## ANALISIS PENGARUH MASA OPERASIONAL TERHADAP PENURUNAN KAPASITAS TRANSFORMATOR DISTRIBUSI DI PT. PLN (PERSERO)

## Sulistiyono, Haris Nur Azis
Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana, Jakarta Email : aa.harys@gmail.com
Abstract --  One  cause  the  interruption  of  transformer  is  loading  that  exceeds  the  capabilities  of  the transformer. The  state  of  continuous  overload  will  affect  the  age  of  the  transformer  and  result  in  a reduced  capacity  of  the  transformer.  The  declining  capacity,  loading  on  the  transformer  will  not  be maximized  and  increase  the  risk  of  damage. Actions  taken  to  attempt  the  decrease  disturbances resulting  from  the  transformer  loadings  are  by  the  transformer  test  and  known  how  many  percent decrease in capacity of the transformer. The data from the test is used to calculate the reduction in the capacity of the transformer. Result of the research on the transformer which is not operated yet relating to  the  ideal  state  of  a  transformer.  As  for  the  research  on  the  second  transformer  indicates  how transformer which been operating for several years has decreased the capacity of the transformer. So that the second transformer can not be loaded to the maximum.
Kata  kunci :  Supply  Electricity,  loading,  distribution  transformers,  age,  capacity  transformers, interruption, reliable operation .

## 1.  PENDAHULUAN
Fungsi  utama  sistem  tenaga  listrik  adalah  untuk memenuhi kebutuhan energi listrik setiap konsumen  secara  terus  menerus.  Sebelum tenaga  listrik disalurkan ke konsumen dari  pusat pembangkit tenaga listrik, terlebih dahulu transformator  yang  terdapat  di  gardu  induk maupun di gardu distribusi. Transformator adalah salah  satu bagian  dari  sistem tenaga listrik  yang dapat menjaga agar kebutuhan listrik masyarakat dapat terpenuhi secara terus menerus.
Transformator  merupakan  suatu  peralatan
tenaga listrik
yang
berfungsi
untuk mentransformasikan atau mengubah energi listrik dari  suatu  nilai  tegangan  ke  nilai  tegangan lainnya.  Transformator  merupakan  peralatan listrik yang penting karena berhubungan langsung dengan  saluran  transmisi  dan  distribusi  listrik  ke konsumen.  Oleh  karena  itu,  transformator  harus dipelihara  dan  diuji  kelayakan  operasinya  agar dapat  beroperasi  secara  maksimal dan jauh dari gangguan-gangguan  yang  dapat  mengakibatkan kegagalan operasi pada transformator.
Karena transformator merupakan asset yang mahal, penggantian
transformator untuk meningkatkan keandalan sistem secara ekonomis bukan  pilihan  yang  tepat.  Kerusakan  pada transformator
menyebabkan
kontinuitas pendistribusian  tenaga  listrik  ke  konsumen  akan terganggu atau terjadi pemadaman. Pemadaman merupakan  suatu  kerugian  yang  menyebabkan penurunan kWh terjual. Mengingat lamanya waktu pemulihan  gangguan  pada  transformator  maka diperlukan  upaya  preventif  untuk  mencegah terjadinya kerugian yang besar akibat daya yang tidak  tersalurkan  akibat  gangguan  transformator. Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  rangkaian pengujian  yang  dimaksudkan  agar  transformator tersebut  bisa  bekerja  sesuai  dengan  spesifikasi
dan  masa  pemakaian  maksimumnya  pada berbagai kondisi di lapangan.
Salah  satu  pengujian  yang  akan  dibahas dalam  Tugas  Akhir  ini  adalah  pengujian transformator  distribusi  dengan  teknik  rangkaian alat  instrumen  sederhana  yang  dibuat  dengan regulator  tegangan  sebagai  instrumen  utama. Maksud  dari  pengujian  ini  adalah  untuk mengetahui penurunan kapasitas sebuah transformator distribusi, sehingga suatu transformator  dapat  beroperasi  dengan  normal tanpa menimbulkan gangguan dan kerusakan.

