Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 72-78.
Mahdi Syukri, Raden Saleh,Rakhmad Syafutra Lubis

## ANALISIS PEMILIHAN NILAI KAPASITOR PADA GENERATOR INDUKSI TEREKSITASI SENDIRI TIGA FASA UNTUK BEBAN RESISTIF

## ANALYSIS OF CAPACITOR VALUE ON THREE PHASE SELF-EXCITED INDUCTION GENERATOR OF RESISTIVE LOAD
Mahdi Syukri 1 Raden Saleh 1 , Rakhmad Syafutra Lubis 1
1 Jurusan Teknik Elektro dan Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala Jln. Tgk. Syech Abdurrauf No. 7 Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia, 23111
1 radenparinduri@gmail.com
Abstrak —Indonesia memiliki banyak wilayah terpencil yang sebahagiannya belum mendapatkan aliran daya listrik.  Salah  satu  penyebabnya adalah biaya yang dibutuhkan untuk  pengiriman daya listrik  ke  daerah  terpencil  sangat  besar.  Salah  satu  solusi  untuk  mengatasi  hal  tersebut  dengan menggunakan pembangkit energi listrik jenis generator induksi tereksitasi sendiri yang sering disebut Self Excited Induction Generator (SEIG) pada daerah terpencil tersebut. Syarat yang harus dipenuhi pada  pengoperasian  generator  induksi  tereksitasi  sendiri  adalah    perlunya  kapasitor  eksitasi  yang berfungsi sebagai penyuplai daya reaktif pada generator. Syarat berikutnya  adalah  mengharuskan kecepatan  rotor  harus  lebih  besar  dari  kecepatan  sinkronnya  atau  slipnya  bernilai  negatif. Berdasarkan analsis yang dilakukan untuk menjadikan motor induksi dengan spesifikasi 5.4 HP (4 KW), 400 Volt, 50 Hz, 1,430 RPM sebagai generator induksi tereksitasi sendiri dibutuhkan kapasitas dari  kapasitor  sebesar 60 𝜇𝐹 .  Hasil  simulasi  yang  telah  dilakukan  menggunakan software  matlab simulink diperoleh hasil tegangan antar saluran ( 𝑉 𝐿𝐿 ) dan arus saluran ( 𝐼 𝐿 ) masing-masing adalah 449 Volt dan 7.2 A untuk beban resistif  3.200 Watt.

## Kata Kunci: Kapasitor, Generator Induksi, Matlab
Abstract — Indonesia has many remote areas, some of which do not  have electricity. One of the reasons is that the costs involved in delivering electrical power to remote areas are very large. One solution to overcome this problem is to use a self-excited induction generator type electric energy generator which is often called a Self Excited Induction Generator (SEIG) in these remote areas. The condition that must be met in the operation of the self-excited induction generator is the need for an excitation capacitor that functions as a reactive power supplier to the generator. The next condition is that the rotor speed must be greater than the synchronous speed or the slip is negative. Based on the analysis carried out to make an induction motor with specifications of 5.4 HP (4 KW), 400 Volt, 50 Hz, 1,430 RPM as a self-excited induction generator, a capacitor capacity of 60 F is required. The simulation results that have been carried out using the matlab simulink software show that the inter- channel voltage (V_LL) and line current (I_L) are 449 Volts and 7.2 A for a resistive load of 3,200 Watts, respectively.
Kata Kunci: Capasitor, Induction Generator, Matlab.
