## EVALUASI KEANDALAN SISTEM DISTRIBUSI
PADA PENYULANG CEKO ( FEEDER 3 ) GARDU INDUK PANGKAL PINANG PLN AREA BANGKA
Dedy Syah Putra 1 , Wahri Sunanda 2 , Rudy Kurniawan 3 1, 2,3 Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Bangka Belitung syahputrad17@yahoo.com, wahrisunanda@ubb.ac.id, rudy14k@gmail.com

## ABSTRACT
One  of  main  components  in  the  electric  generation  system  is  distribution  system.  it  have  function,  distribute  the energy to customers more continuously and well. To evaluate it reliability for feeder 3 in PLN Area Bangka before and after using SCADA seized by reliability of distribution SAIDI, SAIFI, and CAIDI system index. The test result based  on  sample  of  SAIDI,  SAIFI,  and  CAIDI  index  before  using  SCADA  method  at  2013  is  2,77  time/year  for SAIFI  index,  6,21 hours/year for SAIDI index,  and  2,242 hours/year for CAIDI  index.  Meanwhile for after using SCADA method at 2014 is 10,32 time/year for SAIFI index, 19,18 hour/year for SAIDI index, and 1,858 hours/year for CAIDI index.

## Keywords : CAIDI, SAIDI, SAIFI, SCADA

## INTISARI
Salah  satu  komponen  terpenting  dalam  sistem  pembangkitan  energi  listrik  adalah  sistem  distribusi.  Sistem  distribusi memiliki  peranan  yaitu  menyalurkan  energi  listrik  ke  konsumen  secara  andal  dan  terus  menerus.  Untuk  evaluasi keandalan sistem distribusi pada penyulang Ceko ( feeder 3) gardu induk Pangkalpinang PLN Area Bangka sebelum dan setelah  penggunaan  SCADA  diukur  berdasarkan  indeks  keandalan  sistem  distribusi  SAIDI,  SAIFI,  dan  CAIDI. Berdasarkan hasil perhitungan data sampel indeks keandalan SAIFI, SAIDI, dan CAIDI sebelum penggunaan SCADA tahun 2013, dihasilkan 2,77 kali/tahun untuk indeks keandalan SAIFI, 6,21 jam/tahun untuk indeks keandalan  SAIDI, dan  2,242  jam/tahun  untuk  indeks  keandalan  CAIDI.  Sedangkan  untuk  nilai  indeks  keandalan  SAIFI,  SAIDI,  dan CAIDI  setelah  penggunaan  SCADA  tahun  2014  dihasilkan  sebesar  10,32  kali/tahun  untuk  indeks  SAIFI,  19,18 jam/tahun indeks SAIDI  dan 1,858 jam/tahun untuk indeks  keandalan CAIDI
Kata kunci : CAIDI, SAIDI, SAIFI, SCADA

## I. PENDAHULUAN
Sistem  distribusi  memiliki  peranan  yaitu menyalurkan  energi  listrik  secara  andal  dan terus  menerus  ke  konsumen.  Keandalan  dalam menyalurkan  energi  listrik  ke  konsumen  sangat dipengaruhi  oleh  banyaknya  jumlah  gangguan yang  terjadi,  sehingga  berpengaruh  terhadap pasokan  energi  listrik  dan  pelayanan  ke konsumen.  Untuk  mendapatkan  keandalan sistem distribusi yang tinggi, ada beberapa cara yang  dapat  dilakukan  yaitu  salah  satunya dengan menerapkan sistem Supervisory Control And  Data  Acquisition (SCADA).  Sistem SCADA  memiliki  kelebihan  dibandingkan  dari sistem konvensional/manual yaitu dapat memantau,  mengendalikan,  dan  dapat  mencatat kerja sistem secara setiap saat Namun, seberapa
besar  pengaruh  penggunaan  SCADA  terhadap peningkatan  keandalan  sistem  distribusi  tenaga listrik, khususnya pada penyulang Ceko ( feeder 3 )  gardu  induk  Pangkalpinang  PLN  Area Bangka.  Sehingga  pada  penelitian  ini  akan dilakukan penelitian tentang evaluasi keandalan sistem  distribusi  pada  penyulang  Ceko  ( feeder 3 )  gardu  induk  Pangkalpinang  PLN  Area Bangka  sebelum  dan  setelah  penggunaan SCADA tahun 2013-2014

