Buletin Pengelolaan Reaktor Nuklir Bulletin of Nuclear Reactor Management Vol. XVI  No.2,  Oktober 2019 hal  12 - 23

## KAJIAN PENGGUNAAN OPC SERVER UNTUK PEMBUATAN PENAMPIL DAYA REAKTOR

## STUDY OF USING OPC SERVER FOR MAKING REACTOR POWER VIEWERS
Sukarno Sigit 1 , Heri Suherkiman 2 , Susanto 3 1,2,3 PRSG-BATAN, Kawasan Puspiptek Gd.30,Serpong,15310 E-mail : Sukarno100483@gmail.com
Diterima:  26 September  2019, diperbaiki : 1 Oktober 2019, disetujui : 13 Oktober 2019

## ABSTRAK
KAJIAN PENGGUNAAN OPC SERVER UNTUK PEMBUATAN PENAMPIL DAYA REAKTOR . Mode operasi reaktor RSG-GAS meliputi daya rendah (kW) hingga daya tinggi (MW). Saat ini penampil daya hanya menampilkan daya dalam orde MW. Untuk itu perlu dibuat penampil daya yang  mampu  menampilkan  daya  dalam  range  yang  lebih  lebar  untuk  melengkapi  penampil daya  yang  ada.  Perangkat  penampil  digital  daya  reaktor  dibangun  dengan  perangkat  OPC server,  labview  dan  memanfaatkan  kanal  daya  JKT04  yang  digunakan  sebagai  pedoman penentuan  besar  daya  reaktor.  Dari  hasil  pengujian,  program  penampil  digital  daya  reaktor berhasil  menampilkan  daya  reaktor  dari  orde  kW  sampai  dengan  MW  dan  perhitungan  faktor konversi arus JKT04 (ampere) ke skala daya (watt) dapat dilakukan secara akurat dan otomatis. Semua  hasil  perhitungan  program  dapat  disimpan  ke  dalam  file  dalam  format  excel  sebagai basis  data.Perangkat  ini  dapat  diterapkan  di  RSG-GAS  dengan  harapan  dapat  digunakan sebagai  penampil  daya  untuk  operasi  daya  rendah  hingga  daya  tinggi  dan  sebagai  sarana untuk menunjang penelitian tentang daya reaktor.
Kata Kunci :Penampil daya, Faktor Konversi, Kanal daya, OPC server

## ABSTRACT
STUDY  OF  USING  OPC  SERVER  FOR  MAKING  REACTOR  POWER  VIEWERS . The operation  modes  of  the  RSG-GAS  reactor  include  low  power  (kW)  to  high  power  (MW). Currently the power viewer only displays power in the MW order. For this reason, it is necessary to  create  a  power  viewer  that  is  able  to  display  power  in  a  wider  range  to  complement  the existing power viewer. The reactor power digital display device is built with OPC server, labview and  utilizes  the  JKT04  power  channel  which  is  used  as  a  guide  for  determining  the  reactor power. From the test results, the reactor power digital display program succeeded in displaying the  reactor  power  from  the  order  of  kW  to  MW  and  the  calculation  of  the  current  conversion factor JKT04 (amperes) to the power scale (watts) can be done accurately and automatically. All calculation  results  of  the  program can  be saved  into  a file  in  Excel  format  as  a  database. This device can be applied in RSG-GAS in the hope that it can be used as a power display for low power to high power operations and as a means to support research on reactor power.
Keywords: Power viewer, Conversion Factor, Power channel, OPC server

