠𝐽𝐽𝐽𝐽𝑠𝑠𝐽𝐽𝑎𝑎𝐽𝐽𝑠𝑠 / 𝑘𝑘𝐽𝐽 2 𝑡𝑡𝐽𝐽ℎ𝐽𝐽𝑠𝑠 𝐹𝐹 𝐺𝐺 = 5.096,8125 × 10 −4 𝑠𝑠𝐽𝐽𝐽𝐽𝑠𝑠𝐽𝐽𝑎𝑎𝐽𝐽𝑠𝑠 / 𝑘𝑘𝐽𝐽 2 𝑡𝑡𝐽𝐽ℎ𝐽𝐽𝑠𝑠

## TELSINAS
Volume 3, No. 1 April 2020 e-ISSN 2621-5276 (online)
𝐹𝐹 𝐺𝐺 = 0,5097 𝑠𝑠𝐽𝐽𝐽𝐽𝑠𝑠𝐽𝐽𝑎𝑎𝐽𝐽𝑠𝑠 / 𝑘𝑘𝐽𝐽 2 𝑡𝑡𝐽𝐽ℎ𝐽𝐽𝑠𝑠
2. Perhitungan Arus Puncak Petir (î) Berikut ini adalah perhitungan nilai arus puncak petir(î)
î
= 29,5143  × 𝐹𝐹 𝐺𝐺 0 , 332737 × 𝑇𝑇 ( �−4 , 14107 × 10 −3 × 𝐿𝐿 𝑖𝑖 �∶�−2 , 40752 × 10 −4 × 𝐴𝐴� ) 𝑘𝑘𝑘𝑘 dimana :
𝐿𝐿 𝑑𝑑 = 008° 27 ′ 18,2" 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 8 𝑗𝑗𝐽𝐽𝐽𝐽 + (27 60 � ) 𝑗𝑗𝐽𝐽𝐽𝐽 +
(18,2 3600 � ) 𝑗𝑗𝐽𝐽𝐽𝐽 = 8,451139 𝑗𝑗𝐽𝐽𝐽𝐽 Sehingga besar nilai arus puncak petir sebagai berikut î = 29,5143  × 0,5097 0 , 332737 × 𝑇𝑇 ( �−4 , 14107 × 10 −3 × 8 , 451139� × �−2 , 40752 × 10 −4 × 600� ) 𝑘𝑘𝑘𝑘 î = 29,5143  × 0,7991  × 𝑇𝑇 ( 5 , 0553 × 10 −3 ) 𝑘𝑘𝑘𝑘 î = 23,5143 ×  1,0051 𝑘𝑘𝑘𝑘 î = 23,6342 𝑘𝑘𝑘𝑘
3. Perhitungan Nilai Kecuraman Arus Petir
Maksimum �𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑡𝑡 � �
Setelah didapat nilai arus puncak petir, selanjutnya dapat dihitung nilai �𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑡𝑡 � � dengan perhitungan sebagai berikut.
�𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑡𝑡 � � = 1,2358 × î 0 , 7042 𝑘𝑘𝑘𝑘 / 𝜇𝜇𝑠𝑠 �𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑡𝑡 � � = 1,2358 × 23,6342 0 , 7042 𝑘𝑘𝑘𝑘 / 𝜇𝜇𝑠𝑠 �𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑡𝑡 � � = 11,4603 𝑘𝑘𝑘𝑘 / 𝜇𝜇𝑠𝑠
C. Perhitungan Nilai Kecuraman Muka Gelombang �𝑑𝑑𝐽𝐽 𝑑𝑑𝑡𝑡 � �
Setelah mendapatkan nilai
�𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑡𝑡 � � , selanjutnya dapat dihitung nilai dari
�𝑑𝑑𝐽𝐽 𝑑𝑑𝑡𝑡 � � . Berikut adalah proses perhitungan dari
�𝑑𝑑𝐽𝐽 𝑑𝑑𝑡𝑡
� � .
1. Perhitungan Nilai Andongan (D) Dari tabel 4.4. diketahui berat penghantar, jarak gawang, dan komponen horizontal dari tegangan penghantar, sehingga nilai andongan (D) dapat dihitung dengan perhitungan sebagai berikut.