Mahdi Syukri, Raden Saleh,Rakhmad Syafutra Lubis

## PENDAHULUAN
Indonesia  suatu  negara  memiliki  banyak wilayah  terpencil  yang  sebahagiannya  belum mendapatkan  aliran  daya  listrik.  Salah  satu penyebabnya adalah biaya yang dibutuhkan untuk pengiriman daya listrik ke daerah terpencil sangat besar.  Untuk  mendapatkan  energi  dibutuhkan teknologi  agar  dapat  mengkonversikan  sumber energi lain menjadi energi listrik. Salah satu cara yang  digunakan  adalah  menggunakan  generator induksi.  Generator  induksi  memiliki  beberapa kelebihan  yang  diantaranya  biaya  operasional yang  rendah,  pemeliharaan  tidak  secara  berkala serta sangat cocok digunakan untuk sumber energi terbarukan[1].  Generator  induksi  ini  dibagi menjadi dua jenis salah satunya adalah generator induksi yang terhubung dengan grid atau Doubly Fed  Induction  Generator  (DFIG) dan  generator induksi  tereksitasi  sendiri  atau self  exited induction generator (SEIG).  Diantara  keduanya SEIG lebih  murah  dibandinkan  dengan DFIG . Karena SEIG memiliki sitem eksitasi mandiri yang terhubung  langsung  dengan  generator  tanpa terhubung dengan grid[2].
Mesin induksi tiga fasa yang digunakan sebagai generator  induksi  tereksitasi  sendiri  (SEIG)  agar dapat menghasilkan tegangan pada terminal harus membutuhkan daya reaktif atau daya magnetisasi. Syarat  yang  harus  dipenuhi  generator  induksi tereksitasi sendiri yaitu perlunya kapasitor eksitasi yang  berfungsi  sebagai  penyuplai  daya  reaktif pada  generator.  Namun  untuk  eksitasi  ini didapatkan  dengan  memasang  suatu  kapasitor eksitasi  pada  terminal  kumparan  stator.  Pada penelitian sebelumnya mengenai tentang generator  induksi  sudah  dilakukan  oleh  Dinesh Kumar  Mallik  dan  Jesif  Ahmed  yang  berjudul “Analysis of Self Excited Induction Generator for Standalone  Micro-Hydro  Scheme”  penelitian  ini menggunakan  inverter  sumber  tegangan  kontrol arus[3].
Permasalahan  yang  muncul  dari  penilitian  ini bagaimana pemilihan nilai kapasitor eksitasi pada generator  induksi  sangat  menentukan  besar tegangan  dan  arus  yang  dibangkitkan  oleh generator induksi tereksitasi sendiri. Oleh karena itu  dilakukan  penelitian  yang  membahas  tentang
analisis  pemilihan  nilai  kapasitor  pada  generator induksi tereksitasi sendiri tiga fasa.
A. Motor Induksi
Motor  induksi  adalah  jenis  mesin  listrik  yang banyak  digunakan  dalam  dunia  industri.  Hal  ini disebabkan  motor  induksi  dilihat  dari  kontruksi lebih  sederhana,  harganya  relatif  murah  serta perawatannya  yang  mudah.  Adapun  kelemahan dari  mesin  induksi  ini  adalah  pengaturan  motor induksi  lebih  rumit  dari  pada  motor  dc.  Karena motor induksi memiliki beberapa parameter yang bersifat non-linier, tertutama resistansi rotor, yang memiliki  nilai  bervariasi  untuk  kondisi  operasi yang berbeda[4].
Pada dasarnya motor induksi dioperasikan pada kecepatan yang konstan, jika beban berubah maka kecepatan  motor  juga  akan  berubah.  Karena  itu untuk  mempertahankan  agar  kecepatan  tetap konstan  maka  tegangan  dan  frekuensi  harus diatur.  Namun  untuk  mengatur  tegangan  agar didapatkan  unjuk  kerja  yang  diharapkan  perlu mengatur  ulang  jumlah  kutub  stator  dan  cara lainnya  adalah  dengan  mengubah  frekuensi jaringan yang men-supply motor tersebut. Namun dalam  prinsip  kerja  motor  induksi  apabila kecepatan  putar  stator  sama  dengan  kecepatan putar rotor (ns=nr) maka tegangan keluaran tidak ada yang terinduksikan ke stator maupun ke rotor. Dan  apabila  kecepatan  rotor  lebih  besar  dari kecepatan stator maka tegangan akan terinduksikan  ke  stator  sehingga  motor  induksi akan beroperasi sebagai generator. Namun ketika kecepatan stator lebih besar dari kecepatan putar rotor maka tegangan akan terinduksikan ke rotor sehingga  motor  induksi  akan  bekerja  sebagai motor  listrik[5].  Selanjutkan  untuk  menghitung nilai Ns dan slip dari motor induksi dapat dilihat pada persamaan berikut ini;
𝑁 𝑠 = 120𝑓 𝑝 (2.1) 𝑆 = 𝑁 𝑠 − 𝑁 𝑟 𝑁𝑠 (2.2)
Dimana;
Ns : kecepatan sinkron (RPM)
f : frekuensi (Hz)
p : jumlah kutub
S : Slip
TEREKSITASI SENDIRI TIGA FASA UNTUK BEBAN RESISTIF
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 72-78.
