## PERENCANAAN SISTEM PERPIPAAN AIR BERSIH KELURAHAN ABADI JAYA KECAMATAN SUKMAJAYA KOTA DEPOK
Agus Fahrudi Hasibuan, Feril Hariati Program Studi Teknik Sipil, Universitas Ibn Khaldun Bogor E-mail: agusfahrudi93@gmail.com, ferilhariati@ymail.com

## ABSTRAK
Kebutuhan  air  bagi  manusia  selalu  meningkat  dari  waktu  ke  waktu,  bukan  saja  karena meningkatnya  jumlah  manusia  yang  memerlukan  air  tersebut,  melainkan  juga  karena meningkatnya  intensitas  dan  ragam  dari  kebutuhan  akan  air.  Hal  ini  dikarenakan  pertambahan jumlah  penduduk  akibat  arus  urbanisasi.  Tercatat  banyak  penduduk  Kota Depok  pada  tahun  2013 mencapai 1.962.160 jiwa, sedangkan pada tahun 2014 mencapai 2.033.508 jiwa.  Tujuan  penelitian ini  untuk  memperoleh  jumlah  kebutuhan  air  bersih  bagi    masyarakat  dan  memperoleh perencanaan  jaringan  pipa  air  bersih.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  pemodelan  jaringan distribusi air dengan memasukan data primer  yang  berupa node, debit masuk/keluar dari reservoir, panjang  pipa  dalam  sistem,  elevasi  node,  diameter  pipa,  dan  data-data  lain,  dan pengolahan data dengan program Aplikasi Epanet 2.0.
Hasil penelitian menunjukan Jumlah penduduk 10 tahun kedepan mencapai 50.218 jiwa, dan untuk proyeksi    kebutuhan    air    yaitu    kebutuhan    air    domestik,    non    domestik,    dan    kehilangan    air mencapai 17,196 liter/detik, kebutuhan air harian maksimum mencapai 19,775 liter/detik, kebutuhan air  jam  puncak  mencapai  30,093  liter/detik.  perencanaan  melalui  software  Epanet  2.0  dimulai dengan  memasukan  data  input  yang  berupa  background,  Junction  memiliki  elevation  yang berbeda-beda dan kebutuhan air 17,196, untuk   pipa memiliki panjang 100 m, berdiameter 500mm, dan  nilai  kekasaran  100,  reservoir  memiliki  total  head  95,sedangkan  pompa  memiliki  curva  yang memiliki  flow  30,haed  20,  tangki  air  memiliki  kapasitas  penampungan  5m3.  Data  yang  keluar (output) dari software epanet 2.0 berupa demand, haed, pressure, flow, haedloss, friction factor, time hours, dan graph Selection.
Kata Kunci: Air bersih; epanet 2.0; pipa.

## ABSTRACT
Water  needs  for  humans  always  increase  from  time  to  time,  not  only  because  of  the  increasing number of people who need water, but also because of the increasing intensity and variety of needs for water. This is due to the increase in population due to urbanization. Noted that many residents of the  City  of  Depok  in  2013  reached  1,962,160  inhabitants,  while  in  2014  it  reached  2,033,508 inhabitants.  The  purpose  of  this  study  is  to  obtain  the  amount  of  clean  water  needs  for  the community  and  to  get  clean  water  pipeline  planning.  This  study  uses  a  water  distribution  network modeling  method  by  entering  primary  data  in  the  form  of  nodes,  flow  in  /  out  of  the  reservoir,  pipe length  in  the  system,  node  elevation,  pipe  diameter,  and  other  data,  and  data  processing  with  the Epanet 2.0 Application program.
The results showed the population of the next 10 years reached 50,218 people, and for the projected water  needs  of  domestic,  non-domestic  water  needs,  and  water  losses  reaching  17,196  liters  / second,  maximum  daily  water  needs  reached  19,775  liters  /  second,  peak  hour  water  demand reached 30,093 liter / second. planning through Epanet 2.0 software starts by inputting input data in the form of background, Junction has different elevation and water needs 17,196, for pipes having a length of 100 m, diameter of 500mm, and roughness value of 100, the reservoir has a total head of 95, while the pump has a curva that has flow 30, haed 20, water tank has a storage capacity of 5m3. The data that comes out (output) from epanet 2.0 software in the  form of demand, haed,  pressure, flow, haedloss, friction factor, time hours, and graph selection.
Keywords: Clean water; Epanet 2.0; pipe