𝐷𝐷 = 𝑊𝑊 × 𝐿𝐿 2 8 × 𝑇𝑇 𝐷𝐷 = 0,639 × 50 2
8 × 313,11
𝐷𝐷 = 1.597,5 2.504,88 𝐷𝐷 = 0,6378 𝐽𝐽𝑇𝑇𝑡𝑡𝑇𝑇𝑎𝑎
2. Perhitungan Tinggi Rata-Rata Kawat Konduktor Tanpa Kawat Tanah di Atas Tanah Setelah mendapatkan nilai andongan  (D), selanjutnya dihitung nilai dari tinggi rata-rata kawat konduktor tanpa kawat tanah di atas tanah (h). Dengan nilai ht = 11,3 meter, berikut ini adalah perhitungan dari tinggi rata-rata kawat konduktor tanpa kawat tanah di atas tanah
ℎ = ℎ 𝑑𝑑 − 2 3 𝐷𝐷 ℎ = 11,3 − 2 3 0,6378 ℎ = 10,875 𝐽𝐽𝑇𝑇𝑡𝑡𝑇𝑇𝑎𝑎 3. Perhitungan Nilai Induktansi (L) 𝐿𝐿 = 2 × 10 −7 𝐽𝐽𝑠𝑠 2 × ℎ 𝑎𝑎 𝐿𝐿 = 2 × 10 −7 𝐽𝐽𝑠𝑠 2 × 10,875 0.0117 𝐿𝐿 = 2 × 10 −7 𝐽𝐽𝑠𝑠 21,75 0.0117 𝐿𝐿 = 2 × 10 −7 × 7,528 𝐿𝐿 = 1,5056 × 10 −6 𝐻𝐻 / 𝐽𝐽 4. Perhitungan Nilai Kapasitansi (C) 𝐶𝐶 = 10 −9 18 𝐽𝐽𝑠𝑠 2ℎ 𝑎𝑎 𝐶𝐶 = 10 −9 18 𝐽𝐽𝑠𝑠 2 × 10,875 0.0117 𝐶𝐶 = 10 −9 18 𝐽𝐽𝑠𝑠 21,75 0.0117 𝐶𝐶 = 7,3801 × 10 −12 𝐹𝐹 / 𝐽𝐽 5. Perhitungan Impedansi Surja Hubung Sesuai hasil pengamatan di lapangan, penghantar yang digunakan adalah A3CS yang merupakan penghantar saluran udara. Maka rumus impedansi surja hubung yang digunakan adalah sebagai berikut.
𝑍𝑍 = �𝐿𝐿 𝐶𝐶 𝑍𝑍 = � 1,5056 × 10 −6 7,3801 × 10 −12 𝑍𝑍 = � 204.008,69 𝑍𝑍 = 451,673 𝑎𝑎ℎ𝐽𝐽
6. Perhitungan Kecuraman Muka Gelombang
�𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒅𝒅 � � Setelah didapatkan nilai dari impedansi surja hubung (Z) dan kecuraman maksimum arus petir
�𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑡𝑡 � � maka dapat dihitung nilai dari kecuraman muka gelombang, berikut adalah perhitungannya.
𝑑𝑑𝐽𝐽 𝑑𝑑𝑡𝑡 = 1 2 × 𝑍𝑍 × 𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑑𝑑𝐽𝐽 𝑑𝑑𝑡𝑡 = 1 2 × 451,673 × 11,4603 𝑑𝑑𝐽𝐽 𝑑𝑑𝑡𝑡 = 2.588,154 𝑘𝑘𝑉𝑉 / 𝜇𝜇𝑠𝑠 D. Perhitungan Jarak Proteksi Maksimal Lightning Arrester dengan Transformator (l) Perhitungan jarak proteksi maksimal Lightning Arrester dengan transformator dilakukan

## TELSINAS
Volume 3, No. 1 April 2020 e-ISSN 2621-5276 (online)
bertujuan untuk mengetahui pada jarak berapa Lightning Arrester mampu memproteksi peralatan yang dilindunginya dalam hal ini transformator, dengan menggunakan rumus :
𝐽𝐽 = 𝑈𝑈 𝑑𝑑 − 𝑈𝑈 𝑎𝑎 2 𝑑𝑑𝐽𝐽 𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑉𝑉 𝐽𝐽 = 125 − 17,6 2 × 2.588,154 300
𝐽𝐽 =  6,2245 𝐽𝐽𝑇𝑇𝑡𝑡𝑇𝑇𝑎𝑎
E. Perhitungan Arus Puncak Petir yang Mampu Diterima  Lightning Arrester Sesuai dengan Konstruksi di KM 0003 sesuai SPLN D5.006.