## D PENDAHULUAN
aya  yang  dibangkitkan  di  RSG- GAS  tergantung  dari  tingkat  kerapatan fluks  neutron  yang  terjadi  di  dalam  teras reaktor.  Dalam  mengoperasikan  RSG- GAS, penentuan besar daya ber- pedoman  pada  kanal  pengukuran  daya JKT04.  Nilai  daya  reaktor  hasil  kalibrasi secara  kalorimetri  dikonversikan  ke  arus detektor  JKT04  yang  juga  merupakan pengukur  fluks  neutron  yang  dibangkit- kan  pada  teras  reaktor  mulai  daya rendah hingga daya tinggi [1] .
Saat  ini  penampil  daya  reaktor berdasarkan  kanal  pengukur  daya  tinggi JKT03  CX811/821/831/841  dan  kanal pengukur radiasi JAC01 CR811/821/831. Penampil  daya  tersebut  hanya  menam- pilkan  daya  dalam  orde  MW,  sedangkan reaktor RSG-GAS dioperasikan dari daya rendah  (kW)  hingga  daya  tinggi  (MW). Untuk  itu  perlu  dibuat  program  penampil daya  reaktor  berdasarkan  kanal  daya JKT04  yang  mampu  menampilkan  daya dalam range yang  lebih  lebar  untuk melengkapi penampil daya yang ada.
Tampilan  kanal  daya  JKT04  masih menggunakan  meter  analog  dan  dalam skala arus (ampere), untuk itu dibutuhkan faktor  konversi.  Faktor  konversi  adalah nilai  watt  untuk  arus  terkecil  JKT04. Selama  ini  faktor  konversi  dihitung secara  manual  setelah  reaktor  dalam keadaan  setimbang  (setelah  beroperasi 2x24  jam) [2] .  Untuk  mengetahui  faktor konversi, terlebih dahulu dilakukan perhitungan  daya  kalorimetri  reaktor berdasarkan  perbedaan  T inlet - outlet kolam  reaktor,  laju  alir  sistem  pendingin primer  reaktor  dan  laju  alir  sistem purifikasi  reaktor.  Perhitungan  daya kalorimetri pada laju alir sistem pendingin primer sebesar 3144 m 3 /jam dan sistem purifikasi reaktor sebesar 33 m 3 /jam telah tersedia  dalam  bentuk  tabel  daya [3] .
Tabel  tersebut  digunakan operator  untuk mengkalibrasi  daya  berdasarkan  laju  alir sistem  pendingin  primer  dan  sistem purifikasi  yang  sebenarnya.  Setelah  itu daya  kalorimetri  reaktor  dibagi  dengan arus  JKT04  sehingga  didapatkan  nilai faktor  konversi.  Pada  program  penampil digital daya reaktor ini perhitungan faktor konversi dilakukan secara otomatis.
Pengujian  dilakukan  dengan  mem- bandingkan  hasil  perhitungan  faktor konversi  program  dengan  hasil  per- hitungan manual pada log Book kalibrasi daya.  Dari  hasil  pengujian  didapat  nilai rata-rata error sebesar  0.25%  untuk operasi  regular  15  MW  dan  1.41%  pada saat  operasi  daya  penuh  30  MW.  Selain itu  program penampil daya  digital berhasil  menampilkan  daya  reaktor  dari orde  kW  hingga  MW  dan  menyimpan semua  perhitungan  ke  dalam  basis  data format  excel.  Basis  data  ini  dapat digunakan  untuk  penelitian  yang  ber- kaitan  dengan  daya  kalorimetri  reaktor dan  selama  ini  belum  ada  fasilitas penyimpanan  perhitungan  daya  kalori- metri  dan  faktor  konversi  secara real time. Tujuan  pada  penelitian  ini  adalah membuat  penampil  daya  yang  mampu menampilkan  daya  dari  orde  kW  hingga MW  yang  dilengkapi  dengan  basis  data untuk menyimpan hasil perhitungan daya kalorimetri dan faktor konversi.