## 2. LANDASAN TEORI

## 2.1  Transformator
Transformator  merupakan  peralatan  mesin  listrik statis  yang  bekerja  berdasarkan  prinsip  induksi elektromagnetik, yang dapat mentransformasikan energi  listrik  dari  tegangan  tinggi  ke  tegangan rendah ataupun sebaliknya, dimana perbandingan tegangan antara sisi primer dan sisi sekunder berbanding lurus dengan perbandingan jumlah  lilitan  dan  berbanding  terbalik  dengan perbandingan  arusnya  dengan  nilai  frekuensi yang  sama  besar.  Pada  sistem  distribusi, transformator  digunakan  untuk  menurunkan tegangan  penyaluran  20  kV  ke  tegangan pelayanan 400 / 231 Volt.

## 2.2  Jenis Transformator
Secara  umum,  terdapat  dua  jenis  transformator distribusi  yang  banyak  digunakan  pada  jaringan distribusi, yaitu:
1.  Transformator Konvensional Transformator  konvensional  dilengkapi  dengan konservator,  yaitu  sebuah  tabung  atau  tangki yang  letaknya  diatas body transformator,  yang berfungsi  untuk  menampung  pemuaian  minyak saat transformator berbeban.
2.  Transformator Hermetical Pada sistem ini konservator dan sistem pipa untuk hubungan dengan atmosfer luar  tidak digunakan lagi.  Untuk  mengamankan  pemuaian  maupun penyusutan  minyak,  tangki  dibuat  fleksibel (hermetic), dimana kenaikan volume minyak akan ditampung oleh sirip-sirip yang dapat mengembang  dan  mampu  menampung  semua pemuaian  minyak.  Lubang  pernapasan  sengaja ditiadakan agar minyak tidak bersentuhan dengan udara.

## 2.3  Konstruksi Transformator
Konstruksi transformator distribusi dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu: a.  Bagian utama/aktif Terdiri  dari  inti  besi,  kumparan  transformator, minyak  transformator,  bushing  dan  tangki konservator. b.  Bagian pasif Terdiri  dari  sistem  pendingin, tap  changer ,  alat pernapasan  ( dehydrating  breather ),  dan  alat indicator. c.  Sistem Insulasi
d.  Terminal e.  Proteksi gangguan internal Proteksi dari gangguan internal pada transformator,  seperti  hubung  singkat  di  dalam kumparan  dan  hubung  singkat  antara  fase kumparan.
f. Peralatan proteksi
Terdiri  dari Rele  Bucholz, pengaman  tekanan lebih  ( explosive  membrame/bursting  plate ),  rele tekanan  lebih  ( sudden  pressure  relay ),  rele pengaman tangki. g.  Peralatan tambahan untuk pengaman Terdiri  dari  rele  differensial,  rele  arus  lebih,  rele hubung  tanah,  rele  thermis,  dan Lightning
Arrester . 2.4  Pengaruh Pembebanan Terhadap Efisiensi Transformator
Jika  transformator  kemudian  dibebani  terus menerus,  maka  rugi  ( losses) akan  mempunyai karakteristik  efisiensi  penyaluran  daya  terhadap pembebanan trafo sebagai berikut :
Gambar 2.1 Kurva Karakteristik Efisiensi – Pembebanan Transformator
Dari  kurva  diatas,  terlihat  bahwa  transformator akan  mempunyai  efisiensi  tertinggi  pada  saat
terjadi pembebanan sebesar 80 % dari pembebanan nominalnya. Efisiensi transformator dinyatakan dalam angka presentase. Pada faktor cos φ = 0,2  efisiensi  trafo  mencapai  sekitar 65%. Pada  beban  dengan  faktor  kerja  cos  φ  =  1,0, efisiensi  trafo  bisa mencapai 90%.
Gambar 2.2 Hubungan Antara Efisiensi Dengan Beban Pada Cos φ Berbeda
2.5  Tegangan  Pengenal  Transformator  dan Penyadapannya
a.  Tegangan Primer
Tegangan  primer  ditetapkan  sesuai    dengan tegangan nominal sistem pada jaringan tegangan menengah (JTM) yang berlaku dilingkungan PLN, 6 kV dan 20 kV.  Pada sistem distribusi tiga fasa empat  kawat,  maka  transformator  fasa  tunggal yang  dipasang  tentunya  mempunyai      tegangan pengenal 20 kV/V3 = 12 kV. Karena SPLN 1: 1978 menetapkan  tegangan  nominal  sistem  20  kV, maka  masih  perlu  dipasang  transformator  fasa tungga dengan tegangan pengenal  12 kV.
b.  Tegangan Sekunder
Tegangan sekunder ditetapkan tampa deisesuaikan  dengan  tegangan  nominal  sistem pada  jaringan  tegangan  rendah  (JTR)  yang berlaku dilingkungan PLN adalah 127 dan 220 V untuk sistem fasa tunggal dan 127 / 220 V dan 220 / 380 V untuk sistem fasa tiga, yaitu : 133 / 231 V dan  231  /  400  V  pada  kedaaan  tampa  beban. Bilamana  dipakai  tidak  serentak,  maka  dengan bertegangan  sekunder  231/  400  Volt  daya transformator  tetap  100  %  daya  pengenal. Sedang dengan tegangan sekunder 133 / 231 Volt dayanya hanya 75 % daya pengenal.
c.  Impedansi Transformator
Impedansi  transformator  merupakan  total  jumlah keseluruhan  perlawanan  terhadap  arus  bolak- balik (AC) di dalam sebuah peralatan listrik. Nilai impedansi sebuah transformator umumnya dicantumkan  pada name  plat transformator  itu sendiri  dalam  satuan  persen  (%),  misalnya  3%, 4%, 5%, dan seterusnya. Pengertian nilai tersebut adalah bahwa drop tegangan yang timbul karena impedansi  adalah  sekian  persen  dari  tegangan yang  ditetapkan.  Maka  drop  tegangan  pada transformator tersebut didapat dengan persamaan:
Vdrop = V x Z (%)
Atau  untuk menentukan impedansi  pada  sebuah transformator dengan berdasarkan kepada tegangan drop dan tegangan dari transformator itu sendiri, persamaannya:
Z (%) = ( ) x 100 %