## PENDAHULUAN
Air  adalah  sumber  daya  alam  yang  mutlak diperlukan  bagi  kehidupan  manusia  dalam sistem  tata  lingkungan.  Kebutuhan  air  bagi
manusia  selalu  meningkat  dari  waktu  ke waktu,  bukan  saja  karena  meningkatnya jumlah manusia yang memerlukan air tersebut,    melainkan    juga    karena
meningkatnya    intensitas    dan    ragam    dari kebutuhan  akan  air.  Salah  satunya  adalah kebutuhan  air  bersih  untuk  Kota  Depok, saat  ini  kebutuhan  masyarakat  Kota  Depok akan  air  bersih  semakin  meningkat.  Hal  ini dikarenakan  pertambahan  jumlah  penduduk akibat    arus    urbanisasi.    Tercatat  banyak penduduk  Kota  Depok  pada  tahun  2013 mencapai  1.962.160  jiwa,  sedangkan  pada tahun  2014  mencapai  2.033.508  jiwa  (Badan Pusat Statistika Kota Depok). Secara geografis,  wilayah  Kota  Depok  termasuk dalam daerah beriklim tropis dengan perbedaan  curah  hujan  yang  cukup  kecil dan  dipengaruhi  oleh  iklim  musim.  Secara umum  musim  kemarau  antara  bulan  April sampai  September  dan  musim  hujan  antara bulan  Oktober  sampai  Maret.  Kota  Depok sudah  memiliki  jaringan  pipa  yang  sudah dibuat  sejak  lama,  saat  Kota  Depok  masih masuk  kedalam  wilayah  Kabupaten  Bogor, dan  saat  ini  untuk  jaringan  pipa  air  bersih dikelola oleh PDAM Tirta Asasta Kota Depok. Untuk  mengoptimalkan  penyaluran  air  bersih perlu adanya perencanaan yang baik, perencanaan  yang baik harus meliputi survey atau  peninjauan  wilayah,  untuk  menentukan jalur instalasi/distribusi air bersih, perhitungan teknis serta
gambar kerja. Dalam perencanaan  instalasi  penyaluran  air  bersih, harus  diketahui  titik  dimana  kendala  atau masalah  yang  akan  terjadi  pada  saat penyaluran/distribusi air bersih  tersebut.
Untuk mempermudah perencanaan ini dilakukan  dengan  menggunakan  aplikasi EPANET,  yaitu  program  komputer  yang menggambarkan simulasi hidrolis dan kecenderungan  kualitas  air  yang  mengalir  di dalam  jaringan  pipa.  Jaringan  itu  sendiri terdiri  dari  pipa,  node  (titik  koneksi  pipa), pompa,  katup,  dan  tangki  air  atau  reservoir. EPANET  menjajaki  aliran  air  di  tiap  pipa, kondisi  tekanan  air  di  tiap  titik  dan  kondisi konsentrasi  bahan  kimia  yang  mengalir  di dalam pipa selama dalam periode pengaliran. EPANET  juga  bisa  mewujudkan  pemahaman tentang  pergerakan  air  bersih  dalam  jaringan distribusi.

## Definisi Air Bersih
Air  bersih  merupakan  salah  satu  jenis sumber  daya  berbasis  air  yang  bermutu baik dan  biasa  di  manfaatkan  oleh  manusia  untuk di  konsumsi,  atau  dalam  melakukan  aktivitas sehari-hari. Menurut dokter dan ahli kesehatan  manusia  wajib  minum  air  putih  8 gelas/hari.  Tumbuhan  dan  binatang  juga membutuhkan  air,  sehingga  dapat  dikatakan air  merupakan  salah  satu  sumber  kehidupan. Pada  kondisi  tidak  ada  air  terutama  musim kemarau  tanaman  akan  segera  mati.  Air mempunyai  bagian  penting  dari  sumber  daya alam  yang karakteristiknya unik  dibandingkan dengan  sumber  daya  lainnya.  Air  bersifat sumber  daya  yang  terbarukan  dan  dinamis. Artinya  sumber  daya  air  yang  berupa  hujan akan selalu datang sesuai dengan waktu atau musimnya.
Air  secara  alami  mengalir  dari  hulu  ke  hilir, dari  daerah  yang  lebih  tinggi  ke  daerah  yang lebih  rendah.  Air  mengalir  di  atas  permukaan tanah  namun  juga  mengalir  di  dalam  tanah. Air  juga  dapat  berubah  ujud:  dapat  berupa zat cair sesuai dengan nama atau sebutannya “air”,  dapat  berupa  benda  padat yang  disebut “es”,  dapat  pula  berupa  gas yang dikenal  dengan  nama “uap”. Perubahan kondisi  fisik  ini  tergantung  dari  lokasi  dan kondisi alam.