Mahdi Syukri, Raden Saleh,Rakhmad Syafutra Lubis

## B. Generator Induksi
Generator  Induksi  juga  dikenal  sebagai Generator  Asinkron.  Mesin  Induksi  terkadang digunakan sebagai generator. Awalnya, generator  induksi  atau  mesin  dimulai  sebagai motor. Pada awalnya, mesin menarik volt ampere reaktif  tertinggal  dari  suplai  utama.  Kecepatan mesin  ditingkatkan  di  atas  kecepatan  sinkron oleh  penggerak  utama  eksternal.  Kecepatan dinaikkan  ke  arah  yang  sama  dengan  bidang putar yang dihasilkan oleh belitan stator. Mesin induksi  akan  beroperasi  sebagai  generator induksi  dan  akan  mulai  menghasilkan  torsi pembangkitan. Torsi pembangkitan ini berlawanan  dengan  arah  putaran  rotor.  Pada kondisi  ini,  slip  bernilai  negatif  dan  generator induksi  mulai  mengalirkan  energi  ke  suplai utama.
Pada  karakteristik  generator  induksi  terdapat pada  gambar  2.1  dapat  diketahui,  bahwa  motor induksi ketika diputar kecepatan lebih besar dari kecepatan  sinkron  maka  motor  induksi  akan menjadi  generator  induksi.  Besar  daya  yang dihasilakan  generator  induksi  akan  bertambah seiring  bertambahnya  torka  yang  diberikan  pada penggerak  awal  pada  porosnya.  Gambar  2.2 diperlihatkan,    bahwa  nilai  dari  torka  induksi maksimum pada mode operasi generator. Namun, ketika  torka  pushover    melebihi  dari  penggerak mula  yang  diberikan  kepada  poros  maka generator akan overspeed[6].
Adapun  mesin  induksi  juga  dikenal  sebagai Asynchronous Machines, yaitu berputar di bawah kecepatan sinkron saat digunakan sebagai motor, dan  di  atas  kecepatan  sinkron  saat  digunakan sebagai generator. Jadi ketika diputar lebih cepat dari  kecepatan  operasi  normal  atau  tanpa  beban, generator  induksi  menghasilkan  listrik  AC. Karena generator induksi bersinkronisasi langsung  dengan  jaringan  utilitas  utama    yaitu, menghasilkan listrik pada frekuensi dan tegangan yang  sama  dan  tidak  diperlukan  penyearah  atau inverter.  Namun,  generator  induksi  dapat menyediakan  daya  yang  diperlukan  langsung  ke jaringan utilitas utama, tetapi juga membutuhkan daya  reaktif  untuk  suplai  yang  disediakan  oleh jaringan utilitas. Pengoperasian generator induksi yang berdiri sendiri (off-grid) juga dimungkinkan, tetapi kerugiannya di sini adalah bahwa generator
memerlukan kapasitor tambahan yang terhubung ke belitannya untuk eksitasi sendiri[7].