2013 (î 2 ) Dari hasil wawancara dengan pihak  PT. PLN (Persero) ULP Karangasem, diketahui bahwa jarak kabel penghantar antara Lightning Arrester dan transformator (l 2 ) setelah mengalami perubahan posisi konstruksi adalah 0,6 meter. Maka arus puncak petir yang mampu diterima oleh Lightning Arrester dapat dihitung dengan perhitungan sebagai berikut.
1. Perhitungan Kecuraman Muka Gelombang
�𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒅𝒅 � � Untuk mendapatkan nilai arus puncak petir yang mampu diterima, terlebih dahulu hitung ( 𝑑𝑑𝐽𝐽 𝑑𝑑𝑡𝑡 � ).
𝐽𝐽 2 = 𝑈𝑈 𝑑𝑑 − 𝑈𝑈 𝑎𝑎 2 × 𝑑𝑑𝐽𝐽 𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑉𝑉 0,6 = 125 − 17,6 2 × 𝑑𝑑𝐽𝐽 𝑑𝑑𝑡𝑡 300 𝑑𝑑𝐽𝐽 𝑑𝑑𝑡𝑡 =  26.850 𝑘𝑘𝑉𝑉 / 𝜇𝜇𝑠𝑠 2. Perhitungan Nilai Kecuraman Arus Petir Maksimum �𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒅𝒅 � �
Setelah didapat nilai �𝑑𝑑𝐽𝐽 𝑑𝑑𝑡𝑡 � � , selanjutnya dihitung nilai �𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑡𝑡 � � dengan perhitungan sebagai berikut. 𝑑𝑑𝐽𝐽 𝑑𝑑𝑡𝑡 = 1 2 × 𝑍𝑍 × 𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑡𝑡 26.850 = 1 2 × 451,673 × 𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑡𝑡 = 118,891 𝑘𝑘𝑘𝑘 / 𝜇𝜇𝑠𝑠 3. Perhitungan Arus Puncak Petir dengan Konstruksi di KM 0003 sesuai SPLN D5.006. 2013 (î 2 ) Dari hasil perhitungan �𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑡𝑡 � � , dapat dihitung nilai arus puncak petir (î 2 ) �𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑡𝑡 � � = 1,2358 × î 2 0 , 7042
118,891 = 1,2358 × î 2 0 , 7042 î 2 = 655,008 𝑘𝑘𝑘𝑘 F. Perhitungan Arus Puncak Petir yang Mampu
Diterima  Lightning Arrester Sesuai dengan Konstruksi Lama (î 3 )
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT. PLN (Persero) ULP Karangasem, jarak kabel penghantar antara Lightning Arrester dan transformator (l 3 ) adalah 1,5 meter. Dengan cara yang sama seperti bagian 4.2.6. dapat dihitung nilai arus puncak petir yang mampu diterima Lightning Arrester , berikut adalah proses perhitungannya.
1. Perhitungan Kecuraman Muka Gelombang �𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒅𝒅 � � Untuk mendapatkan nilai arus puncak petir yang mampu diterima, terlebih dahulu hitung ( 𝑑𝑑𝐽𝐽 𝑑𝑑𝑡𝑡 � ).
𝐽𝐽 3 = 𝑈𝑈 𝑑𝑑 − 𝑈𝑈 𝑎𝑎 2 × 𝑑𝑑𝐽𝐽 𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑉𝑉 1,5 = 125 − 17,6 2 × 𝑑𝑑𝐽𝐽 𝑑𝑑𝑡𝑡 300 𝑑𝑑𝐽𝐽 𝑑𝑑𝑡𝑡 =  10740 𝑘𝑘𝑉𝑉 / 𝜇𝜇𝑠𝑠 2. Perhitungan Nilai Kecuraman Arus Petir Maksimum �𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒅𝒅 � �
Setelah didapat nilai �𝑑𝑑𝐽𝐽 𝑑𝑑𝑡𝑡 � � , selanjutnya dihitung nilai �𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑡𝑡 � � dengan perhitungan sebagai berikut.
𝑑𝑑𝐽𝐽
𝑑𝑑𝑡𝑡 = 1 2 × 𝑍𝑍 × 𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑡𝑡 10740 = 1 2 × 451,673 × 𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑡𝑡 = 47,557 𝑘𝑘𝑘𝑘 / 𝜇𝜇𝑠𝑠 3. Perhitungan Arus Puncak Petir dengan Konstruksi Lama (î 3 ) Dari hasil perhitungan �𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑡𝑡 � � , dapat dihitung nilai arus puncak petir sesuai konstruksi lama (î 3 )
�𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑡𝑡
� � = 1,2358 × î 3 0 , 7042
47,557 = 1,2358 × î 3 0 , 7042
î 3 = 178,3032 𝑘𝑘𝑘𝑘
G. Perhitungan Persentase Peningkatan Kinerja Lightning Arrester antara Konstruksi Baru Sesuai SPLN D5.006. 2013 di KM 0003 dengan Konstruksi Lama Setelah diketahui dan selanjutnya dibandingkan, terjadi perbedaan arus puncak petir yang mampu diterima antara konstruksi baru sesuai SPLN D5.006. 2013di KM 0003 dengan konstruksi lama, maka dari itu dapat dihitung persentase peningkatan kinerja dari Lightning Arrester. Berikut ini adalah perhitungannya.