## Sistem Distribusi Air Bersih
Pendistribusian air dilakukan dengan
saluran  tertutup  atau  dengan  perpipaan dengan maksud supaya tidak terjadi kontaminasi  terhadap  air  yang  mengalir  di dalamnya.  Disamping  itu  dengan  sistem perpipaan  air  lebih  mudah  untuk  dialirkan karena  adanya  tekanan  air.  Komponen  dari sistem  distribusi  adalah  Penampungan  air (Reservoir) dan  Sistem  perpipaan.  (Dharma setiawan, 1993).

## Sistem Non Perpipaan
Menjelasan  dan  uraian  mengenai  kondisi sistem penyediaan air non perpipaan
(baik/cukup/buruk) untuk parameter-
parameter  teknis  seperti  tingkat  pelayanan, kualitas,  kuantitas,  dan  kotinuitas  sumber  air baku  dan  unit-unit  prasarana  yang  ada,  tolak ukur  dan  kriteria  mengenai  hal  ini  perlu
diuraikan  lebih  lanjut  didalam  memorandum teknis.

## Sistem Perpipaan
Sistem    perpipaan    merupakan    rangkaian pipa    yang    menghubungkan    antara reservoir  dengan    pelanggan.    Nilai-nilai disusun    menurut    banyak    jumlah    air    yang dibawa,  dalam  sistem  perpipaan  berupa  pipa induk, pipa sekunder/tersier atau pipa retikulasi  dan  pipa-pipa  layanan.  pipa  ini secara  hidrolis  terisolasi.  Hal  ini  berarti  air yang  lebih  tinggi  terkendali  alirannya  yang lebih  rendah.  Dengan  demikian  tekanan  air di  pipa  induk  akan  lebih  tinggi  dari  yang  ada di  pipa  retikulasi  dan  pengaturannya  antara kedua  jenis  pipa  ini  dilakukan  oleh  katup ( valve ) atau valve pengatur tekanan (pressure reducing valve).

## Perencanaan  Sistem  Distribusi  Air  Bersih

## perpipaan
Kebutuhan  air  adalah  banyaknya  air  yang dibutuhkan  untuk  keperluan  rumah  tangga dan  fasilitas-fasilitas  lain.  Kebutuhan  air meliputi kebutuhan air domestik, non domestik, dan kehilangan
air (Moegijantoro,1996).
Menurut  ditjen  cipta  karya  (2000)  standar kebutuhan  air  ada  2  (dua)  macam yaitu:

## Standar Kebutuhan Air Domestik
Kebutuhan air domestik adalah kebutuhan air bersih  untuk  pemenuhan  kegiatan  sehari-hari atau  rumah  tangga  seperti  untuk  minum, memasak, mandi, mencuci, menyiram tanaman,  sehingga  kebutuhan  air  domestik merupakan
bagian terbesar dalam
perencanaan  kebutuhan  air.  Kebutuhan    air bersih  domestic  berdasarkan  kategori  kota ditunjukkan  pada Tabel 1.
Table 1 Kriteria Kebutuhan Air Domestik
No Kategori Kota Jumlah Penduduk (Jiwa) Sambungan Rumah (ltr/org/ha) Kehilangan Air 1 Metropolitan > 1.000.000 120 20% 2 Kota besar 500.000 – 1.000.000 100 20% 3 Kota sedang 100.000 – 500.000 90 20% 4 Kota kecil 20.000 – 100.000 80 20% 5 Kota Kecamatan 10.000 - 20.000 60 20% 6 Desa < 10.000 30 20%
Sumber: Ditjen Cipta Karya, Dep. PU, 2000.