## 2.6  Pengujian Pada Transformator
Pengujian  yang  harus  dilakukan  pada  sebuah transformator  biasanya  disesuaikan  dengan kebutuhannya.  Beberapa  jenis  pengujian  pada transformator adalah sebagai berikut:
a.  Pengujian Tahanan Isolasi
Pengujian Tahanan Isolasi biasanya dilaksanakan pada  awal  pengujian  dengan  tujuan  untuk mengetahui secara dini kondisi isolasi transformator  dan  untuk  menghindari  kegagalan yang  bisa  berakibat  fatal,  sebelum  pengujian selanjutnya dilakukan. Pengujian dilakukan dengan  menggunakan  alat  uji  tahanan  isolasi Megger.
b.  Pengujian Tahanan Kumparan
Pengujian  dilakukan  dengan  cara  melakukan pengukuran  tahanan  kumparan  transformator. Data hasil pengujian digunakan untuk menghitung besarnya  rugi  tembaga  pada  transformator tersebut.
c.  Pengujian Karakteristik Beban Nol
Pengujian  Karakteristik  Beban  Nol  atau  Tanpa Beban  dilakukan  untuk  mengetahui  besarnya kerugian  daya  yang  disebabkan  oleh  rugi hysterisis dan eddy current pada inti transformator dan  besarnya  arus  yang  pada  daya  tersebut. Pengukuran  dilakukan  dengan  memberikan tegangan nominal pada salah satu sisi transformator  dan  sisi  lainnya  dibiarkan  dalam keaadaan tanpa beban.
d.  Pengujian Karakteristik Hubung Singkat Pengujian  dilakukan  dengan  cara  memberikan arus  nominal  pada  salah  satu  sisi  transformator dan  sisi  yang  lain  dihubung  singkat,  dengan demikian  akan  dibangkitkan  juga  arus  nominal pada sisi yang di hubung singkat. Adapun tujuan dari  pengujian  ini  adalah  untuk  mengetahui besarnya  rugi  daya  yang  hilang  akibat  dari tembaga dari transformator saat beroperasi.