î 𝑟𝑟 = î 3 − î 2 î 3 × 100%
î 𝑟𝑟 = 178,3032 − 655,008 178,3032 × 100%

## TELSINAS
Volume 3, No. 1 April 2020 e-ISSN 2621-5276 (online)
î 𝑟𝑟 = 267,36 % H. Analisis
a. Analisis Model Pemasangan Lightning Arrester Dari pengamatan yang dilakukan dilapangan dan wawancara dengan pegawai di bidang Teknik PT
PLN (Persero) ULP Karangasem, jaringan distribusi yang berada dibawah naungan PT PLN (Persero) ULP Karangasem saat ini memiliki 2 model pemasangan Lightning Arrester . Yang pertama adalah  konstruksi Lightning Arrester setelah FCO sesuai dengan SPLN D5.006. 2013, sehingga panjang dari penghantar antara Lightning Arrester dengan transformator akan bertambah Konstruksi yang kedua adalah konstruksi Lightning Arrester sebelum FCO Konstruksi ini  adalah konstruksi lama yang belum diperbarui oleh PT PLN (Persero) ULP Karangasem, hal ini menyebabkan jarak penghantar antara Lightning Arrester dengan FCO semakin panjang.
b. Analisis Kinerja Lightning Arrester dengan Konstruksi Lama
Berdasarkan data-data  yang terkumpul dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab IV tentang jarak proteksi maksimal Lightning Arrester dengan transformator, maka didapatkan jarak maksimal antara Lightning Arrester dengan transformator adalah 6,2245 meter. Sehingga dengan kondisi iklim rata-rata khususnya di daerah Karangasem, posisi Lightning Arrester dengan konstruksi lama masih dalam kategori aman dan Lightning Arrester masih mampu bekerja dengan maksimal. Karena jarak Lightning Arrester dan transformator dengan konstruksi lama adalah 1,5 meter c. Analisis Kinerja Lightning Arrester dengan Konstruksi Baru Sesuai SPLN D5.006. 2013.
Dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab IV tentang arus puncak petir yang mampu diterima Lightning Arrester sesuai dengan konstruksi di KM 0003, dimana jarak penghantar Lightning Arrester dan transformator sesuai dengan konstruksi KM 0003 adalah 0,6 meter. Nilai tersebut didapat berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT.PLN (Persero) ULP Karangasem. Dari perhitungan, didapatkan nilai arus puncak petir yang mampu diterima oleh Lightning Arrester adalah 655,008 kA. Jika dibandingkan dengan posisi Lightning Arrester ketika jarak maksimal penghantarnya terhadap transformator sepanjang 6,2245 meter, maka dengan jarak tersebut arus puncak petir yang mampu diterima oleh Lightning Arrester adalah 23,6342 kA. Dengan jarak penghantar Lightning Arrester dan transformator sesuai dengan konstruksi baru KM 0003 akan menyebabkan kinerja Lightning Arrester meningkat.
d. Analisis Dampak dari Perbedaan Konstruksi di ULP Karangasem dengan SPLN D5.006. 2013
Tabel 4.5. Hasil Perhitungan Antara Konstruksi Lama dan Konstruksi Baru
Uraian Konstruksi Lama Konstruksi Baru Panjang Penghantar 1,5 meter 0,6 meter Kecuraman Muka Gelombang �𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒅𝒅 � � 10.740 kV/µs 26.850 kV/µs Nilai Kecuraman Arus Petir Maksimum
�𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒅𝒅 � � 47,557 kA/µs 118,891 kA/µs Arus Puncak Petir (I) 178,3032 kA 655,008 kA Dari pembahasan yang telah dilakukan dan tabel 4.5 terlihat terjadi peningkatan kinerja Lightning
Arrester yang sangat signifikan antara konstruksi baru sesuai SPLN D5.006. 2013 di KM 0003 dengan konstruksi lama sebesar 267,36 %. Hal ini terjadi akibat pengaruh dari panjang penghantar Lightning Arrester dengan transformator yang berbeda antara keduanya. Konstruksi baru di KM 0003 sesuai dengan SPLN D5.006. 2013 memiliki panjang penghantar Lightning Arrester dengan transformator lebih pendek yaitu sepanjang 0,6 meter.  Sedangkan konstruksi lama di KM 0003 memiliki panjang penghantar Lightning Arrester dengan transformator sepanjang 1,5 meter. Sehingga, perbedaan panjang penghantar Lightning Arrester dengan transformator berpengaruh terhadap arus puncak petir yang mampu diterima oleh Lightning Arrester .

