## Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Di Perumahan Karyawan Blok B55 PT. Cipta Lestari Sawit Bumirejo Estate
Haidar Rudin 1) , Emidiana 2) , dan Perawati 3)
1,2,3) Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Palembang
1,2,3) Jln. Jend. A. Yani, Lr Gotong royong 9/10 Ulu, Palembang e-mail: haidarrudin18@gmail.com 1) , emidiana@univpgri-palembang.ac.id 2) , perawati80@univpgri-palembang.ac.id 3)

## ABSTRACT
Housing employees of PT. Cipta Lestari Sawit Bumirejo Estate in block B55 is located in the middle of an oil palm planta- tion, so the state electricity company network cannot reach the housing. So, this housing uses a diesel power plant (PLTD) as a  source of  electricity,  its  operational  hours  are  limited  and  it  also  causes noise  and  air pollution. From  this  problem, one suitable  solution  is to  build  a  solar power plant  (PLTS)  that  does not cause noise and air pollution  and its operating hours can be adjusted as needed. In planning PLTS, there are main components that need to be calculated including Solar Panels, Solar  Carger Controller  (SCC), Batteries,  and  Inverters.  For planning  PLTS  in  employee housing  block B55  PT. Cipta Les- tari Sawit Bumirejo Estate requires 273 solar panels with a capacity of 300 wp per unit, 53 solar charge controllers (SCC) with  a  capacity  of  80  amperes,  34  batteries  with  a  capacity  of  2000  Ah  per  unit,  and  68  units  with  a  capacity  of 6000 watts per unit. to supply electricity to 70 houses and 8 street lights.
Keywords: PLTS, Solar Panels, SCC, Batteries, Inverters.

## ABSTRAK
Perumahan karyawan PT. Cipta Lestari Sawit Bumirejo Estate di blok B55 lokasi perumahannya berada ditengah perke- bunan kelapa sawit, sehingga mengakibatkan jaringan perusahaan listrik negara tidak dapat menjangkau prumahan tersebut. Maka perumahan ini menggunakan  pembangkit  listrik tenaga (PLTD)  disel sebagai sumber listriknya,  jam operasionalnya terbatas  dan  juga  menimbulkan  polusi  suara  dan  udara.  Dari  masalah  tersebut  salah  satu  solusi  yang  cocok  adalah  mem- bangun pembangkit  listrik  tenaga  surya  (PLTS)  yang tidak menimbulkan polusi suara  dan udara  serta  jam operasionalnya dapat diatur sesuai kebutuhan. Dalam merencanakan PLTS ada komponen utama yang perlu dihitung diantaranya yaitu Panel Surya, Solar Carger Controler (SCC), Baterai, dan Inverter. Untuk perencanaan PLTS di Perumahan karyawan blok B55 PT. Cipta  Lestari  Sawit  Bumirejo Estate  membutuhkan  273  buah  panel  surya  dengan  kapasitas  300  wp  per buahnya,  53 buah solar charge controller (SCC) dengan kapasitas 80 Amper, berjumlah 34 buah baterai dengan kapasitas 2000 Ah per buahnya, dan 68 buah inverter dengan kapasitas 6000 watt per buahnya untuk menyuplai listrik 70 rumah dan 8 buah lampu jalan.
Kata Kunci: PLTS, Panel Surya, SCC, Baterai, Inverter
I. P ENDAHULUAN nergi  listrik  sudah  menjadi  kebutuhan  pokok manusia.  Tidak  terkecuali  para  penghuni perumahan  karyawan  salah  satu  perusahaan yang  berada  diwilayah  kecamatan  Selat  Penuguan. Nama  perusahaannya  yaitu  PT.  Cipta  Lestari  Sawit Bumirejo  Estate.    Perusahaan  ini  bergerak  dibidang perkebunan  kelapa  sawit.  Perumahan  karyawan  PT. Cipta Lestari Sawit Bumirejo Estate di blok B55 lokasi perumahannya  berada  di  tengah  perkebunan  kelapa sawit  perusahaan  tersebut.  Perumahan  berlokasi  di tengah  perkebunan  sehingga  mengakibatkan  jaringan perusahaan  listrik  negara  tidak  dapat  menjangkau perumahan tersebut. Maka perumahan karyawan di blok B55  PT.  Cipta  Lestari  Sawit  Bumirejo  Estate  ini menggunakan  pembangkit  listrik  tenaga  disel  sebagai sumber  listrik.  Pembangkit  listrik  tenaga  disel  di perumahan  karyawan  ini  jam  operasionalnya  terbatas, mulai  dari  jam  17.30 sampai  dengan  23.00.  Sehingga energi  listrik  di  perumahan  tersebut  belum  maksimal dalam  memenuhi  kebutuhan  penghuninya.  Sedangkan energi listrik  sudah menjadi kebutuhan pokok manusia untuk  menunjang  kegiatan  keseharian  manusia.  Selain
itu    juga    pembangkit    listrik    tenaga    disel    dapat menghasilkan polusi suara dan polusi udara. Maka dari itu  perlu  mencari  solusi  yang  tepat  dalam  mengatasi permasalahan  tersebut,  yaitu  dengan  menggunakan energi surya sebagai energi alternatif untuk memaksimalkan penggunaan energi listrik di perumahan  tersebut.  Alasan  penulis  memilih  energi surya sebagai energi  alternatif  di perumahan karyawan tersebut karena energi  surya atau energi sinar matahari inilah  yang  efisien  digunakan  di  lokasi  tersebut.  Serta energi  surya  juga  merupakan  salah  satu  energi  baru terbarukan  yang  perlu  dikembangkan  dan  merupakan salah satu sumber energi listrik yang ramah lingkungan.