## 3. PERANCANGAN

## 3.1 Alat dan Bahan
Pada  proses  persiapan  perancangan  harus didukung  dengan  peralatan  dan  bahan  yang lengkap  dan  standar  agar  memudahkan  pada waktu pelaksanaan perakitan. Alat-alat dan bahan akan diuraikan sebagai berikut :
a.  Regulator Tegangan Regulator tegangan adalah bagian utama alat uji ini.  Regulator  tegangan  tiga  fasa  dengan menghasilkan tegangan 380 Volt ditujukan untuk injeksi  ke  transformator  yang  dijadikan  objek pengujian.
b.  Transformator Step-Up
Transformator step up digunakan untuk menaikan tegangan  injeksi  ke  transformator  yang  diuji. Penggunaan transformator step up dimaksudkan untuk  mendapatkan  nilai  tegangan  sampai dengan 800 Volt. Transformator step up 800 volt digunakan  karena  menyesuaikan  dengan  angka persen  impedansi  pada  transformator.  Dimana angka tersebut berarti besar tegangan drop yang timbul  karena  impedansi  tersebut  seperti  yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.
Pada transformator yang diuji, angka persen impedansi  terdapat  pada name  plat. Pada pengujian kali ini akan menggunakan transformator  dengan  impedansi  sebesar  4 (empat)  persen.  Jadi,  pemilihan  transformator step  up 800  volt  berdasarkan  persamaan  yang telah  ditulis  pada  Bab  sebelumnya,  yaitu  pada (persamaan 2.1).
V drop  = V x Z
V drop  = 20000 Volt x 4 % = 800 Volt
c.  Volt Ampere Meter
Volt  Ampere  meter  adalah  alat  yang  digunakan untuk  mengukur  kuat  arus  dan  tegangan  listrik pada  satu device sekaligus.  Volt  Ampere  meter adalah  alat  ukur  yang  mengkombinasikan  volt meter dan ampere meter. Volt Ampere meter yang digunakan pada alat ini adalah jenis digital untuk pengukuran satu fasa.

## d.  Kabel Penghubung
Pada pengujian ini akan dipakai kabel NYAF yang berfungsi sebagai penghubung antara transformator  (objek  pengujian)  dan  regulator tegangan serta komponen lainnya sehingga dapat dilewati sumber tegangan.

## e.  MCB
Pada  pengujian  ini  MCB  digunakan  sebagai pengaman  hubung  singkat  atau  pengaman  alat utama. MCB dipasang sebagai pengaman sumber utama  dari  PLN  dan  sebagai  pengaman  untuk regulator tegangan.
f. Selector Switch
Selector  Switch digunakan  pada  saat  pengujian untuk  mendapatkan  nilai  volt  dan  ampere  pada tiap  fasa  yang  tertera  pada  volt  ampere  meter yang  dipasang,  karena  pada  alat  ini  digunakan volt  ampere  meter  untuk  pengukuran  masing- masing fasa.

## g.  CT
CT  digunakan  agar  pada  saat  pengujian  dapat membaca  arus  yang  diukur  pada  sisi  sekunder transformator  yang  diuji.  Pada  pengujian  ini digunakan  CT  1000/5  Ampere.  Pemilihan  CT 1000/5 berdasarkan pada kapasitas transformator yang diuji.
h.  Box Panel dari plat besi Box  panel  digunakan  sebagai  wadah  untuk memasang semua alat-alat dan komponen diatas agar  terpasang  rapi  dan  aman  digunakan  pada saat proses pengujian.

## 3.2 Flow Chart Pengujian
Deskripsi  sistem  rancang  rangkaian  untuk pengujian  transformator  ini  digambarkan  dalam flowchart sebagai berikut :