## LANDASAN TEORI

## Kanal Pengukuran Daya JKT04
Detektor  JKT04  merupakan  pengukur fluks  neutron  yang  dibangkitkan  pada teras  dari  daya  rendah  hingga  daya tinggi.  Kanal  pengukuran  daya  JKT04 menggunakan  detektor  neutron compen- stated ion chamber (CIC) yang berfungsi untu  mengubah  radiasi  (neutron  dan gamma)  menjadi  besaran  listrik  (arus) [4] . Sistem  ini  digunakan  sebagai  acuan untuk  operasi  reaktor  daya  rendah
Buletin Pengelolaan Reaktor Nuklir Bulletin of Nuclear Reactor Management Vol. XVI  No.2,  Oktober 2019 hal  12 - 23
hingga  daya  tinggi,  disamping  itu  kanal ini  digunakan  untuk  pengendalian  daya secara otomatis [5] .

## Penentuan Daya Reaktor
Untuk menentukan daya reaktor, terlebih dahulu dilakukan perhitungan daya kalorimetri acuan. Daya kalorimetri merupakan perhitungan daya ber- dasarkan perbedaan T inlet (JE01 CT006) dan T oulet (JE01 CT001) teras reaktor dengan laju alir pendingin tetap
[6] . Besarnya daya kalorimetri reaktor acuan dapat dihitung dengan Persamaan 1 [7] . Keterangan (1) (2) (3) Q   = daya kalorimetri reaktor acuan (kW) = kerapatan /densitas pendingin
(kg/m 3 ) Tin   = Suhu inlet sistem pendingin primer reaktor ( o C)
Cp   = panas spesifik pendingin reaktor (kW.det/kg o C)
W   = laju  alir  sistem  pendingin  primer (m 3 / detik) ΔT   = beda suhu outlet dan inlet ( o C) Tout =  Suhu outlet sistem pendingin primer reaktor ( o C) F koreksi =   beda suhu alami primer- sekunder Tb = rerata suhu outlet dan inlet ( o C)
Laju  alir  sistem  pendingin  primer dihitung  dari  laju  alir  pendingin  primer (JE01 CF811/821/831) dan sistem purifikasi  reaktor  (KBE01  CF03).  Pada perhitungan  daya  kalorimetri  reaktor acuan laju alir pendingin primer ditetapkan sebesar 3144 m 3 / jam dan laju alir  sistem  purifikasi  sebesar  33  m 3 /  jam (untuk perhitungan terlebih dahulu dikonversikan  ke  m 3 /detik)  seperti  pada tabel  daya  reaktor.  Untuk  panas  spesifik dan  kerapatan  pendingin  reaktor  dapat dihitung  dengan  menggunakan  Per- samaan 4 dan 5 [7] .
ρ    = 1000 x (1,0029 – 1,5838 x 10 -4 xTb – 2,847 x 10 -6 x Tb 2 )            (4) C p = 4,167 + 0,05 (-0,0734 x Tb) +0,0031 x e (0,0268 x Tb) (5)
Perhitungan  daya  kalorimetri  acuan digunakan  untuk  menggantikan  tabel daya  yang  digunakan  untuk  kalibrasi daya  dan  perhitungan  faktor  konversi secara  manual.  Untuk  mengkalibrasi daya  reaktor,  laju  alir  sistem  pendingin primer sebenarnya dibagi dengan laju alir sistem  pendingin  primer  daya  kalorimetri acuan  dikali  daya  kalorimetri  acuan seperti Persamaan 6 [7] .
(6)
Keterangan
Q = daya kalorimetri reaktor acuan (kW)
Q1= daya kalorimetri reaktor sebenarnya E = laju alir pendingin primer sebenarnya
(m 3 /jam) F = laju alir sistem purifikasi reaktor sebenarnya (m 3 /jam) Untuk menghitung faktor konversi JKT04 menggunakan Persamaan 7 [8] .
(7)
Keterangan : I JKT04 =  Besarnya arus JKT04 pada operasi daya reaktor Q1 MW
(Sukarno Sigit, dkk)
Faktor  konversi  adalah  nilai  watt  untuk arus  terkecil  kanal  daya  JKT04  (1.10 -10 Ampere).  Pada  program  penampil  digital daya reaktor nilai faktor konversi digunakan untuk perhitungan daya dengan menggunakan Persamaan 8 [8] . (8)
Keterangan : Q2   =  Daya kalorimetri reaktor berdasarkan arus kanal daya JKT04 FK  =  Faktor Konversi