Gambar Error! No text of specified style in document..1 Karakteristik Generator Induksi
Adapun efisiensi dari generator induksi dapat dihitung dengan persamaan berikut ini;
ƞ = 𝑝 𝑜𝑢𝑡 𝑝 𝑖𝑛 𝑥100% (2.3)
Dimana; ƞ : efisiensi generator (%) 𝑝 𝑜𝑢𝑡 : Daya Output Generator Induksi 𝑝 𝑖𝑛 : Daya Input Generator Induksi Maka  besar daya output dari generator dapat dihitung dengan persamaan berikut ini;
𝑝 𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑥𝐼 (2.4)
Dimana;
V : Tegangan Keluaran Generator(Volt)
I    :  Arus  Yang  Dihasilkan  Generator (Ampere)
Adapaun  dengan  faktor  daya  dari  generator induksi  ini  dapat  dihitung  dengan  persamaan berikut ini;
𝐶𝑜𝑠 𝜑 = 𝑝 𝑜 𝑉𝐼 (2.5)
Dimana;
𝑝 𝑜 : Daya Keluaran Motor Induksi
V  : Tegangan Terminal (Volt)
I   : Arus Listrik Yang Diserap Oleh Motor untuk menghitung besar daya aktif, daya semu dan daya reaktifnya berikut adalah
persamaannya.
𝑃 =  𝑉 𝑥 𝐼 𝑐𝑜𝑠𝜑√3 (2.6)
𝑆 = 𝑃 cos 𝜑 (2.7)
TEREKSITASI SENDIRI TIGA FASA UNTUK BEBAN RESISTIF
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp 72-78.
Mahdi Syukri, Raden Saleh,Rakhmad Syafutra Lubis
𝑄 =  𝑆 sin 𝜑 (2.8) Keterangan P : Daya Aktif ( Watt)
S : Daya Semu (VA)
Q : Daya Reaktif (VAR)
C. Kapasitor Eksitasi
Untuk menentukan kapasitor eksitasi minimumnya  dari  generator  induksi  yaitu  grafik karakteristik magnetisasi dari mesin induksi saat beroperasi  sebagai  motor  induksi.  Karakteristik magnetisai  diperoleh  dengan  mengoperasikan motor  induksi  pada  saat  beban  nol.  Maka  arus yang  mengalir  pada  kapasitor  (Ic)  akan  sama dengan  arus  magnetisasinya  (Im).  Dan  tegangan akan  meningkat  secara  linear  hingga  mencapai saturasi sehinga memperoleh titik stabilnya[8].
𝐼 𝑚 =   𝐼 𝑐 𝑉 𝑋 𝑚 = 𝑉 𝑋 𝑐 𝑋 𝑚 =   𝑋 𝑐 Dalan  kondisi  beban  nol  motor  induksi  dapat dihitung besar reaktansi (Xm) dengan memberikan catu tegangan (V).
𝑋 𝑚 = 𝑉 𝐼 𝑚 (2.9) 𝑋 𝑚 =   𝑋 𝑐 = 1 2𝜋𝑓𝐶 (2.10)
Selanjutnya  mensubtitusikan  persamaan  2.9  ke dalam persamaan 2.10.
𝑋 𝑐 = 1 2𝜋𝑓𝐶 𝑉 𝐼 = 1 2𝜋𝑓𝐶 𝐼 = 2𝜋𝑓𝐶𝑉 𝐶 = 𝐼 2𝜋𝑓𝑉
(2.11)
Persamaan 2.11 adalah persamaan kapasitor yang dihubungkan  dengan  hubungan  bintang  [9]. Untuk menentukan 𝐼 𝑓𝑎𝑠𝑎 , 𝑉 𝑓𝑎𝑠𝑎 dan 𝑄 𝑓𝑎𝑠𝑎 berikut adalah persamaanya.