## II. LANDASAN TEORI
Indeks  keandalan  berbasis System  Average Interruption  Frequency  Index (SAIFI), System Average  Interruption  Duration  Index (SAIDI) , dan Customer  Average  Interruption  Duration
Index (CAIDI)  dapat  dihitung  menggunakan persamaan berikut: SAIFI= ∑ (kali/tahun) (1)
SAIDI = ∑ (jam/tahun) (2) dan CAIDI = (jam/tahun) (3)
keterangan:
m =  Jumlah pemadaman dalam satu tahun =   Jumlah konsumen yang mengalami pemadaman
N =   Jumlah konsumen yang dilayanani. =  Lamanya durasi pemadaman
Untuk  nilai  indeks  keandalan  sistem distribusi SAIDI , SAIFI , dan CAIDI ditetapkan menurut  Standar  PLN  No.  59  Tahun  1985 tentang  keandalan  sistem  distribusi  20kV  dan 6kV,  dengan  SUTM  pola  radial  adalah  sebesar 25,2  jam/tahun  untuk  indeks  keandalan  SAIDI, 3,84  kali/tahun  untuk  indeks  keandalan  SAIFI, dan    6,5625  jam/tahun  untuk  indeks  keandalan CAIDI. Nilai indeks keandalan sistem distribusi ini  merupakan  nilai  indeks  keandalan  sistem distribusi  untuk  wilayah  sumatera  (Luar  pulau Jawa).

## III. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dilakukan  pada penyulang  Ceko  ( feeder  3 )  gardu  induk Pangkalpinang  PLN  Area  Bangka  meliputi beberapa  tahapan  yaitu  seperti  diagram  alir berikut:
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian
Penelitian  diawali  dengan  studi  literatur  atau mempelajari  ilmu  yang  berkaitan  dengan penelitian  ini  dan  melakukan  observasi  ke lapangan    yaitu  PLN  Area  Bangka.  Setelah  itu dilakukan  pengambilan  data,  data  yang  diambil berupa  data  penyulang  yang  telah  terintegrasi SCADA  dan  sebelum  terintegrasi  SCADA. Melakukan  pengolahan  data  untuk  menentukan nilai  indeks  keandalan  sistem  distribusi  SAIDI, SAIFI,  dan  CAIDI  dengan  persamaan  (1),  (2), dan (3).
Setelah  itu  dilakukan  analisis  data  berupa evaluasi  penggunaan  sistem  SCADA  pada keandalan  jaringan  sistem  distribusi  penyulang Ceko  ( feeder  3 )  PLN  Area  Bangka  dengan SPLN  No.  59  Tahun  1985  dan  menggunakan metode  analisis  kuantitatif  dengan  metode  Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  untuk  keandalan  sistem distribusi  dalam  kurun  waktu  per  tahun  pada penyulang  Ceko  ( feeder  3 )  tahun  2013 diperlihatkan Tabel 1 berikut:
Tabel 1.  Indeks Keandalan Sistem Distribusi SAIFI,

## SAIDI, dan CAIDI Sebelum Penggunaan SCADA
Tahun 2013 SAIDI SAIFI CAIDI 6,21 jam/tahun 2,77 kali/tahun 2,242 jam/tahun
Sedangkan  untuk  hasil  penelitian  untuk keandalan  sistem  distribusi  dalam  kurun  waktu per tahun pada penyulang Ceko ( feeder 3 ) tahun 2014 diperlihatkan Tabel 2 berikut:
Tabel 2.  Indeks Keandalan Sistem Distribusi SAIFI,