## II. K AJIAN P USTAKA
Pemanfaatan energi surya atau energi sinar matahari salah satunya yaitu dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik.  Sebenarnya  konsep  pembangkit  listrik  tenaga surya  sangat  sederhana  yaitu  mengubah  energi matahari  menjadi  listrik.  Sinar  matahari  merupakan salah satu bentuk energi yang berasal dari sumber daya alam  yang  ada.  Sumber  daya  alam  sinar  matahari  ini telah  banyak  digunakan  untuk  menggerakkan  satelit
E
komunikasi melalui panel surya. Panel surya semacam itu dapat menghasilkan listrik dalam jumlah besar atau bahkan  tidak  terbatas,  yang  diambil  langsung  dari matahari,  tanpa  bagian  yang  berputar  dan  tidak memerlukan   bahan   bakar   untuk   beroperasi.   Oleh karena itu, sistem sel surya sering disebut bersih dan ramah lingkungan [1].
Pada  umumnya  ada  tiga  tipe  sistem  PLTS,  yaitu PLTS  Off  Grid,  PLTS  On  Grid,  dan  PLTS  Hibrid. PLTS Off   Grid   juga   dikenal   sebagai   PLTS   Stand Alone,  yang  berarti  sistem  ini  hanya  didukung  oleh panel  surya  tanpa  jenis  pembangkit  listrik  lainnya. Sistem  jenis  ini  hanya  mengandalkan  sinar  matahari. Karena  panel  surya  mungkin  tidak  mendapatkan  sinar matahari  yang  konstan,  terutama  pada  malam  hari, sistem  ini  membutuhkan  media  untuk  menyimpan energi  listrik,    baterai.    PLTS  dengan  konfigurasi    on grid  digunakan di  lokasi-lokasi  yang  memiliki  sumber listrik  eksisting  dan  sistem  site  memiliki  pembangkit listrik  tenaga  surya  yang  beroperasi  pada  siang  hari. Disebut  On  Grid  karena  PLTS  tersebut  terhubung dengan  sistem  yang  ada.  Tujuan  dari  pembangunan PLTS dengan sistem on grid  adalah untuk mengurangi atau  meminimalisir  konsumsi  BBM.  PLTS  dengan sistem  hibrid  adalah  PLTS  yang  dioperasikan  dengan menggabungkan dengan sumber listrik dari PLTD yang sudah ada.  Pada  sistem  ini,  PLTS  diharapkan  dapat memberikan   kontribusi   terbaik   untuk supply beban pada  siang  hari.  Dengan  sel  fotovoltaik,  dapat memberikan daya dan energi ke beban selama siang hari tanpa  mengganggu  sistem  yang  ada.  Penentuan kapasitas  panel  harus  memperhitungkan  kemampuan panel  untuk  memberi  daya  pada  beban  saat  radiasi matahari di atas rata-rata [2].