𝐼 𝑓𝑎𝑠𝑎 = 𝑄 𝑓𝑎𝑠𝑎 𝑉 𝑓𝑎𝑠𝑎 ; 𝑄 𝑓𝑎𝑠𝑎 = 𝑄 𝑓𝑎𝑠𝑎 ; 𝑉 𝑓𝑎𝑠𝑎 = 𝑉 √3 (2.12)
Dimana;
Vn : Tegangan Nominal (Volt)
I  : Arus (Ampere) C : Kapasitor (Farad) f   : Frequensi (Hz) Q : Daya reaktif (VAR)

## S : Daya Semu (VA) METODELOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menentukan  nilai  kapasitor eksitasi yang digunakan pada motor induksi yang digunakan  sebagai  generator.  Persiapan  awalnya adalah  dengan  mencari  dan  menentukan  nilai parameter  yaitu  nilai  kapasitor  yang  digunakan pada  proses  penelitian.  Kemudian  setelah parameter  sudah  ditetapkan  dalam  peroses perancangan  simulasi  simulink.  Simulasi  yang dilakukan  adalah  untuk  pembuatan  rangakaian generator  induksi  tereksitasi  sendiri.  Setelah pengujian  berjalan  sesuai  yang  diharapkan, dilakukan pengujian keluaran gelombang pemakaian kapasitor terhadap tegangan keluarannya.  Serta  dilakukan  analisis  dari  hasil yang  diperoleh  sehigga  dapat  ditarik  kesimpulan dari apa saja yang dilakukan pada penelitian dan pembuatan  laporan  penelitian.  Alur  penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut:

## Gambar 3. Alur penelitian
D. Menentukan Nilai Kapasitor
Perhitungan  pemilihan  nilai  kapasitor  yang digunakan  saat  dilakukan  penelitian.  Kebutuhan kapasitor  sebagai  pemberi  daya  reaktif  pada generator induksi. Dimana pada generator induksi terdapat parameter yang akan digunakan. Berikut adalah parameter yang digunakan pada generator induksi  yaitu  motor  induksi  3  phasa.  Berikut spesifikasi  motor  induksi  sebagai  generator induksi.
Mahdi Syukri, Raden Saleh,Rakhmad Syafutra Lubis

## Tabel 2.1 Spesifikasi Motor Induksi
Power (HP) 5.4 (4 KW) Voltage 400 V Phase 3 Nominal Speed 1430 rpm Frequency 50 Hz No. of pole pair 4 Power Factor 0.8
Berdasarkan  dari  persamaan  sebelumnya  yang terdapat  pada  pesamaan  (2.6  hingga  2.8) Selanjutnya untuk penentuan nilai kapasitor yang akan digunakan yang pertama dilakukan mengcari nilai daya reaktif yang dibutuhkan motor induksi sebagai  generator.  Dari  persamaan  2.7  untuk mencari nilai daya semu terlebih dahulu.
cos 𝜑 = 0.8
P : 4000 Watt f = 50 Hz
𝑆 = 𝑃 cos 𝜑 𝑆 = 4000 0.8
𝑆 =  5000 VA Setelah  memperoleh  besaran  nilai  daya  semu dapat menentukan besaran nilai daya reaktif dari persamaan 2.8 berikut.
𝜑 = 𝑎𝑟𝑐 0.8 = 37 ° sin 𝜑 = 0.6 𝑄 =  𝑆 sin 𝜑 𝑄 =  5000 𝑥 0.6 𝑄 = 3000 VAR
𝑄 𝑓𝑎𝑠𝑎 = 𝑄 𝑓𝑎𝑠𝑎 𝑄 𝑓𝑎𝑠𝑎 = 3000 3 𝑄 𝑓𝑎𝑠𝑎 = 1000 VAR
Setelah  besaran  nilai  daya  reaktif  diperoleh selanjutnya  mencari  nilai  arus  dan  tegangan perfasanya  dengan  menggunkan  persamaan  2.12 berikut.
𝑉 𝑓𝑎𝑠𝑎 = 𝑉 √3 𝑉 𝑓𝑎𝑠𝑎 = 400 √3 𝑉 𝑓𝑎𝑠𝑎 = 230 𝑉
𝐼 𝑓𝑎𝑠𝑎 = 𝑄 𝑓𝑎𝑠𝑎 𝑉 𝑓𝑎𝑠𝑎
𝐼 𝑓𝑎𝑠𝑎 = 1000 230
𝐼 𝑓𝑎𝑠𝑎 = 4.35 𝐴
Dari nilai arus perfasa dan tegangan perfasa yang diperoleh  maka  dapat  mencari  nilai  kapasitor minimum  eksitasinya  dengan  menggunakan persamaan 2.11 berikut.