## SAIDI, dan CAIDI Setelah Penggunaan SCADA
Tahun 2014 SAIDI SAIFI CAIDI 19,18 jam/tahun 10,32 kali/tahun 1,858 jam/tahun
Untuk  nilai  indeks  keandalan  sistem distribusi  berdasarkan  kurun  waktu  per  bulan pada  penyulang  Ceko  ( feeder  3 )  tahun  2013 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:
Mulai Studi Literatur Observasi Lapangan Pengambilan Data Pengolahan dan Analisis Data Kesimpulan Selesai
Tabel 3.   Indeks Keandalan Sistem Distribusi SAIFI dan SAIDI Sebelum Penggunaan SCADA Tahun 2013
No. Bulan Jumlah Pelanggan Jumlah Pelanggan Padam Lama Gangguan (Menit) Jumlah pemadaman (kali) Durasi Gangguan x Jumlah pelanggan Padam SAIFI (Kali) SAIDI (Menit) 1 Januari 3587 3587 + 668 80 + 24 2 302992 1,186 84,47 2 Febuari 3730 0 0
0 0 0 0 3 Maret 3873 0 0
0 0 0 0 4 April 4016 0 0
0 0 0 0 5 Mei 4159 0 0 0
0 0 0 6 Juni 4302 0 0 0
0 0 0 7 Juli 4445 0 0 0
0 0 0 8 Agustus 4588 0 0 0
0 0 0 9 September 4731 0 0
0 0 0 0 10 Oktober 4874 4874 268 1 1306232 1 268 11 November 5017 0 0
0 0 0 0 12 Desember 5160 5160 61 1 314760 1 61
Sedangkan  untuk  nilai  indeks  keandalan sistem distribusi berdasarkan kurun waktu per
bulan  pada  penyulang  Ceko  ( feeder  3 )  tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:
Tabel 4.   Indeks Keandalan Sistem Distribusi SAIFI dan SAIDI Setelah Penggunaan SCADA Tahun 2014
No. Bulan Jumlah Pelanggan Jumlah Pelanggan Padam Lama Gangguan (Menit) Jumlah Pemadaman kali Durasi Gangguan x Jumlah pelanggan Padam SAIFI (Kali) SAIDI (Menit) 1 Januari 5303 5303 209 1 1108327 1 209 2 Febuari 5446 5446 212 1 1154552 1 212 3 Maret 5589 5589 + 5589 19 + 61 2 447120 2 80 4 April 5732 0 0 0 0 0 0 5 Mei 5875 5502 + 2441 + 5502 +5502 80 + 235 +76 + 64 4 1784075 3,225 303,67 6 Juni 6018 6018 75 1 451350 1 75 7 Juli 6161 6161 157 1 967277 1 157 8 Agustus 6304 6304 + 6304 123 + 134 2 1620128 2 257 9 September 6447 0 0 0 0 0 0 10 Oktober 6590 6590 80 1 527200 1 80 11 November 6733 0 0 0 0 0 0 12 Desember 7004 0
0
0 0 0 0
Untuk hasil pengujian perbedaan  menggunakan Uji  Peringkat  Bertanda  Wilcoxon  pada  indeks keandalan  sistem  distribusi  SAIFI  sebelum  dan sesudah  penggunaan  SCADA  dihasilkan  nilai pengujian Sig  (2-tailed) sebesar  0,55  untuk indeks keandalan SAIFI, dan 0,66 untuk indeks keandalan  SAIDI.  Nilai  ini  lebih  besar  jika dibandingkan nilai  α = 5%, dengan kesimpulan tidak ada perbedaan antara setelah dan sebelum penggunaan  SCADA  pada  keandalan  sistem jaringan  distribusi  berdasarkan  perbandingan data  sampel  periode  waktu  2013-2014.  Untuk grafik  perbandingan  indeks  keandalan  sistem distribusi  pada  penyulang  Ceko  ( feeder  3 ) dengan  SPLN  No.  59  Tahun  1985  adalah sebagai berikut:
Gambar  2. Perbandingan Indeks Keandalan Sistem Distribusi SAIDI, SAIFI, dan CAIDI pada Penyulang Ceko ( feeder 3 ) PLN Area Bangka Tahun 2013 dengan SPLN No. 59 Tahun 1985.
Gambar  3. Perbandingan Indeks Keandalan Sistem
Distribusi SAIDI, SAIFI, dan CAIDI pada
Penyulang Ceko ( feeder 3 ) PLN Area Bangka Tahun 2014 dengan SPLN No. 59 Tahun 1985

## V. KESIMPULAN
Nilai keandalan sistem distribusi parameter SAIFI, SAIDI,  & CAIDI pada penyulang Ceko ( feeder  3 )  sebelum  penggunaan  SCADA  tahun 2013  telah  memenuhi  Standar  PLN  No.  59 Tahun 1985 untuk penyulang dengan pola radial, dengan  nilai  standar  yang  ditentukan  adalah sebesar  3,84  kali/tahun  untuk  indeks  SAIFI, 25,2 jam/tahun untuk indeks SAIDI, dan 6,5625 jam/tahun  untuk  indeks  CAIDI.  Sedangkan untuk  nilai  indeks  keandalan  sistem  distribusi pada  penyulang  Ceko  ( feeder 3)  gardu  induk Pangkalpinang  PLN  Area  Bangka  tahun  2014 setelah  penggunaan  SCADA  yang  telah memenuhi  standar  PLN  No.  59  Tahun  1985, yaitu  25,2  jam/tahun  dan  6,5625  jam/tahun untuk nilai CAIDI.

## REFERENSI
[1]. Enterprise,  J., SPSS  Untuk  Pemula (Jakarta: Gramedia, 2014)
[2].  Kadir,  A., Distribusi  Dan  Utilisasi Tenaga  Listrik (Jakarta:  Universitas Indonesia Press, 2006)
[3].  Marsudi,  D., Operasi  Sistem  Tenaga Listrik,  Edisi  Pertama (jakarta:  Graha Ilmu, 2006)
[4].  Pandjaitan, B., Teknologi
Sistem Pengendalian  Tenaga  Listrik  Berbasis
SCADA , (Jakarta: Prenhallindo, 1999)
[5].  SPLN  No.59  1985. Keandalan  Pada Sistem Distribusi 20kV dan 6kV, Perusahaan Umum Listrik Negara , Jakarta. [6].  Supranto,  J., Statistik  Teori  dan  Aplikasi Edisi  Ketujuh  Jilid  2 ,  (Jakarta:  Penerbit Erlangga, 2009)
[7]. Data  Sheet  Sistem  SCADA  &  Data Gangguan  2013-2014  PLN  Area  Bangka. (PT. PLN (Persero) Area Bangka, 2014) ”.