## Standar Kebutuhan Air Non Domestik
Standar    Kebutuhan    air    non    domestik adalah    kebutuhan    air    bersih    diluar keperluan  rumah  tangga.  Kebutuhan  air  non domestik anatara lain:
1.  Pengguanan    komersil    dan    industri yaitu    penggunaan    air    oleh    badan-badan komersil dan industri.
2.  Penggunaan  umum  yaitu  penggunaan  air unutk  bangunan  pemerintah,  rumah  sakit, sekolah, dan tempat ibadah.
Kebutuhan air non domestik untuk kota dapat dibagi dalam beberapa kategori antara lain:
-    Kota kategori I (metro)
-    Kota kategori II (kota besar)
-    Kota kategori III (kota sedang)
-    Kota kategori IV (kota kecil)
-    Kota kategori V (desa)

## Proyeksi Pertambahan Penduduk
Proyeksi      kebutuhan      air      bersih      dapat ditentukan      dengan      memperhatikan pertumbuhan  penduduk  untuk  diproyeksikan terhadap kebutuhan air bersih sampai dengan lima  puluh  tahun  mendatang  atau  tergantung dari
proyeksi yang dikehendaki (Soemarto,1999). Metode yang digunakan untuk memproyeksikan  jumlah  penduduk  sepuluh tahun mendatang ditnjukkan pada persamaan 2.1. 1. Rumus yang digunakan
(Soemarto,1999):
Pn=Po.(1+r) n (1) Dimana :
Pn  = Jumlah Penduduk Pada Tahun Ke n Po
=  Jumlah  Penduduk  Pada  Tahun  Dasar  r  = Laju Pertumbuhan Penduduk n             = Jumlah Interval

## Fluktuasi Kebutuhan Air Bersih
Fluktuasi  adalah  prosentase  pemakaian  air pada  tiap  jam  yang  tergantung  dari  aktivitas penduduk,  adat  istiadat  atau  kebiasaan penduduk serta pola tata kota. Flukuasi  kebutuhan  air  didasarkan  kepada kebutuhan  air  harian  maksimum  (Qhm)  serta kebutuhan  air  jam  puncak  (Qjp)      dengan referensi  kebutuhan  air  rata- rata.
a.      Kebutuhan air rata-rata harian (Q total ) b.      Kebutuhan air harian maksimum (Q hm ) Kebutuhan harian maksimum ditunjukan pada persamaan 1 Qhm=fhmxQtotal
(2)
Dimana : 𝑄ℎ = Kebutuhan air harian maksimum [ ltr/det ] 𝑓ℎ = Faktor harian maksimum
[1,15 – 1,2] 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎 � = Kebutuhan air rata- rata  harian  [ ltr/det ]
c.            Kebutuhan  air  jam puncak (Qjm)
Kebutuhan  jam  maksimum  ditunjukkan  pada persamaan 3
Qjm=fjmxQhm
(3)
Dimana : Qjp    = Kebutuhan air jam maksimum  [ ltr/det ] Fjp    = Faktor fluktuasi jam maksimum  [1,75 – 2] Qhm  = Kebutuhan air harian maksimum [ ltr/det ]

## 2.3.4  Kehilangan air (Qd)
Merupakan  selisih  antara  jumlah  air  yang diproduksi  di  unit  pengolahan  dengan  jumlah air  yang  dikonsumsi  dari  jaringan  distribusi. Berdasarkan kenyataan dilapangan,  kejadian akan    kehilangan    air    dapat    bersifat    teknis dan    non    teknis.  Terdapat  3  macam pengertian  menyangkut  istilah  kehilangan  air, yaitu:  kehilangan  air  rencana,  kehilangan  air percuma dan kehilangan air insidentil. Secara umum  dalam  melakukan  perencanaan,  nilai kehilangan  yang  terjadi  baik  kehilangan  air
percuma  dan  insidentil  sudah  masuk  dalam perhitungan.  Besarnya  nilai  kehilangan  air tersebut berkisar 20% dari total kebutuhan air bersih baik domestik maupun non domestik.
Pemodelan  Jaringan  Distribusi  Air  Bersih Dengan Epanet 2.0

## Deskripsi Program Epanet 2.0
Epanet  adalah  program  komputer  yang menggambarkan simulasi hidrolis dan kecendrungan  kualitas  air  yang  mengalir dalam  jaringan  pipa.  Jaringan  itu  sendiri terdiri  dari  pipa,  node  (titik  koneksi  pipa), pompa,  katub  dan  tangki  atau  reservoir. Epanet  menjejaki  aliran  dalam  pipa,kondisi tekanan air di tiap titik dan kondisi konsentrasi bahan  kimia  yang  mengalir  dalam  pipa selama  dalam  periode  pengaliran.  Sebagai tambahan,  usia  air  (water  age)  dan  pelacak sumber juga dapat disimulasikan.

