## ANALISA LUAS PENAMPANG SALURAN JARINGAN 20 KV PADA PENYULANG DIENG GI KAYU AGUNG
Choirul Rizal 1 / R.M. Eddy Suherman 2
1,2 Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Palembang e-mail : choirulrizal1962@gmail.com

## ABSTRAK
Pemilihan luas  penampang  penghantar  yang  dipakai untuk  menyalurkan  energi listrik  adalah suatu  rancangan  penting  dalam  perencanaan  instalasi  saluran  listrik.  Agar  saluran  mempunyai keefektifan  dalam  penyalurannya  maka  nilai  effisiensinya  harus  baik  dengan  jalan  menekan  rugi tegangan  dan  rugi  daya,  maka  itu  sistem  jaringan  20  KV  harus  dijaga    kestabilannya  dengan  jalan penentuan  konduktor  yang  pas.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  penulis  mencoba  mengevaluasi  luas penampang  saluran  kabel tegangan  20  KV  pada  penyulang  Dieng    Induk    Kayu  Agung,  dari  analisa ternyata saluran harus digunakan dengan ukuran 3 x 150 mm2

## Kata Kunci : Tegangan Drop, Rugi Daya, Konduktor

## 1. PENDAHULUAN
Listrik memengang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan taraf hidup masyarakat, kebutuhan  akan  energi  listrik  semakin  meningkat  untuk  itu  diperlukan  pembangunan  pusat-pusat tenaga  listrik,  gardu  induk,  transmisi  dan  jaringan  distribusi  serta  peralatannya  dengan  pola  operasi mengikuti perubahan beban (1,4,6)
Penyaluran energi listrik untuk transmisi dan distribusi dapat menggunakan kabel tenaga, dalam hal  ini  pengembangan  jenis  saluran  dimasa  sekarang  dikembangkan  dengan  memakai  kabel  bawah tanah untuk keamanan terhadap manusia dan tidak mengganggu keindahan.
Dalam memenuhi kebutuhan beban penting dan pusat pembangkit maka pemilihan kemampuan dari  jenis  penghantar  yang  dipakai  harus  sesuai.  Disini  penulis  mencoba  untuk  mengevaluasi  luas penampang penghantar yang baik untuk jaringan tegangan menengah.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 .Rugi-rugi pada saluran
Rugi-rugi  pada  saluran  terjadi  karena  adanya  pengaruh  dari  resistansi  (R),  reaktansi  (X), induktansi (L), Impedansi (Z).(1,2,6)
Gambar. 1. Rangkaian Ekivalen
2.2. Rugi – Rugi Tegangan Resistansi dan reaktansi saluran menimbulkan kerugian tegangan.

## Gambar.2. Diagram Pasor Jaringan Distribusi
Untuk  mnenentukan  rugi  –  rugi  tegangan  distribusi  primer,  dengan  pendekatan  seperti  pada diagram phasor tersbeut yaitu dengan mengasumsikan mendekati nol.s ehingga Vs dan Vr   berhimpit maka didapatkan (1,4,6)
OR  = VS AB  = IR OA  = Vr BD  = IX OF = I Bila  = 0  Vs = Vr
OD = OC OD = OA +AE + EC Vs =  Vr + AE + EC AE =IR Cos    ABE EC = I X Sin    BDG
Vs – Vr = AE + EC Vd = I (R  + X Sin  ) ……………………………………….
(1)
Untuk system 3 phasa dan panjang saluran (  ), maka persamaan menjadi :
) (    Sin X Cos R V x Cos P Vd   
………………. (2)
Karena
 COs V Phasa P I 3 3   Cos P S 
Maka
) ) .   Sin X Cos R
V S Vd    …………………………… (3)
Keterangan :
P = Daya nyata (Watt)
I
= Arus (Ampere)
S = Daya Semu (KVA)
Vd = Rugi tegangan (KV)
R = Resistensi Saluran (Ohm/Km)
 = Panjang Saluran (Km)
Besarnya  presentase  rugi  tegangan  disefinisikan  sebagai  persentase    rugi  tegangan  pada  jaringan distribusi primer dengan mengambil referensi pada tagangan pengiriman maka didapat(2,3,4) :
100 ) ( .   Sin X Cos R Cos V P Vd    
……………………. (4)
100 ) ( . 2   Sin X Cos R V S
Vd   
………………………… (5)