## A.   Panel Surya
Sel surya generasi pertama dibuat dari wafer silikon, sel  jenis  ini  juga  dikenal  dengan  sel  surya  berasaskan wafer silikon.  Sel ini mendominasi dan menguasai lebih 85% dari sel  surya yang di  pasaran.  Sel surya generasi kedua  berbahan  silikon  amrof  ( amorphous  silicon ), silikon  polihablor  ( polycrystalline  silicon ),  silikon hablor  mikro  ( micro-crystalline  silicon ),  kadmium telurida  ( cadmium  telluride ),  dan  tembaga  indium selenida/sulfide  ( copper  indium  selenide/sulfide ).  Asas bahan sel surya untuk generasi ini adalah pemendapan tipis epitaksial bahan semi konduktor di atas wafer. Sel surya  generasi  ini  mendominasi  hampir  90%bdari  sel surya  yang  ada  diangkasa  lepas.  Sel  surya  generasi ketiga  terdiri  dari  sel  foto  kimia  ( photoelectron chemical cells ), sel surya polimer ( polymer solar cells ), sel surya nano hablur ( nanocrystal solar cells ), sel surya terpeka  penclup  ( dye-sensitized  solar  cells )  dan kebanyakan  masih  dalam  proses  penyelidikan  dan pembangunan [3].
Panel  surya  sering  disebut  sel  photovoltaic, photovoltaic  berasal  dari  bahasa  yunani  phos  arinya
cahaya dan voltaic artinya listrik.  Voltaic juga diambil sesuai    nama    seoran    ahli    fisika    itali    bernama Alessandro  Volta  [3].  Panel  atau  modul surya  adalah alat yang terdiri dari beberapa sel surya yang terhubung secara seri sehingga menjadi unit. Sel- sel ini dikaitkan dengan  kawat  busbar  dan  dilindungi  oleh  pelapis  atau enkapsulasi  ( encapsulating  material )  yang  melindungi sel-sel  dari  kontak  langsung  dengan  lingkungan  dan kekuatan mekanis yang dapat merusak sel tipis.

## B.   Solar Charger Controller (SCC)
Solar  charger  controller (SCC)  atau  juga  sering dikenal battery  charge  regulator (BCR)  merupakan komponen  elektronik  pada  pembangkit  listrik  tenaga surya  untuk  mengatur  dalam  pengisian  baterai  dari panel  surya  menjadi  lebih  optimal  efisien.  Perangkat ini  bekerja  dengan  cara  mengatur  tegangan  dan  arus pengisian berdasarkan daya yang dihasilkan  dari panel surya   dan   status   pengisian   baterai.   Gambar   2.4 berikut  contoh solar  charger  controller (SCC)  atau battery charge regulator (BCR) [4].
Fungsi  dari solar  charger  controller (SCC)  atau battery  charge  regulator (BCR)  adalah  sebagai berikut:
1.  Ubah  arus  DC  tegangan  tinggi  dari  panel  surya Rangkaian   ke   tegangan   yang   lebih   rendah pada baterai.
2.  Melindungi  baterai  dari  pengisian  berlebih  dengan mengurangi arus pengisian dari sirkuit panel surya ketika baterai penuh.
3.  Maksimalkan  transfer  daya  dari  panel  surya  ke baterai   menggunakan   algoritma Tracker   Power Point Maksimum (MPPT)
4. Termasuk aliran balik dari baterai PASA saat radiasi matahari  tidak  cukup  dalam  pengisian  atau  pada malam hari
5.  Ukur  dan  pantau  tegangan,  arus,  dan  energi  yang diperoleh dari  panel  surya  dan  kirim  ke  baterai penyimpanan.