𝐶 = 𝐼 2𝜋𝑓𝑉 𝐶 = 4.35 𝐴 2 𝑥 3.14 𝑥 50 𝑥 230 𝐶 =  60 𝜇𝑓
E. Rancngan Simulasi Generator Induksi
Untuk  mencapai  hasil  yang  sesuai  pada  saat melakukan  proses  simulasi  maka  diperoleh rangkaian  kapasitor  pada  generator  induksi tereksitasi  sendiri  tiga  phasa.  Dengan  adanya rangkaian simulasi dapat menganaslisa pengaruruh  kapasitor  pada  generator  induksi. Berikut  adalah  desain  rangkaian  yang  digunakan pada saat menjalakan simulasi di matlab simulink seperti pada gambar 2.3.
. Gambar 2.Error! No text of specified style in document..2 Rangkaian Generator Induksi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa  ini  bertujuan  untuk  mengetahui seberapa  besar  pengaruh  dari  kapasitor  yang digunakan pada generator induksi 3 phasa motor induksi  3  fasa,  dengan  spesifikasi  mesin  induksi adalah 5.4 HP (4 KW), 400 V, 50 Hz, 1430 RPM, dan faktor daya 0,8. Pada pengujian ini digunakan juga bebannya seperti beban resistif  bernilai 3200 Watt.  Setelah  dilakukan  perhitungan  nilai kapasitor  yang  akan  digunakan    adalah  sebesar C: 60𝜇𝑓 .  Pada  pengujian  generator  induksi tereksitasi  sendiri  diperoleh  tegangan  dan  arus dalam  bentuk  keluarannya  berupa  gelombang sinusoidal. Berikut  adalah  bentuk  keluaran
Mahdi Syukri, Raden Saleh,Rakhmad Syafutra Lubis
gelombang  yang  dihasilkan  dari  sistem.  Berikut adalah  keluaran  dari  generator  induksi  pada gambar 3.1.

## Gambar 3.3 Keluaran Tegangan Dari Generator Induksi
Gambar 3.4 Keluaran Arus Dari Generator Induksi

## Gambar 3.3 Grafik Kecepatan Putar Dan Torsi Elektromagnetik Generator Induksi
Dari hasil pengujian sistem generator induksi tereksitasi sendiri 3 phasa, akan dilihat pengaruh terhadap tegangan yang dihasilkan oleh generator induksi. Diberikan kecepatan putar sebesar 1,615 RPM dari sebuah motor dc untuk menggerakkan generator  induksi  sedangkan  untuk  kecepatan sinkron  sebesar  1,500  RPM.  Pada  pengujian  ini motor dc adalah sebagai sumber untuk kecepatan putar  generator  induksi  dengan  diberikan kcepatan  putar  1,615  RPM.  Hal  ini  dikarenakan kapasitor  eksitasi  dapat  menghasilkan  daya reaktif,  sehingga  generator  induksi  dapat
mengkonsumsi  daya  reaktif  karena  generator induksi  tidak  dapat  menghasikan  daya  reaktif. Dimana  dari  hasil  pengujian  simulasi  matlab diperoleh tegangan 367 V yaitu tegangan line ke netral  dan  untuk  pada  arus  juga  dipeoleh  7.2  A untuk  arus  sefasa.  Hal  ini  terjadi  kenaikan tegangan  yang  dikarenakan  adanya  eksitasi terhadap generator induksi dan dari hasil tegangan keluarannya  adalah  pengukuran  dari  line  ke netral. Dari hasil pengujian yang dilakukan pada penelitian  ini  ketika  waktu  0  hingga  0.5  detik tegangan  yang  dihasilkan  oleh  generator  induksi masih  sangat  kecil.  Tetapi  pada  saat  waktu  0.5 hingga 5 detik perlahan-lahan terjadi peningkatan tegangan  hingga  nilai  besaran  tegangannya mencapai dalam keadaan tunak yaitu 367 V.