## National Instruments OPC Server
National  Instruments  (NI)  OPC Server adalah  salah  satu  antar  muka  LabVIEW agar dapat berkomunikasi dengan berbagai  perangkat  luar  seperti  halnya PLC [9] . Sistem instrumentasi yang kompleks  membutuhkan  sebuah  standar komunikasi  yang  dapat  mengakomodasi perbedaan komunikasi pada setiap perangkat.  OPC  (OLE for  Process Control )  adalah  mekanisme  standar
untuk berkomunikasi ke berbagai sumber data,  baik  perangkat  di  lingkungan pabrik,  atau  basis  data    di  ruang  kendali
[10] .

## METODOLOGI
Program penampil daya reaktor dirancang  memiliki  beberapa  fitur  antara lain  mampu  melakukan  perhitungan faktor konversi secara otomatis, menampilkan daya reaktor dengan range yang  lebih  lebar  (orde  kW  sampai dengan  MW)  dan  menyimpan  semua hasil  perhitungan  dalam  basis  data dengan format excel.

## Pembuatan  program  penampil  digital daya reaktor
Langkah  pertama  adalah  penentuan input. Input yang  digunakan adalah yang berkaitan  dengan  perhitungan  faktor konversi daya reaktor seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Inputan sub program perhitungan daya kalorimetri Parameter input Skala pengukuran  maksimal JE01 CT001 60 o C JE01 CT006 60 o C JE01 CF811 s/d CF831 3400 m 3 /jam KBE01 CF003 60 m 3 /jam Arus JKT04 5.10 -4 A Multirange JKT04
Sinyal-sinyal  input  diambil  dari  output PLC  yang  berupa  sinyal  analog    (arus) dan  digital.  Untuk  T inlet ,  T outlet ,  laju sistem  pendingin  primer,  laju  sistem purifikasi  dan  arus  kanal  daya  JKT04 berupa  sinyal  analog  sedangkan  inputan multirange berupa  sinyal  digital.  Inputan yang  berupa  sinyal  analog  dirubah menjadi data numerik oleh software OPC
sever dan  inputan  digital  tetap  berupa data  digital.  Selanjutnya  output  OPC sever diolah  menggunakan  program labview untuk perhitungan daya kalorimetri acuan, daya kalorimetri reaktor  dan  faktor  konversi  berdasarkan Persamaan  1  sampai  dengan  8.  Untuk diagram  alir  sinyal  input  seperti  pada Gambar 1.
Buletin Pengelolaan Reaktor Nuklir Bulletin of Nuclear Reactor Management Vol. XVI  No.2,  Oktober 2019 hal  12 - 23

## Gambar 1 . Blok diagram alir sinyal input

## Pengujian  program  penampil  digital daya reaktor
Pengujian  program  dilakukan  dalam  4 tahap:
1.  Pengujian koneksi PLC-NI OPC server.
2.  Perbandingan hasil perhitungan faktor konversi program dengan perhitungan manual pada log-book kalibrasi daya. 3.  Pengujian kemampuan program dalam  menampilkan  daya  dari  orde kW hingga MW.
4.  Pengujiankemampuan program dalam menyimpan  data  input  dan  hasil perhitungan ke dalam basis data.