## Gambar 3.1 Flow Chart Pengujian

## 3.3 Perancangan Teori Alat
Pengujian dengan alat ini akan menghasilkan data berupa  tegangan  dan  arus.  Hasil  yang  terbaca setelah  proses  pengujian  adalah  arus  nominal transformator  baik  itu  pada  sisi  primer  maupun pada sisi sekunder. Arus nominal yang ideal pada suatu  transformator  telah  terdapat  pada  name plat.  Arus nominal dapat dikatakan juga sebagai arus  beban  penuh  ( full  load )  pada  transformator tersebut.
Daya transformator bila ditinjau dari sisi tegangan primer  (tegangan  tinggi)  dapat  dirumuskan sebagai berikut:
S = √3 x V x I dimana: S  = Daya Transformator (kVA) V  = Tegangan sisi primer transformator (kV)
I = Arus jala-jala (A)
Sehingga  untuk  menghitung  arus  beban penuh ( full load ) dapat menggunakan rumus:
I FL =
√
dimana: I FL = Arus Beban Penuh (A) S  = Daya transformator (kVA) V  = Tegangan transformator (V)
3.4 Cara Kerja Alat Tegangan yang dihasilkan oleh regulator tegangan dengan minimal 380 volt tigafasakemudian dinaikkan kembali oleh transformator  step  up  menjadi  800  volt  yang  di injeksi  ke  transformator  pada  kumparan  primer. Kemudian  pada  kumparan  sekunder  dibuat rangkaian tertutup ( loop ) dengan memasang CT. Hal  ini  dimaksudkan  supaya  pengukuran  di  sisi sekunder dapat dilakukan dan menghasilkan hasil ukur  berupa  arus  nominal  transformator  di  sisi tegangan rendah.
Dengan terpasangnya alat ukur volt ampere meter  pada  alat,  akan  menunjukkan  angka  hasil ukur berupa tegangan  dan arus pada sisi primer dan sekunder transformator. Angka hasil ukur ini kemudian  dibuat  perhitungan  untuk  mengetahui berapa persen penurunan kapasitas dan maksimal  pembebanan  yang  dapat  ditampung oleh transformator tersebut. 3.5 Blok Diagram Pengujian Blok diagram dari rangkaian pengujian transformator ini adalah sebagai berikut :

## Gambar 3.2 Blok Diagram Pengujian

## 3.6 Spesifikasi Transformator Yang Diuji
Spesifikasi transformator pertama yang diuji yaitu transformator  baru  yang  belum  beroperasi disebutkan dalam (Tabel 3.1) sebagai berikut:
Tabel 3.1 Data Transformator Baru di Gudang
Spesifikasi Transformator Merk B & D Tahun Pembuatan 2016 Nomor Seri 1602790
Daya Nominal 400 kVA Tegangan Primer 20000 Volt Tegangan Sekunder 400 Volt Frekuensi 50 Hz Pendingin ONAN Tegangan Impedansi 4.0 % Spesifikasi transformator kedua yang diuji adalah transformator pada gardu BL 152 tersebut terdapat pada (Tabel 3.2) sebagai berikut:
Tabel 3.2 Data Transformator BL 152 Spesifikasi Transformator Merk UNINDO Tahun Pembuatan 2001 Tahun Operasi 2002 Nomor Seri 741000 Daya Nominal 4000 kVA Tegangan Primer 20000 Volt Tegangan Sekunder 400 Volt Frekuensi 50 Hz Pendingin ONAN Tegangan Impedansi 4.0 %

## 4. PENGUJIAN DAN ANALISIS

## 4.1  Langkah Kerja Pengujian
Dalam  proses  pengujian  transformator  ini, tahapan  dan  langkah-langkah  kerja  diuraikan sebagai berikut:
a.  Sebelum  memulai  pengujian,  terlebih  dahulu mengukur belitan transformator dengan AVO meter untuk memastikan transformator dalam kondisi  belitan  yang  masih  baik  atau  tidak putus.
b.  Memeriksa  posisi tap  changer dengan  skala 20000 Volt / 400 Volt
c.  Mendata transformator dengan melihat name
plat transformator dan memperhatikan kapasitas, beban, dan
impedansi
transformator.
d.  Merangkai  semua  komponen,  alat  ukur,  dan objek  pengujian  dengan  kabel  penghubung. Beberapa  rangkaiannya  adalah  sebagai berikut:
1)  Regulator tegangan terhubung ke sumber tegangan  dan  transformator  step  up dilengkapi dengan MCB sebagai pengaman.
2)  Rangkaian dari regulator tegangan ke alat ukur  berupa  volt  ampere  meter  untuk menghidupkan display.
3)  Transformator step up terhubung ke objek pengujian pada sisi primer transformator.
e.  Pada  sisi  sekunder  transformator,  dibuat rangkaian tertutup (loop) dengan men- jumper antar fasa termasuk netral.
f. Memasang CT pada sisi sekunder transformator  dan  hubungkan  dengan  volt ampere  meter  untuk  menghasilkan  angka pengukuran.
g.  Memastikan  semua  komponen  terangkai dengan baik dan aman diberi tegangan.
h.  Memulai  injeksi  tegangan  dari  regulator secara  bertahap  sambil  memperhatikan  volt ampere meter.
i. Catat  hasil  pengukuran  tegangan  dan arusnya.
j. Selesai.