## Kemampuan Model Hidrolis
Fasilitas  yang  lengkap  serta  pemodelan hidrolis  yang  akurat  adalah  salah  satu langkah  yang  efektif  dalam  membuat  model tentang  pengaliran  serta  kualitas  air,  Epanet adalah  alat  bantu  analisis  yang  di  dalamnya terdapat kemampuan seperti (Ekamitra Engineering, 2004).

## Model Peta Jaringan Epanet 2.0
Epanet  memodelkan  sistem  distribusi  air sebagai  garis  yang  menghubungkan  node. Garis    tersebut    menggambarkan    pipa, pompa    dan    katup    kontrol.    Node menggambarkan  sambungan  tangki  dan reservoir.  Gambar  dibawah  mengilustrasikan bagaimana    node-node    dan    garis    dapat dihubungkan    satu    denganlainnya    untuk membuat  jaringan  ((Ekamitra  Engineering, 2004).
Gambar 1 Komponen fisik sistem distribusi air
1.  Penggambaran Peta Jaringan Distribusi
2.  Sambungan ( Junction ) 3.  Reservoir
4.  Tangki
5.  Emitter
6.  Pipa
7.  Pompa 8.  Valve

## Running Simulasi Jaringan Pipa
Berhasilnya    menjalankan    simulasi    ditandai dengan    munculnya    ikon    pada  bagian  run status  pada  Status  Bar  di  dasar  ruang  kerja Epanet.  Jika  proses  run  tidak  berhasil,  maka akan muncul
jendela
report
yang mengindikasikan masalah yang terjadi.
Beberapa  pesan  masalah  yang  terjadi  yang muncul  pada  jendela  Status  Report  antara lain:
1.  Pompa  tidak  dapat  menyalurkan  aliran atau  head  Epanet  akan  mengeluarkan  pesan peringatan  dan  kesalahan  ketika  pompa bekerja  diluar  kisaran  kurva  pompa.  Jika pompa membutuhkan tenaga melebihi head    yang  ada,  secara  langsung  Epanet akan    menutup      pompa.    Hal    ini memberikan porsi pada jaringan sehingga  terputusnya  aliran  dari  berbagai sumber. 2. Jaringan terputus, Epanet
mengklasifikasikan jaringan yang terputus jika tidak  ada  jalan  bagi  air  untuk  disalurkan  ke sambungan  pipa  yang  membutuhkannya.  Hal tersebut  dapat  muncul  jika  tidak  ada  jalur terbuka diantara sambungan dengan kebutuhan  air  dan  reservoir,  tangki  atau
sambungan dengan kebutuhan airnya. 3. Tekanan negatif
biasanya mengindikasikan    bahwa    terdapat    masalah dengan  jaringan    yang    dibuat    atau dioperasikan.    Tekanan    negatif    dapat muncul    ketika  bagian  dari  jaringan  hanya dapat  menerima  sebagian  air,  mungkin karena jaringan tertutup.

## Pengolahan Input Data Model
Model Epanet 2.0 yang digunakan
memerlukan  beberapa  parameter  input  yang harus  dimasukkan  untuk  melakukan  simulasi. Parameter-parameter tersebut adalah demand  ,  elevasi,  panjang  pipa,  diameter pipa,  koefisien  kekasaran  pipa  dan  lain-lain. Input  data  yang  digunakan  untuk  membuat model  simulasi  sistem  distribusi  air bersih, nilai koefisien kekasaran, perhitungan kebutuhan  air,  dan  penentuan  loading.  Hasil penggambaran  dan  input  pada  Epanet  2.0 disimulasikan selama 24 jam dengan memperhitungkan  faktor  jam  puncak.  Faktor jam  puncak  merupakan  faktor  pengalih besarnya  kebutuhan  air  untuk  setiap  jam selama 24 jam.

## METODE PENELITIAN
Gambar 2 Bagan alir Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan disepanjang Jalan Legong, Jalan Merdeka, Jalan Kebahagiaan, dan Langkah Penelitian Gambar  3 lokasi  penelitian  Berdasarkan Gambar 1 Bagan Metodologi Penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.  Langkah awal melakukan kegiatan penelitian yaitu dengan membuat perumusan masalah. Apa saja
permasalahan yang ada dan perlu dipermasalahkan dan membatasi
permasalahan.
2.  Dalam    hal    ini    memerlukan    beberapa literatur    sebagai    studi    pustaka    yang diperlukan  sebagai  bahan  referensi  dan tambahan pengetahuan.
3.  Langkah        selanjutnya        setelah        ada perumusan        masalah        yaitu        dengan mengidentifikasi  masalah  yang  sudah dibuat sebelumnya.
4.  Survei pendahuluan
Survei  pendahuluan  dilaksanakan  agar  dapat menentukan:
a.   Lokasi studi b.   Data penduduk c.   Data silmulasi perpipaan.