## HASIL DAN PENGUJIAN
Program  penampil  digital  daya  reaktor telah  selesai  dibuat  dan  diuji  pada tanggal  6,14,26,27  Mei  2018  untuk operasi  regular  15  MW  dan      tanggal  15 Mei  2018  untuk  operasi  daya  penuh  30 MW dengan hasil sebagai berikut :

## Konfigurasi Hardware
Konfigurasi hardware yang  digunakan untuk  pembuatan  program  penampil digital daya reaktor seperti pada Gambar 2.
Gambar 2. Blok diagram konfigurasi hardware system
(Sukarno Sigit, dkk)
Sinyal-sinyal  dari  inputan  tersebut terdiri  dari  sinyal  analog  dan  digital. Untuk inputan T inlet , T outlet , laju sistem pendingin  primer,  laju  sistem  purifikasi dan arus kanal daya JKT04 berupa sinyal analog  sedangkan  untuk  inputan mult- irange berupa sinyal digital. Sinyal digital multirange masuk  ke  dalam  PLC  dan sinyal digital keluaran dari PLC dikirim ke meja kendali RKU (ruang kendali utama) RSG.  Sedangkan  sinyal  analog  dari inputan tersebut akan masuk ke pengondisi  sinyal  kemudian  dilewatkan distributor  aktif  yang  berfungsi  men- distribusikan sinyal keluaran dari pengondisi  sinyal    menjadi  dua  sinyal yang sama besar dengan nilai masukan-
nya,  satu  untuk  masukan  PLC  dan  satu untuk  ditampilkan  di  panel  tegak  ruang kendali  utama  RSG  GAS.  Sinyal-sinyal yang  digunakan  untuk  progam  penampil digital  daya  diambil  dari port komunikasi PLC  yang  dihubungkan  dengan  kom- puter  menggunakan  kabel  LAN  dan perangkat  lunak  NI-OPC server dengan protokol TCP/IP.

## Hasil pemrograman
Dari  hasil  pemrograman,    program  pe- nampil digital daya reaktor memiliki 2 sisi front  panel seperti  ditunjukan  pada Gambar 3a dan 3b.
Gambar 3.a Front panel input dan hasil perhitungan program
Gambar 3.b Front panel tampilan daya reaktor
Buletin Pengelolaan Reaktor Nuklir Bulletin of Nuclear Reactor Management Vol. XVI  No.2,  Oktober 2019 hal  12 - 23