## 4.2  Rangkaian dan Wiring Alat Pengujian
Pengujian  dilakukan  dengan  menggunakan  alat uji  sederhana  hasil  dari  rangkaian  beberapa komponen  dan  instrumen  pengukuran.  Masing- masing  alat  dan  instrumen  yang  dipakai  telah dijelaskan pada bab sebelunya. Setelah dilakukan uji  fungsi  masing-masing,  alat  dan  instrumen tersebut dirangkai sedemikian rupa dan ditempatkan pada suatu tempat dari plat besi agar rapi dan aman ketika digunakan.
Gambar 4.1 Pengawatan Alat Pengujian
Regulator tegangan dan MCB ditempatkan di dalam  serta  pengawatannya.  Sementara  untuk Volt  Ampere  Meter  dihadapkan  keluar  untuk memudahkan pembacaan hasil ukur pada display. Begitu  juga  dengan  selector  switch  agar  lebih mudah  untuk  dioperasikan.  Sementara  untuk transformator  step-up  dan  CT  di  pisahkan  dari box. CT terpasang pada jumper antar fasa di sisi sekunder transformator yang diuji dan dikonek ke Volt  Ampere  meter  untuk  mendapatkan  hasil pengukuran arus di sisi tegangan rendah. Gambar 4.1 adalah rangkaian pengawatan alat pengujian
SU M BER PL N 3 F A SA REGULATOR TEGAN G AN 3 FASA 38 0 VOLT IN OUT N R S T N TRAFO STEP-UP R S T R S T R S T R S T N AMPERE METER VOLT METER GAMBAR PENGAWATAN PENGUJIAN CT TR 1000/5 A TRANSFORMATOR 400 KVA (OBJEK UJI)
untuk mengetahui penurunan kapasitas transformator distribusi.

## 4.3  Hasil Pengujian Transformator
Tahap  pertama  pengujian  adalah  dengan menghubungkan  alat  uji  ke  sumber  tegangan  3 fasa.  Setelah  terhubung,  nyalakan  regulator tegangan dan atur tegangan di 100 volt. Sebelum dihubungkan  ke  transformator  yang  diuji,  ukur tegangan di output transformator step-up. Setelah diukur  dan  didapat  hasilnya,  setting  kembali regulator  tegangan  secara  bertahap  sampai tegangan  mencapai  400  volt.  Berikut  hasil  ukur pada output transformator step-up:
Tabel 4.1 Hasil ukur tegangan setelah dinaikkan transformator Step-up
Setelah  didapat  hasil  ukur,  kemudian hubungkan  alat  ke  transformator  yang  diuji. Sebelumnya  matikan  dulu  alat  sebagai  tindakan keamanan  dari  tegangan  sentuh.  Setelah  alat terhubung  dengan  transformator  yang  diuji,  alat dinyalakan  kembali.  Kemudian  atur  tegangan kembali secara bertahap seperti tahap sebelumnya  sampai  dengan  400  Volt.  Setelah tegangan  di  injeksi  ke  transformator  yang  diuji, cek pada display Volt Ampere Digital Meter yang telah dihubungkan pada CT yang terpasang di sisi sekunder transformator.