## C.   Baterai
Komponen  ini  adalah  salah  satu  bagian  dari komponen  penting  dalam  sistem  pembangkit  tenaga surya  off-grid.  Ada  banyak  teknologi  baterai  yang tersedia untuk pembangkit listrik tenaga surya seperti asam  timbal,  ion  lithium,  seng,  kadmium  nikel,  dan lainnya.  Tetapi  masih  mempertimbangkan  teknologi, kinerja, dan sekuritas, untuk digunakan di pembangkit listrik  tenaga  surya.  Baterai  timbal-asam-asam  yang paling umum digunakan pada sistem tenaga surya off- grid,  meskipun  ada  baterai  penyimpanan  alternatif yang lebih baru  seperti  lithium  ion dan air  seng yang telah mulai dikembangkan lagi dengan kehidupan yang lebih lama.  Baterai lithium  ion dan seng memerlukan sistem manajemen baterai sebagai keamanan dan dapat memperpanjang  menggunakan  baterai.  Jenis  baterai
asam timbal dalam penggunaan hingga muatan rendah (siklus  dalam)  banyak  digunakan  karena  baik  dalam penggunaan  waktu  yang  lama,  unggul        dalam keamanan, lebih mudah digunakan, dan biayanya juga relatif lebih murah [4].

## D.   Inverter
Inverter  adalah  perangkat  listrik  yang  digunakan sebagai  pengubah  arus  listrik  ke  arah  (DC)  ke  dalam arus  listrik  bergantian (AC).   Inverter  berguna untuk mengkonversi  arus  DC  dari  perangkat  seperti  baterai, panel surya/sel surya ke arus AC. Secara umum besaran tegangan  dan  arus  keluaran  inverter  telah  disesuaikan dengan  standar  nasional/internasional.  Teknologi terbaru  inverter  menggunakan  IGBT  ( Insulated  Gate Bipolar  Transistor )  sebagai  komponen  utamanya, menggantikan komponen lama  seperti  BJT, MOSFET, J-FET, SCR, dll. Karakteristik IGBT adalah menggabungkan  keunggulan  MOSFET  dan  BJT.  Saat merancang  sistem  mikrogrid  fotovoltaik,  jenis  inverter yang  dipilih  harus  konsisten  dengan  desain  mikrogrid fotovoltaik  yang  akan  dilakukan.  Jenis  PLTS  inverter disesuaikan dengan jenis PLTS, apakah PLTS On Grid atau Off Grid atau Hybrid. Inverter yang menggunakan sistem  terhubung  jaringan  (On  Grid  Inverter)  harus memiliki  kemampuan  untuk  memutuskan  sambungan ketika  jaringan  kehilangan  tegangan  (sistem  pulau). Inverter  sistem  hybrid  PLTS  harus  mampu  mengubah arus dua arah, dari DC ke AC dan sebaliknya, dari AC ke  DC.  Oleh  karena  itu,  inverter  semacam  itu  lebih sering disebut sebagai  inverter  dua  arah  [1].

## III. M ETODE P ENELITIAN
Metode  penelitian  merupakan  cara  ilmiah  untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun  penulisan  ini  menggunakan  metode penelitian sebagai berikut:

## A. Menghitung Total Beban
Untuk menghitungnya total beban dapat mengunakan persamaan berikut ini [5].
Tb1 = P1 x U                               (1) Tb2 = (P2 x PL) + PH                        (2)
TB  = (P1 x U) + (P2 x PL) +PH               (3)
Keterangan:
TB  : Total beban Tb1  : Total beban rumah Tb2  : Total beban fasilitas umum P1 : Daya listrik rumah dalam satuan Watt (W) P2   : Daya listrik Lampu jalan dalam satuan Watt U    : Jumlah rumah PL : Jumlah lampu jalan PH  : Power house