## 2.3 .Rugi – rugi Daya
Besar rugi – rugi daya pada jaringan 3 (tiga) phasa sebagai berikut(1,4,6) : Ploss = 3. I 2 . R.  ……………………………………………………………… (6) Ploss =  . . . 3 3 2 2 2 2 R Cos V P       
  …………………………………...............  (7)
Ploss =
 . . . 3 3 2 2 2 2 R Cos V P          =  . . . 3 2 2 2 R Cos V P       
Karena :
S =  Cos P Maka : Ploss = 2 2 . . V R S  ……………………………………………………….. (8)
Keterangan : V = Tegangan kerja (Kv)
I = Arus yang mengalir (Ampere)
S = Daya semu yang disalurkan (KVA)
 = Panjang saluran (Km)
R = Tahanan Saluran (Ohm / Km)
Ploss = Rugi-rugi daya (watt)

## 3. METODOLOGI
Adapun  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  merupakan  lagkah-langkah  yang  ditempuh sebagai  bahan  kajian  pada  bab  selanjutnya,  selain  disesuaikan  dengan  metode  penelitian  yang  akan digunakan,  cara-cara  pengumpulan  data  yang  harus  dipenuhi  tujuan  penelitian  yaitu  menganalisa penerapan teori penunjang sebagai pembuktian kebenarannya.
1. Studi  literatur  Melalui  pembahasan  dengan  literatur  yang  ada  yang  berkaitan  dengan  tema penelitian.
2. Studi Lapangan yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam proses  untuk penelitian,  dimana  metode  ini  yang  digunakan  pada  penelitian  yang  dilakukan,  dengan mengumpulkan  data,  lalu  mengklarifikasikannya,  mengolah  data  yang  didapat,  mendapatkan hasil yang diinginkan, lalu dianalisa dan terakhir dirumuskan untuk diambil kesimpulan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Data Pada Penyulang Dieng
Data pada penyulang Dieng yang berada antara pusat  Gardu Hubung Kayu Agung  ke sistem Distribusi  dengan perincian sebagai berikut (3,5)
Tabel. 1. Data Sistem Penyulang Dieng
No. DARI SAMPAI JARAK (KM) JENIS PENGHANTAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 GH Ka Agung K. 64 K. 281 K.65 K. 66 K. 67 K. 125 K. 87 K. 88 K. 89 SP.2 SP. 2 SP. 14 SP. 3 SP. 3 SP. 5 SP. 6 SP.6 K. 64 K. 281 K. 65 K. 66 K. 67 K. 125 K. 87 K. 88 K. 89 SP. 2 SP. 1 SP. 14 SP. 3 SP. 4 SP. 5 SP. 6 SP. 7 SP. 8 3,95 1,5 1,2 0,8 2,5 0,6 0,6 2,9 1,1 3,1 1,2 1,5 0,1 1,6 2,1 2,0 3,1 0,5 AAAC35 AAAC35 AAAC35 AAAC35 AAAC35 AAAC35 AAAC35 AAAC35 AAAC35 AAAC35 AAAC35 AAAC35 AAAC35 AAAC35 AAAC35 AAAC35 AAAC35 AAAC35
Kapasitas masing-masing tranformator distribusi yang melayani beban sebelum gardu hubung dapat kita lihat pada Tabel. 2 di bawah ini (3,5)
Tabel.2 Kapasitas Transformator Penyulang Dieng
No. DARI KAPASITAS DAYA (KVA) TEGANGAN (KV) ARUS (Amper) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 K. 64 K. 281 K.65 K. 66 K. 67 K. 125 K. 87 K. 88 K. 89 SP.2 SP. 1 SP. 14 SP. 3 SP. 4 SP. 5 SP. 6 SP.7 SP. 8 100 50 350 250 100 50 25 100 50 100 100 300 150 150 100 75 100 75 160 160 100 50 160 50 100 200 299 160 200 50 160 100 100 50 50 50 4,62 4,62 2,88 1,44 4,62 1,44 2,88 5,76 5,76 4,62 5,76 1,44 4,62 2,88 2,88 1,44 1,44 1,44
Rute  jaringan  sisitim  kelistrikan  untuk  penyulang  Dieng  dapat  di  lihat  pada  diagram  garis  tunggal (Gambar.3) (3,5)