## Pengumpulan Data
Meliputi  pengumpulan  informasi  yang  berisi data-data yang diperlukan
untuk
penyelesaian  masalah  dan  pengolahan  data secara  bertahap.  Data  yang  dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder.
Data primer Data-data yang digunakan pada
pelaksanaan tugas    akhir ini seperti tekanan  node,  debit  yang  masuk/keluar  dari reservoir , panjang pipa dalam sistem distribusi,  elivasi  node,  diameter  pipa,  dan data-data lain yang dibutuhkan untuk melakukan  silmulasi  menggunakan  Aplikasi Epanet  2.0.  Data  jaringan  distribsi  dan  aliran air bersih yang direncanakan antara lain:
1.      Peta jaringan pipa air bersih
2.      Jenis pipa
3.      Volume reservoir
4.      Karakteristik pompa
5.      Tangki air Data Sekunder
Data-data  sekunder  yang  diperlukan  dalam pemodelan  jaringan  distribusi  air  bersih adalah  jaringan  perpipaan,  data  penduduk, jumlah  pelanggan,  data  pemakaian  air  oleh pelanggan,data  pengukuran meter induk, dan data  pola  pemakaian  air.  Data  juga  sebagai besar  didapatkan  dari  kantor  PDAM  Tirta Asata  kota  Depok.  Selain  itu,  data-data sekunder  juga  dapat  dari  berbagai  literature, jurnal,  dan  hasil  diskusi  dengan  dosen pembimbing  maupun  staf  PDAM  Tirta  Asasta Kota Depok sendiri.

## Analisis Data
Analisis    dilakukan    terhadap    topik pembahasan    pemodelan    aliran    air    pada jaringan distribusi air bersih seperti yang akan dilakukan.  Apakah  kondisi  yang  digambarkan tersebut  benar-benar  dapat  mewakili  kondisi sistem jaringan distribusi yang sesungguhnya. Pada  tahap  analisis  dilakukan  hitungan dengan  di  dasarkan  pada  data-data  yang diperoleh seperti:
1.  Data  primer  yang  berupa  node,  debit yang  masuk/keluar  dari resevoir ,  panjang pipa  dalam  sistem,  elivasi  node,  diameter pipa, jenis valve, dan data-data lain.
2.  Pengolahan data dengan program Aplikasi Epanet 2.0.
3.  Menghitung    jumlah    pemakaian    air bersih    masing-masing    penduduk    dalam satuan per liter per orang per hari.
4.    Mengitung  pemakaian  air  pada  jam puncak.
5.  Menganalisa pendistribusian air.
Program  Epanet  2.0  merupakan  program komputer  (Epa-Software)  dengan  tampilan Window  yang  dapat  melakukan  simulasi periode  tunggal  atau  majemuk  dari  perilaku hidrolis  dan  kualitas  air  pada  jaringan  pipa bertekanan.  Dengan    analisis  simulasi  yaitu melacak  aliran  air  ( flow )  pada  pipa,  tekanan ( pressure ) disetiap titik ( node ) dan kehilangan energi ( headloss ) pada pipa.

## HASIL DAN BAHASAN Proyeksi Pertumbuhan Penduduk
Data  penduduk  Kelurahan  Abadijaya  dari tahun 2010 – 2016 ditunjukkan pada Tabel 2. Dari  data  tersebut  kemudian  dihitung  tingkat pertumbuhan tiap tahunnya dengan menggunakan metode geometri dan aritmatik.
Ratio  pertumbuhan  tersebut  kemudian  dirata- rata
untuk dapat memproyeksikan
pertumbuhan penduduk 10 tahun ke depan.
Table 2 Pertumbuhan penduduk tahun 2010-2016
Table 3 Perhitungan Proyeksi penduduk 10 tahun Kedepan