## B. Menentukan  Jumlah  dan  Kapasitas  Panel Surya
Sebelum menghitung jumlah panel yang dibutuhkan perlu  menghitung  pemakaian  daya  dalam  satu  hari dengan persamaan dibawah ini  [5].
TBh = TB x H                              (4) Keterangan:
TBh  : Total beban dalam satu hari TB   : Total beban H    : Waktu pemakaian per hari (jam) Setelah didapatkan nilai pemakaian daya dalam satu hari  dan  kapasitas  panel  surya  yang  akan  digunakan, jadi  kita  dapat  menghitung  jumlah  panel  surya  yang diperlukan  dalam  perencanaan  pembangkit  listrik tenaga surya ini mengunakan persamaan berikut ini  [5].
TP = (5) Keterangan: TP  : Total panel surya H   :  Waktu  pengisian  daya  masimum  dalam  satu hari (jam)
Wp : Wat peak/kapasitas panel surya

## C. Menentukan  Jumlah  dan  Kapasitas  Solar
Charger Controller (SCC)
Untuk mengetahui jumlah solar charger controller (SCC)  yang  dibutuhkan  dalam  sisitem  pembangkit listrik tenga surya dapat mengunaan persamaan [5].
SCC = (6)
Keterangan:
SCC  : Jumlah SCC TB   : Daya listrik dalam satuan Watt (W) V      : Tegangan pada baterai K      : Kapasitas Solar Charge Controller (SCC)

## D. Menentukan Jumlah dan Kapasitas Baterai
Menghitung  baterai  yang  dibutuhkan  dapat mengunakan persamaan berikut ini  [5].
B = (7) Keterangan: B    :Total baterai TBh  : Daya listrik dalam pemakaian satu hari (W)
V    : Tegangan baterai Ah : Kapasitas baterai dalam satuan amper (A)

## E. Menentukan Jumlah dan Kapasitas Inverter
Menghitung  jumlah  inverter  yang  akan  digunakan pada  sistem  pembangkit  listrik  tenga  surya  dengan mengunakan persamaan berikut [5].
Inv = (8)
Keterangan:
Inv   : Total inverter
TBh    :  Daya  listrik  dalam  pemakaian  satu  hari (W) Ki    : Kapasitas inverter

## F. Menghitung Rencana Anggaran Biaya
Setelah  semua  komponen  pembangkit  listrik  tenga surya  diketahui  jumlah  dan  kapasitasnya  maka  dapat kita  hitung  anggaran  biayanya.  Menghitung  rencana anggaran  biaya  dengan  cara  mengkaliakan  jumlah masing-masing  komponen  dengan  haraga  komponen yang sesuai dengan kapasitasnya dan merek masingmasing  komponen  tersebut.  Setelah  itu  semua anggaran biaya masing-masing komponen dijumlahkan,  sehingga  didapatakan  total  rencana anggaran biayanya.

## G. Flow Chart atau Diagram Alir Penelitian
Gambar 1. Flow chart penelitian

## IV. H ASIL DAN P EMBAHASAN
A. Hasil
Penelitian  yang  sudah  dilaksanakan  di  PT.  Cipta Lestari  Sawit  Bumirejo  Estate  pada  perumahan karyawan blok B55. Subjek dalam penelitian ini adalah perumahan  karyawan  blok  B55  di  PT.  Cipta  Lestari Sawit  Bumirejo  Estate.  Pada  Penelitian  ini  daya  yang diperoleh  adalah  daya  yang  digunakan  pada  setiap rumah  di  perumah  karyawan  blok  B55  di  PT.  Cipta Lestari Sawit Bumirejo Estate dan jumlah rumah yang ada diperumah tersebut.
Tabel 1. Pengunaan listrik pada lima sampel rumah
No Peralatn Listrik Daya Rumah Ke-1 Rumah Ke-2 Rumah Ke-3 Rumah Ke-4 Rumah Ke-5 Watt @  Jumlah @  Jumlah @  Jumlah @  Jumlah @ Jumlah 1 Lampu LED 15 4 60 5 75 5 75 5 75 5 75 2 Rice Cooker 400  1 400 1 400 1 400 1 400 1 400
3 TV LED 32 inci 70 1 70 1 70 0 1 70 0
5 Kulkas 90 0 1 90 0 0 0 6 Kipas Angin 55 1 55 1 55 1 55 1 55 0 7 Pompa Air 200 0 0 0 1 200 0
8 Charger Handphone 18 1 18 2 36 1 18 2 36 1 18 Jumlah 603 726 548 836 493
Perumahan karyawan kem B55 di PT. Cipta Lestari Sawit    Bumirejo   Estate    didapat    jumlah    rumah   70 rumah. Rumah yang dilokasi berbentuk bedeng dengan jumlah  bendeng  7  bedeng,  dalam  setiap  bendeng memiliki  10  pintu  Gambar  1.  Jadi  total  rumah  yang ada di perumahan tersebut berjumlah 70 rumah. Posisi rumah dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.
Gambar 2 Perumahan blok B55 PT. CLS Bumirejo Estate
Gambar 3 Denah perumahan karyawan blok B55 PT.CLS Bumi Rejo Estate