## 4.4 Perhitungan  Arus  Nominal  Ideal  Pada Transformator Baru
Arus nominal yang ideal pada suatu transformator dapat  dilihat  pada  name  plat  yang  terdapat sebagai  identitas  transformator.  Pada  setiap transformator dengan daya 400 kVA tertera pada name  plate  nya  arus  nominal  pada  sisi  primer adalah  11,5  Ampere  (acuan  SPLN  D3.002-1 tahun  2007).  Jika  mengacu  pada  persamaan (3.2), hasil perhitungan untuk  arus nominal pada sisi primer yang ideal adalah:
I FL = √ I FL = √ I FL = I FL = 11,56 Ampere
Sedangkan perhitungan untuk keadaan ideal arus  nominal  pada  sisi  sekunder  (tegangan rendah) transformator adalah:
I FL = √ I FL = √ I FL = I FL = 578,03 Ampere
4.5
Perhitungan  Hasil  Uji  Transformator-1
(Keadaan Baru/Belum Beroperasi)
Transformator pertama yang diuji adalah transformator dengan daya 400 kVA yang berada di gudang PLN dan belum beroperasi. Pengujian pada transformator baru dilakukan untuk mengetahui  apakah  hasil  pengujian  akan  sama dengan  spesifkasi  transformator  yang  terdapat pada name plat.
Hasil  yang  didapat  dari  pengujian  pada transformator 1 menunjukan angka arus nominal pada  sisi  primer  (tegangan  tinggi)  adalah  11,55 Ampere.  Hasil  ini  menunjukkan  angka  yang hampir  sama  dengan  arus  nominal  sisi  primer yang terdapat pada name plat transformator.
Dengan  diketahuinya  arus  nominal  primer transformator,  maka  untuk  mengetahui  apakah kapasitas  (kVA)  transformator  tersebut  sama dengan  yang  terdapat  pada  name  plat,  dapat dimasukkan ke dalam persamaan sebagai berikut:
I FL = √ 11,55 A  = √ S       = 11,55 x  34600 S       = 399630 VA ≈  400 kVA
Kemudian  untuk  hasil  pengujian  pada  sisi sekunder  transformator,  arus  nominal  yang terukur adalah 577,8 Ampere. Maka dimasukkan kedalam persamaan menjadi :
I FL = √
577,8 A  = √ S      = 577,8 x 692 S      = 399873.6 VA ≈  400 kVA
Dengan  hasil  perhitungan  dari  pengujian yang  didapat  dari  transformator-1  yang  masih dalam keadaan baru, dapat diketahui bahwa arus nominal  baik  sisi  primer  maupun  sekunder memiliki  nilai  yang  hampir  sama  dengan  kondisi ideal  transformator  baru  yang  sesuai  dengan SPLN  D3.002-1  tahun  2007.  Sehingga  apabila dikaitkan  dengan  penurunan  kapasitas,  dapat disimpulkan  bahwa  pada  transformator-1  tidak mengalami penurunan kapasitas.
4.6 Perhitungan  Hasil  Uji  Transformator-2
(Keadaan Telah Beroperasi) Transformator kedua yang diuji adalah transformator dengan daya 400 kVA yang berada di gardu BL 152 dan telah beroperasi sejak tahun 2002.  Pengujian  pada  transformator  yang  telah
beroperasi dilakukan untuk mengetahui penurunan kapasitas pada transformator.
Hasil  yang  didapat  dari  pengujian  pada transformator-2 menunjukan angka arus nominal pada  sisi  primer  (tegangan  tinggi)  adalah  7,62 Ampere.  Hasil  ini  menunjukkan  angka  yang berbeda  dengan  arus  nominal  sisi  primer  yang terdapat pada name plat transformator.
Dengan  diketahuinya  arus  nominal  primer transformator-2,  maka  untuk  mengetahui  berapa sisa kVA transformator tersebut dapat dimasukkan ke dalam persamaan sebagai berikut:
I FL = √ 7,62 A  = √
S   = 7,62 x  34600
S   = 263652 VA ≈ 263, 6 kVA
Kemudian  untuk  hasil  pengujian  pada  sisi sekunder  transformator,  arus  nominal  yang terukur adalah 381,5 Ampere. Maka dimasukkan kedalam persamaan menjadi:
I FL = √
381,5 A  = √ S      = 381,5 x 692 S      = 263998 VA ≈ 263,9 kVA
Dengan  hasil  perhitungan  dari  pengujian yang didapat dari transformator-2, dapat diketahui bahwa  arus  nominal  baik  sisi  primer  maupun sekunder memiliki nilai sudah jauh berbedaa atau sudah  menurun  kapasitasnya  jika  dibandingkan dengan kondisi ideal transformator baru.
Sesuai  dengan  hasil  perhitungan,  telah terjadi penurunan kapasitas pada transformator-2. Berikut perhitungan untuk mengetahui penurunan kapasitas transformator-2:
Jadi,  berdasarkan  hasil  perhitungan  diatas, transformator-2  mengalami  penurunan  kapasitas sebesar  34,025  %. Oleh  karena  itu,  sangat disarankan untuk pembebanan pada transformator-2 tidak melebihi dari 263,9 kVA atau sebesar 63 persen.dari kapasitas 400 kVA.
Tabel 4.2 Hasil Uji Transformator 1 dan 2 Serta Perbandingannya Dengan Kondisi Ideal Sesuai Standar