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Simpulan
Dari pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. PT PLN (Persero) ULP Karangasem memiliki 2 model pemasangan Lightning Arrester , yaitu
Lightning Arrester sebelum FCO dan Lightning Arrester setelah FCO.
2. Dengan kondisi iklim di wilayah Karangasem jarak proteksi maksimal Lightning Arrester dan transformator adalah 6,2245 meter, dimana arus puncak petir yang mampu diterima dari Lightning
Arrester sebesar 23,6342 kA.
3. Jarak Lightning Arrester dan transformator dengan konstruksi lama yang ada di lapangan

## TELSINAS
Volume 3, No. 1 April 2020 e-ISSN 2621-5276 (online) adalah 1,5 meter. Dimana jarak tersebut membuat arus puncak petir yang mampu diterima dari
Lightning Arrester sebesar 178,3032 kA, sehingga dapat dikatakan jarak Lightning Arrester dan transformator dengan konstruksi lama masih dapat bekerja dengan maksimal.
4. Setelah menggunakan konstruksi baru sesuai dengan  SPLN D5.006. 2013,   jarak Lightning Arrester dan transformator di KM 0003 menjadi 0,6 meter. Jarak tersebut membuat arus puncak petir yang mampu diterima dari Lightning
Arrester menjadi lebih tinggi yaitu 655,008 kA.
5. Dari pemasangan konstruksi baru sesuai dengan SPLN D5.006. 2013, terjadi peningkatan kinerja Lightning Arrester sebesar 267,36 %.
B. Saran Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu:
1. Arus puncak petir yang datang sewaktu-waktu bisa saja lebih besar dari rata-rata yang terjadi, sebaiknya PT PLN (Persero) ULP Karangasem mepercepat perubahan konstruksi Lightning Arrester dari sebelum FCO menjadi Lightning Arrester setelah FCO untuk meningkatkan keandalan jaringan.
2. Untuk meningkatkan pelayanan energi listrik ke pelanggan maka pihak PT PLN (Persero) ULP Karangasem sebaiknya melakukan pemeliharaan secara bertahap terhadap komponen listrik gardu distribusi, melakukan pemeliharaan lebih baik dari melakukan perbaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

## BMKG Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Wilayah III, 2020 Daman Suswanto. 2009 , “ Sistem Distribusi Tenaga Listrik ”. Padang: Universitas Negeri Padang Hutauruk, T S. 1987. “ Pentanahan Netral Sistem Tenaga dan Pentanahan Peralatan ”. Jakarta: Erlangga. Kelompok Kerja Standar Kontruksi Disribusi Jaringan Tenaga Listrik dan Pusat Penelitian Sains dan Teknologi Universitas Indonesia, Buku 4 PLN. 2010. “ Standar Konstruksi Gardu Distribusi dan Gardu Hubung Tenaga Listrik” .
Jakarta. Sarimun, Wahyudi. 2012. “ Proteksi Sistem Distribusi Tenaga Listrik”. Depok: Garamond SPLN D5.006. 2013. “ Pedoman Pemilihan Arrester Untuk Jaringan Distribusi 20kV “ : PT PLN (Persero), 2013.
SPLN U1.005. 2014. Standar Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja : PT PLN (Persero). SPLN  7.  1987. Pedoman  Pemilihan  Tingkat Isolasi Transformator  dan  Penangkap  Petir . Jakarta:
PLN
Surya Santoso. 2018. “Pembangkitan Tegangan Tinggi Impuls”. http://docplayer.info/73075582-Pembangkitan- tegangan-tinggi-impuls.html. (01 Mei 2020) Syahputra, Ramadoni. 2016. “ Transmisi dan
Distribusi Tenaga Listrik ”. Yogyakarta: LP3M UMY Yogyakarta Tim Teknik ULP Karangsem. 2019 “ Buku Pedoman
Data Penyulang Subagan ” PT PLN (Persero) ULP Karangasem