## B. Pembahasan
Setelah  semua  data  terkumpul  selajutnya  kita tentukan total beban, mententukan jumlah dan kapasitas panel  surya, solar  charger  controller (SCC),  Baterai, dan inverter yang dibutuhkan.

## 1. Menghitung Total Beban
Setelah  lima  sampel  rumah  didapatakan  rata-rata dayanya  yaitu  642  watt,  lalu  kita  tentukan  daya  yang mendekati  setandar  daya  yang  ditetapkan  Perusahaan Listrik  Negara  (PLN).  Jadi  yang  mendekati  dan  tidak kurang  dari  daya  yang  dibutuhkan  yaitu  900VA  atau 720 Watt.
Diketahui: P1 : 720 Watt U : 70 rumah P2 : 50 watt PJ: 8 Lampu PH: 360 Watt Ditanya: TB = ? Jawab: TB  = (P1 X U) + (P2 X PL) + PH = (720 X 70) + (50 X 8) + 360 = 50.400 + 400 + 360 = 51.160 Jadi total beban yaitu 51.160 watt untuk memenuhi kebutuhan  listrik  rumah  penduduk  dan  kebutuhan fasilitas  umum  yang  ada  di  perumahan  karyawan blok B55 PT. Cipta Lestari Sawit Bumirejo Estate.

## 2. Menentukan Jumlah dan Kapasitas Panel Surya
Pada  penelitian  ini  penulis  merancang  pemakaian listrik  dalam  satu  hari  digukann  selama  8  jam,  listrik menyala  dari  pukul  18.00  dan  listrik  dimatikan  pada pukul 02.00 malam.
Diketahui : TB : 51.160 Watt H : 8 jam Ditanya : TBh = ? Jawab : TBh   = TB X H = 51.160 X 8 = 409.280 watt Selnjutnya  yaitu  menentukan  jumlah  panel  surya yang  dibutuhkan  mengunakan  persamaan  berikut. Untuk  wilayah  indonesia  panel  surya  dapat  bekerja dalam  pengisian  daya  maksimal  selama  5  jam  pada siang hari.
Diketahui : TBh : 409.280 watt Wp : 300 wp H : 5  jam Ditanya:  TP = ? Jawab:

## TP
272,852 = 273 buah
Jadi panel surya yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu 273 buah panel surya memiliki kapasitas 300 wp.

## 3. Menentukan Jumlah dan Kapasitas Solar Charger
Controller (SCC)
Memntukan jumlah solar charger controller (SCC) yang dibutuhkan dapat mengunakan persamaan berikut. Diketahui:
TB  : 51.160 watt
K   : 60 Amper V   : 48 Volt Ditanya: SCC = ? Jawab:
Jadi solar  charger  controller (SCC)  yang  dibutuhkan pada  penelitian  ini  yaitu  53  buah solar  charger controller (SCC) dengan kapsitas 60 Amper.

## 4. Menentukan Jumlah dan Kapasitas Baterai
Untuk  menghitung  baterai  yang  diperlukan  dalam penelitina ini mengunkan persamaan berikut.
Diketahui:
TBh : 409.280 watt Ah : 2000 Ah  V : 2 Volt Ditanya:
B = ?
Jawab:
Jadi  total  baterai  yang  dibutuhkan  yaitu  204  buah dengan kapsaitas 2 Volt 2000 Ah per buah.