## Proyeksi Kebutuhan Air
Ada  beberapa yang  dibutuhkan  dalam proyeksi  kebutuhan  air,  yaitu  kebutuhan  air domestik,  nondomestik,  dan  kehilangan  air. Menurut  kreteria  (Ditjen  Cipta  Karya,  Dep. PU)  Kehilangan  air  didapat  20%  karena diketahui  Kelurahan  Abadijaya  Kecamatan Sukmajaya  Kota  Depok  termasuk  Kota sedang.
a.      Kebutuhan Air Domestik Kebutuhan air penduduk = jumlah penduduk x kebutuhan air rata-rata         (3) = 50.240 orang x 120 liter/hari = 6.028.800 liter/hari b.      Kebutuhan Air Non Domestik
Fasilitas Peribadahan
Kebutuhan  air  bersih  =  jumlah  Masjid  x kebutuhan air rata-rata             (4)
= 18 unit x 2000 liter/unit/hari = 36.000 liter/hari
Fasilitas Pendidikan
Kebutuhan  air  bersih  =  jumlah  murid  x kebutuhan air rata-rata               (5) = 3565 murid x 10 liter/hari
= 35.650 liter/hari Fasilitas Kesehatan
Kebutuhan  air  bersih    =  fasilitas  kesehatan  x kebutuhan air rata-rata         (6)
= 23 unit x 2000 liter/unit/hari
= 46.000 liter/hari
Setelah  dilakukan  perhitungan  kebutuhan  air domestik  maupun  non  domestik  maka  dapat diasumsikan  jumlah  keseluruhan  kebutuhan air ditunjukkan pada persamaan 7 Qtotal            =  6.028.800  +  36.000  +  35.650+
46.000                              (7) = 6.146.450 liter/hari
= 71,139 liter/detik
Kehilangan air
Qd              =  20%  x  6.146.450
(8) = 1.229.290 liter/hari = 14,228 liter/detik Keluaran Data Dari Epanet 2.0 ( Output )
a.      Tabel Pipa Setelah dilakukan eksekusi terhadap program Epanet  2.0,  maka  akan  ada  data  yang dikeluarkan  ( Output )  program  Epanet  2.0.
Membuat  hasil  perhitungan  dengan  memilih Report  >  Table (atau  mengklik  tombol  Table pada Standard  Toolbar ).  Nilai-  nilai  yang keluar  pada  tabel  pipa  seperti Flow , Velocity, Unit Headloss dan Friction Factor, ditunjukkan  pada  Gambar  3  menampilkan tabel untuk hasil link setelah di run.
Gambar 3 Network Link Pipa 2 s/d Pipa 15
Gambar 4 Network Link Pipa 16 s/d Pipa 30
Gambar 5 Network Link Pipa 32, Pipa 45, dan pompa b.      Time Series Setelah  dilakukan  tabel  pipa  selanjutnya dilakukan tahapan time series untuk menghasilkan demand (kebutuhan), head
(kehilangan),    dan pressure (tekanan)
disetiap  jam  dalam  24  jam.  Ditunjukkan  pada Gambar 6
.
Gambar 6 Time Series