Berdasarkan  dari  grafik  kecepatan  putar  pada gambar  3.1  ketika  motor  dc  digunakan  sebagai penggerak yang berupa kecepatan putar terhadap generator induksi, sehingga dapat mempengaruhi torsi  elektomagnetik  generator  induksi.  Karena pada pengujian ini kapasitor dapat menghasilkan daya  reaktif  untuk  dikonsumsi  oleh  generator induksi  tereksutasi  sendiri.  Daya  reaktif  yang dihasilkan  dari  kapasitor  terhubung  dengan bagian  stator  dari  generator  induksi  hingga menghasilkan  ggl  yang  di  induksikan  ke  medan stator. Apabila daya reaktif yang dihasilkan oleh kapasitor semakin besar maka arus pada generator induksi  juga  semakin  besar.  Sebaliknya,  ketika daya  reaktif  yang  diberikan  oleh  kapasitor berkurang maka arus pada generator induksi juga akan  berkurang.  Perubahan  arus  tersebut  dapat juga  mempengaruhi  torsi  elektromagnetik  dari generator  induksi  tereksitasi  sendiri.  Demikian pula  apabila  besar  arus  bertambah  maka  torsi elektromagnetik juga bertambah.

## SIMPULAN
Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan pada tugas  akhir  ini  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Penggunaan    Hasi  pengujian  dengan menggunakan  software  matlab  simulink diperoleh  hasil  tegangan  antar  saluran  ( 𝑉 𝐿𝐿 )
TEREKSITASI SENDIRI TIGA FASA UNTUK BEBAN RESISTIF
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 72-78.
Mahdi Syukri, Raden Saleh,Rakhmad Syafutra Lubis
dan arus saluran ( 𝐼 𝐿 )  masing-masing adalah
449 Volt dan 7.2 A.
2. Kecepatan  putar  yang  di  berikan  motor  dc untuk menggerakkan generator induksi yaitu 1615 rpm hingga menghasilkan tegangan dan arus.
3. Penggunaan  kapasitor  untuk generator induksi disini sebagai eksitasi agar menghasilkan daya reaktif dengan besar nilai 60 𝜇𝑓 .
4. Pada simulasi untuk mencapai keadaan tunak tegangan dan arus keluaran generator induksi yaitu memerlukan waktu sekitar 1,3 detik, hal ini  dikarenakan  masih  terjadi  pembangkitan tegangan dan arus pada generator induksi

## DAFTAR PUSTAKA
D. K. Mallik and J. Ahmed, “Analysis of Self Excited Induction Generator for Standalone Micro-Hydro Scheme,” ADBU J. Electr. Electron. Eng., vol. 2, no. 2, pp. 22–31, 2018.
D.  Sianturi,  “UNIVERSITAS  SUMATERA  UTARA  Poliklinik  UNIVERSITAS  SUMATERA UTARA,” J. Pembang. Wil. Kota, vol. 1, no. 3, pp. 82–91, 2021.
D. A. Saputro, “Pengaruh Kecepatan Putar Terhadap Tegangan dan Frekuensi Generator Induksi 1 Fasa 6 Kutub,” 2016.
N. I. Pertiwi, “Optimisasi Nilai Kapasitor Pada Self Excited Induction Generator (Seig) Tiga Fasa Untuk Menyuplai Beban Satu Fasa Menggunakan Metode Particle Swarm Optimization (Pso) Optimization Of Excitation Capacitor Values Of A Three Phase Self Excited Induction Generator (Seig) To Supply Single Phase Load Using Particle Swarm,” 2015.
M. I. Fasa, “BAB II MOTOR INDUKSI 3 FASA - PDF.pdf,” pp. 6–18, 1993.
R. Berlianti, A. Multi, and B. A. P, “Motor Induksi Fasa Tiga Tipe Rotor Sangkar Sebagai Generator Induksi  Dengan  Variasi  Hubungan  Kapasitor  Untuk  Eksitasi,”  Sainstech  J.  Penelit.  dan  Pengkaj.
Sains dan Teknol., vol. 26, no. 2, pp. 33–41, 2020, doi: 10.37277/stch.v26i2.508.
P.  G.  Chamdareno  and  E.  Dermawan,  “Peningkatan  Efisiensi  Generator  Induksi  Dengan  Beban Kapasitif,” vol. 17, pp. 1–5, 2018.
T. Pustaka, “BAB II Tinjauan Pustaka BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1,” pp. 1–64, 2002.
I.  Nur,  “Departemen  teknik  elektro  fakultas  teknik  universitas  indonesia  genap  2007/2008,”  Univ.
Stuttgart, 2008.