## Gambar. 3. Sistem Penyulang Dieng
Tabel.3. Perhitungan Rugi-Rugi Daya  Pada Penyulang Dieng
No Saluran I (Amper) Impedansi (ohm) Jarak (Km) ∆V ( Volt) Vr (Volt) ∆P ( VA) 1 GH K.Agung 20000 2 K.64 -k.281 4,62 1,1458 1,50 7,9404 19992,0596 36,6846 3 K.281 - k.65 4,62 1,1458 1,2 6,3523 19985,7073 29,3477 4 K.65 - K.66 2,88 1,1458 0,8 2,6399 19983,0674 7,6030 5 K.66 - K.67 1,44 1,1458 2,50 4,1249 19978,9425 5,9398 6 K.67 - K.125 4,62 1,1458 0,60 3,1762 19975,7663 14,6738 7 K.125 - K.87 1,44 1,1458 0,6 0,9900 19974,7764 1,4256 8 K.87 - K.88 2,88 1,1458 2,90 9,5697 19965,2066 27,5608 9 K.88 - K.89 5,76 1,1458 1,10 7,2598 19957,9468 41,8164 10 K.89 - SP.2 5,76 1,1458 3,10 20,4594 19937,4874 117,8462 11 SP.2 - SP.1 4,62 1,1458 1,20 6,3523 19931,1351 29,3477 12 SP.2 - SP.14 4,62 1,1458 1,50 7,9404 19923,1947 36,6846 13 SP.14 - SP.3 1,44 1,1458 0,10 0,1650 19923,0297 0,2376 14 SP.3 - SP.4 4,62 1,1458 1,60 8,4698 19914,5600 39,1303 15 SP.3 - SP.5 4,62 1,1458 2,10 11,1166 19903,4434 51,3585 16 SP.5 - SP.6 2,88 1,1458 2,00 6,5998 19896,8436 19,0074 17 SP.6 - SP.7 1,44 1,1458 3,10 5,1149 19891,7288 7,3654 18 SP.6 - SP.8 1,44 1,1458 3,60 5,9398 19885,7889 8,5534 JUMLAH 59,7 29,50 114,2111 474,5827

## 4.2.  RUGI-RUGI DAYA SETELAH PERUBAHAN PENGHANTAR
Tabel..4. Perhitungan Regulasi Teganga Penyulang Dieng
No Saluran I (Amper) Impedansi (ohm) Jarak (Km) ∆V ( Volt) Vr (Volt) ∆P (VA) 1 GH K.Agung 20000 2 K.64 -k.281 4,62 0,4076 1,50 2,8247 19997,1753 13,0500 3 K.281 - k.65 4,62 0,4076 1,2 2,2597 19994,9156 10,4400 4 K.65 - K.66 2,88 0,4076 0,8 0,9391 19993,9765 2,7046
5 K.66 - K.67 1,44 0,4076 2,50 1,4674 19992,5091 2,1130 6 K.67 - K.125 4,62 0,4076 0,60 1,1299 19991,3793 5,2200 7 K.125 - K.87 1,44 0,4076 0,6 0,3522 19991,0271 0,5071 8 K.87 - K.88 2,88 0,4076 2,90 3,4043 19987,6228 9,8043 9 K.88 - K.89 5,76 0,4076 1,10 2,5826 19985,0403 14,8755 10 K.89 - SP.2 5,76 0,4076 3,10 7,2781 19977,7622 41,9219 11 SP.2 - SP.1 4,62 0,4076 1,20 2,2597 19975,5024 10,4400 12 SP.2 - SP.14 4,62 0,4076 1,50 2,8247 19972,6778 13,0500 13 SP.14 - SP.3 1,44 0,4076 0,10 0,0587 19972,6191 0,0845 14 SP.3 - SP.4 4,62 0,4076 1,60 3,0130 19969,6061 13,9200 15 SP.3 - SP.5 4,62 0,4076 2,10 3,9545 19965,6515 18,2700 16 SP.5 - SP.6 2,88 0,4076 2,00 2,3478 19963,3038 6,7616 17 SP.6 - SP.7 1,44 0,4076 3,10 1,8195 19961,4842 2,6201 18 SP.6 - SP.8 1,44 0,4076 3,60 2,1130 19959,3712 3,0427 JUMLAH 59,7 29,50 40,6288 168,8252

## 5. PENUTUP
1. Jumlah  keruguian  tegangan  dan  kerugian  daya  20  kV  pada  penyulang  Dieng  menggunakan penampang kabel AAAC AAAC 3 x 35 mm 2 adalah :
- Kerugian Daya   = 474,5827 VA
2. Setelah  penampang  kabel  diperbesar  AAAC  3  x  150  mm 2 maka  kerugian      daya  dan  kerugian tegangan turun menjadi :
- Kerugian daya   =  168,8252 VA

## DAFTAR PUSTAKA
1. Dr dan S. KuwaharA, “Teknik Tenaga Listrik”, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta,
2. Hamdadi.Antonius , Diktat “ Analisa Sistem Tenaga Listrik”,  Universitas Sriwijaya, Palembang, 2002..
3. Data-datra Pengusahaan PT. PLN (Persero)  Ranting Kayu Agung, 2014
4. Hutauruk. T.S,” Transmisi Daya Listrik”, Erlangga, Jakarta, 1966.
5. Power Cable Catalogue. Supreme Manufacturing Corp. (PT. Sucaco).
6. Stevenson William D,”Analisa Sistem Tenaga Listrik”;Erlangga, Jakarta, 1994.