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dari  perencanaan  yang dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa aspek yaitu: Dari    data    penduduk    Kelurahan    Abadijaya dari tahun 2010-2016 didapat
pertumbuhan  penduduk  rata-rata  0,28%  dari 134,17 jiwa. Proyeksi    pertumbuhan    penduduk    di kelurahan    Abadijaya    10    tahun    kedepan dengan metode Aritmatik dan metode Geometri  didapat  rata-rata  sebesar  50.218 jiwa.
Didapat  nilai  kebutuhan  air  domestik  yang mencakup  kebutuhan  air  penduduk  yaitu 6.028.800  liter/hari.  Dan  kebutuhan  air  non domestik    yang  mencakup  beberapa  fasilitas umum  diantaranya:  fasilitas  peribadahan 36.000  liter/hari,  Fasilitas  Pendidikan  35.650 liter/hari, Fasilitas Kesehatan 46.000 liter/hari. Sehingga dapat
diasumsikan
jumlah kehilangan  air/kebocoran  dari  air  domestik dan non domestik yaitu 14,228 liter/detik.
Dari hasil menggunakan aplikasi menggunakan  Epanet  2.0  didapat  hasil  input untuk semua komponen sebagai berikut:
Node  (Junction) misalnya  untuk junction n32  yang  berada  pada  elevasi  (ketinggian) 95  meter  dan  membutuhkan  air  14,228 liter/menit.  Direncanakan reservoir terletak pada koordinat (636,78 – 718,61).
Pipa  (pipe)  m isalnya  untuk pipe 20  yang menghubungkan  antara junction n19  dan junction n20,    pipa  ini  mendistribusikan  air yang  berasal  dari reservoir ke  tanki.  Pipa ini  memiliki  panjang  100  m  dan  diameter 500  mm. Pipa berjenis HDPE yang memiliki  koefisien  kekasaran  100  mm.  Dan
status pipa terbuka.
Direncanakan reservoir
terletak pada koordinat  (112.14  -  958.33).  Dimana  total head pada reservoir adalah 95m.
Input  yang  dimasukkan  pada  pompa  yaitu kurva  pompa  hubungan  antara head dan flow .  Data  yang  dimasukkan  untuk  aliran  air adalah flow (30)  dan  head  (20)  ke  dalam form .  Epanet  secara  otomatis  akan  membuat kurva pompa secara lengkap dari single point.
Tangki  Air (tank) misalnya  tangki  terletak pada  koordinat  X  882,27  dan  koordinat  Y 620.69  dan  elevasi  (ketinggian)  98  m. Initial level (tinggi  air  awal  simulasi)  adalah  2  m.
Minimum  level  (tinggi  air  minimum  yang harus  dijaga)  adalah  1,2  m.  Maksimum  level (tinggi  air  maksimum  yang  harus  dijaga) adalah  2,1  m.Dimana  diameter  tangki  air adalah 500 m dengan kapasitas 5 m3. Untuk  keluaran  data (output) dari  program Epanet  2.0  yaitu Demand,  Head, Pressure,
Flow,  Velocity,  Unit  Headloss,  Friction Factor,  Time  Series dan Graph Selection.

## DAFTAR PUSTAKA
Juni    Ihwanda.    2010.    Perancangan    Sistem Distribusi    Air    Bersih    Pada    Kompleks Perumahan Tanjung Gading Menggunakan  Metode  Hardy  Cross
Dengan  Kajian  Pembanding  Analisis EPANET  2.0.  DTM  FT  Universitas Sumatera Utara. Medan.
Lewis  A.  Rossman.  2000.  EPANET  2  User Manual. Ekamitra Engineering. Jakarta.
Direktorat      Jenderal      Cipta    Karya.      2000. Petunjuk   Teknis   Pengelolaan   Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta. Prihatinni. 2012. Analisis Sistem Pendistribusian    Air    Bersih    Pada
Bangunan  Bertingkat  Dengan  Software EPANET  2.0.  DTS  FT  Universitas Sumatera Utara. Medan.
Renaldy  Immanuel.  2013.  Analisa  System
Distribusi  Air  Bersih  Di  PDAM  Tirta Bulian  Tebing  Tinggi  pada  Perumahan Grya Prima Menggunakan Metode Hardy-Cross Dengan Kajian Pembanding Analisis EPANET 2.0.
DTS  FT  Universitas  Sumatera  Utara. Medan. Budhi  Santri  Kusuma.  2011.  Perancangan Sistem  Pendistribusian  Air  Bersih  Di Pdam Tirtanadi. FT Universitas
Sumatera Utara. Medan.
Deki Susanto 2007. Analisa Distribusi Air Pada Pipa  Jaringan  Distribusi  Di  Sub  Zone Sondakan    Pdam    Kota    Surakarta Dengan   Simultaneous   Loop   Equation Method.  JTI  FT  Universitas  Sebelas Maret. Surakarta.
Irfandi. 2009. Perencangan Sistem distribusi air bersih pada komplek perumahan karyawan  PT.PERTAMINA  (PERSERO) UP.II  Sei-pakning,  Bengkalis,  Riau  dan unit    Distribusi    WDcP    Kilang PERTAMIN.    DTM    FT    Universitas Sumatera Utara. Medan.
Hendra  Hafid  Fathony.  2012.  Analisis  Sistem Distribusi Air Bersih PDAM Karanganyar. JTS  FT  Universitas  Sebelas  Maret. Surakarta.
Andri  Sudirman.  2012.  Analisis  Pipa  Jaringan Distribusi Air Bersih Di Kabupaten Maros Dengan  Menggunakan  Software  Epanet 2.0.  JTS  FT  Universitas  Hasanuddin. Makasar.
Merida  Kristia.  2016.  Perencanaan  Sistem Penyediaan  Air  Baku  Di  Kecamatan Punduh  Pidada Dan  Kecamatan Padang Cermin,  Kabupaten  Pesawaran.  FT Universitas Lampung. Bandar Lampung.