## 5.  KESIMPULAN
Dari  penulisan  tugas  akhir  ini  tentang  rangkaian pengujian untuk mengetahui penurunan kapasitas transformator, dari hasil percobaan dan pengujian yang  telah  dilakukan,  maka  penulis  dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1.  Berdasarkan pada hasil ukur pada transformator-1  dengan  daya  pengenal  400 kVA,  setelah  dilakukan  pengujian  dapat diketahui  bahwa  arus  nominal  transformator pada sisi tegangan tinggi adalah 11,5 Ampere dan pada sisi tegangan rendah adalah 577,8 Ampere.  Hasil  perhitungan  menunjukkan tidak  terdapat  penurunan  kapasitas  pada transformator  tersebut  dan  sesuai  dengan name  plat pada  transformator.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  transformator-1  yang merupakan  transformator  baru  dan  belum beoperasi  berada  dalam  keadaan  ideal  dan dapat  beroperasi  dengan  maksimal  sesuai spesifikasi standar.
2.  Berdasarkan pada hasil ukur pada transformator-2  dengan  daya  pengenal  400 kVA,  setelah  dilakukan  pengujian  dapat diketahui  bahwa  arus  nominal  transformator pada  sisi  tegangan  menengah  adalah  7,62 Ampere  dan  pada  sisi  tegangan  rendah adalah  381,5  Ampere.  Hasil  perhitungan menunjukkan  terdapat  penurunan  kapasitas pada  transformator  tersebut  sebesar  34,025 persen  dan  kapasitas  asalnya  400  kVA.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  transformator  2 dalam  keadaan  tidak  ideal  dan  dapat  hanya dapat beroperasi dengan maksimal pembebanan sebesar 63 persen.
3.  Hasil  pengujian  ini  dapat  dijadikan  acuan untuk menentukan batas persen pembebanan yang  dapat  ditampung  oleh  transformator tersebut. Hal ini dapat mengurangi transformator rusak akibat pembebanan yang tidak terkontrol dan melebihi batas kemampuan transformator.
4.  Dengan  dapat  terkontrolnya  pembebanan pada  transformator  beroperasi,  keandalan jaringan  dapat  terjaga  dan  pasokan  listrik kepada konsumen juga terjamin.

## DAFTAR PUSTAKA
[1].  Kadir,  Abdul.  1979. Transformator. Jakarta  : Pradnya Paramitha.
[2]. Manajemen  Aset  Transformator  Distribusi Jawa Bali . 2010. Jakarta : PT PLN (Persero) Kantor Pusat
[3].  Prayoga, Aditya. 2010. Teknik Tenaga Listrik Transformer . Universitas Indonesia.
[4].  Zuhal. 1995. Dasar Teknik Tenaga Listrik dan Elektronika Daya . Jakarta : Gramedia.
[5].  Sulasno,  Ir.  2010. Distribusi  Tenaga  Listrik . Semarang :  Badan Penerbit UNDIP.
[6].  Sumardjati,  Prih.  2008. Teknik  Pemanfaatan Tenaga  Listrik  Jilid  3 .  Jakarta  :  Direktorat Pembinaan  Sekolah  Menengah  Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional.
[7].  Standar PLN No : 17 dan 17A. 1979 tentang Pedoman Pembebanan Transformator Terendam Minyak. Jakarta: PT PLN (Persero)
Kantor Pusat.