## 5. Menentukan Jumlah dan Kapasitas Inverter
Menentukan jumlah
kebutuhan inverter mengunakan persamaan berikut. Diketahui : TBh : 409.280 watt Ki : 6000 watt
Ditanya: Inv = ? Jawab:
Inv
= 68,21 = 68 buah
Jadi inverter yang dibutuhkan pada penelitain ini yaitu 68  buah  dengan  kapasitas  6000  watt  per  satu  buah inverter.

## 6. Menghitung Rencana Anggaran Biaya
Dari perhitungan jumlah dan kapasitas Panel Surya, Solar Carger Controler, Baterai, dan Inverter didapatkan data sebgai berikut.

## Tabel 2 Jumlah dan kapasitas komponen dari PLTS
No Komponen Merek Kapasitas Jumlah 1 Panel Surya Kenika 300 Wp 273 2 SCC Kenika 60 A 18 3 Baterai JYC 2000 Ah 204 4 Inverter Kenika 6000 W 68
Setelah  diketahui  jumlah  dan  kapasitas  dari  Panel Surya, Solar Carger Controler, Baterai, dan Inverter maka dapat dihitung anggaran biaya yang dibutuhkan untuk membeli komponen-komponen dari pembangkit  listrik  tenga  surya  tersebut.  Untuk menghitung  anggaran  biaya  yang dapat  dilihat  pada Tabel 3 berikut ini.

## Tabel 3 Rencana Anggaran Biaya
Jadi anggaran biaya untuk membeli komponen-komponen pembangkit listrik tenaga surya terdiri dari Panel Surya, Solar Charger  Controller ,  Baterai,  dan  Inverter  berjumlah dibutuhkan  uang  sejumlah  Rp.  1.925.680.000.  (Satu  Miliar Sembilan  Ratus  Dua  Puluh  Lima  Juta Enam  Ratus  Delapan Puluh Ribu Rupiah).

## IV. K ESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  serta  pembahasan  mengenai perencanaan  pembangkit  listrik  tenga  surya  di  perumahan karyawan blok B55 PT. Cipta Lestari Sawit Bumirejo Estate dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  pembangunan  pembangkit listrik tenga surya dilokasi membutuhkan jumlah komponen utama sebgai berikut:
1. Panel surya yang diperlukan untuk menyuplai listrik 70 rumah  dilokasi  penelitian  berjumlah  273  buah  panel surya  memiliki  kapasitas  300  wp  per  buahnya menggunakan merek Kenika.
2. solar  charge  controller  (SCC)  yang  dibutuhkan  untuk mengontrol  pengisian  baterai  berjumlah  18  buah  solar charge  controller  (SCC)  dengan  kapsitas  60  Amper dengan merek Kenika.
3. Jumlah baterai yang dibutuhkan pada penelitian ini yaitu berjumlah  204 buah baterai dengan kapsaitas 2 volt 2000 Ah  per  buah  mengunakan  baterai  jenis  OPZV  merek JYC.
4. Inverter  yang  dibutuhkan  pada  penelitian  ini  yaitu berjumlah 68 buah dengan kapasitas 6000 watt per satu buahnya dengan merek Kenika.
5. Rencana anggaran biaya untuk Panel Surya, Solar Carger Controler,  Baterai,  dan  Inverter  dibutuhkan  uang sejumlah Rp. 1.925.680.000.

## D AFTAR P USTAKA
[1] Sianipar,  R.  (2014). Dasar  Perencanaan  Pembangkit Listrik Tenaga Surya . 11 (2), 61–78.
[2] PLTS & Biodiesel (p. 61).
(2020). https://energiterbarukan.org/assets/2020/10/BUKUPLT S-DAN-BIODISEL.pdf
[3] Supranto. (2015). Teknologi Tenaga Surya (1st ed.).
Global Pustaka Utama.
[4] Ramadhani,  B.  (2018).  Dos  &  Don  ’  ts. Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Dos & Don’ts , 277.
[5] Surya, D. (2017). Analisa Perkiraan Kemampuan Daya Yang Di Butuhkan Untuk Perencanaan Pembangkit Listrik Teenaga Surya (PLTS). Journal of Ampere , 2 (1), 39–53.