## Untuk blok diagram program seperti pada Lampiran 1.
Hasil  pengujian  koneksi  PLC-NI  OPC
server Sebelum  program  penampil  digital  daya reaktor  diuji  terlebih  dahalu  dilakukan pengujian  koneksi  PLC-  NI  OPC server dengan hasil seperti pada Gambar 4 .
Gambar 4. Hasil pengujian koneksi PLC- OPC Sever
Gambar  4  adalah  adalah  tampilan software OPC Quick Client yang berfungsi  menguji  koneksi  antara  PLC dan  OPC.  Tag  yang  terdapat  pada  PLC telah dapat dibaca dan disajikan lengkap dengan  tipe  data  dan  nilai  pengukuran yang  ditampilkan  pada  kolom  sebelah kanan.  Dan  untuk  kualitas  koneksi  dapat dilihat pada baris Quality yang berisi nilai good yang  menunjukan  koneksi  berjalan dengan baik.
Hasil  pengujian  perhitungan  faktor konversi  program penampil  daya digital
Hasil  perhitungan  faktor  konversi  oleh program dihitung berdasarkan per- samaan  daya  kalorimetri  dengan  contoh perhitungan sebagai berikut :
Diketahui  data  diambil  dari  operasi reaktor tanggal 27/05/2019: T inlet = 41.47 o C,  T outlet = 37.31 o C, E = 3188.37  m 3 /jam  ,  F=  40  m 3 /jam,  I JKT04 = 4.83 E-5 A, = 4,06 o C, Tb = 39,39 o C Ditanyakan Faktor Konversi (FK) ? Jawab :
- Menghitung kerapatan dan panas spesifik pendingin primer berdasarkan Persamaan 4 dan 5
ρ    = 1000 x (1,0029 – 1,5838 x 10 -4 xTb – 2,847 x 10 -6 x Tb 2 ) = 1000 x (1,0029 – 1,5838 x 10 -4 x 39.39 – 2,847 x 10 -4 x 39.39 2 ) = 992.24 kg/m 3
C p = 4,167 + 0,05 (-0,0734 x Tb) +0,0031 x e (0,0268 x Tb)
= 4,167 + 0,05 (-0,0734 x 39.39) +0,0031 x
e (0,0268 x 39.39)
=  4.18 kW.det/kg o C - - Menghitung daya kalorimetri acuan
berdasarkan Persamaan
= 3177/3600 x 992.24 x 4.18 x 4.06 = 14860 kW
- Menghitung daya kalorimetri reaktor berdasarkan Persamaan 6
= 15100 kW
- Menghitung Faktor Konversi berdasarkan Persamaan 7
= 31.26
Dengan cara yang sama didapatkan hasil seperti pada Tabel 2.
(Sukarno Sigit, dkk)
Tabel 2. Hasil pengujian perhitungan faktor konversi operasi regular 15 MW
No Tanggal waktu Faktor konversi (Watt) Log Book kalibrasi daya RKU Faktor konversi (Watt) Penampil program Selisish Error (%) 1 06-05-18 9:01:02 30.50 30.435865 0.07 0.22 2 14-05-18 0:33:42 29.72 29.677313 0.04 0.14 3 26-05-18 10:30:12 30.48 30.293614 0.19 0.61 4 27-05-18 6:55:18 31.26 31.260254 0.00 0.01 Rata-rata error 0.25 Tabel 3. Hasil pengujian perhitungan faktor konversi operasi 30 MW No Tanggal waktu Faktor konversi (Watt) Log Book kalibrasi daya RKU Faktor konversi (Watt) Penampil program Selisish Error (%) 1 15-05-18 12.40.05 31.29 30.70 0.59 1.89 2 15-05-18 13.19.05 30.58 30.34 0.24 0.78 3 15-05-18 13.45.05 29.88 29.41 0.47 1.56 Rata-rata error 1.41
Dari  hasil  pengujian  didapat  nilai  rata- rata error sebesar  0.25  %  untuk  operasi regular  dan  1.41%  pada  saat  operasi daya  penuh  30  MW.  Hal  ini  menunjukan program  penampil  digital  daya  reaktor memiliki tingkat ketelitian yang tinggi [11] .
Hasil pengujian program menampilkan daya  reaktor  dari  orde  kW  sampai dengan MW
Selain  itu  program  penampil  daya  digital diuji  untuk  menampilkan  daya  rendah hingga  daya  tinggi  seperti  pada  Gambar 5.
Gambar 5. Hasil pengujian penampil daya untuk menampilkan daya rendah hingga tinggi
Buletin Pengelolaan Reaktor Nuklir Bulletin of Nuclear Reactor Management Vol. XVI  No.2,  Oktober 2019 hal  12 - 23

## Hasil  pengujian fasilitas  penyimpanan data  program  penampil  digital  daya reaktor
Semua  parameter  input  yang  berkaitan dengan perhitungan faktor konversi, hasil perhitungan  daya  kalorimetri  acuan, perhitungan  daya  kalorimetri  reaktor sebenarnya,  faktor  konversi  dan  daya reaktor  dapat  disimpan  di  dalam  basis data seperti pada Lampiran 2.

## 5.  KESIMPULAN
Penelitian ini berhasil membuat penampil digital  daya  RSG-GAS  yang  mampu menampilkan  daya  dari  orde  kW  sampai dengan  MW  berdasarkan  kanal  daya JKT04  menggunakan software PLC, OPC Server dan labview yang dilengkapi basis  data  format  excell  yang  sangat bermanfaat bagi operator
untuk
mengamati  perubahan  daya  terutama pada operasi daya rendah dan memudahkan operator untuk mengetahui faktor konversi secara real time .

## 6.  DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran  1.  Blok  diagram  program penampil daya digital Lampiran  2.  Cuplikan data base operasi tanggal 15/05/2018 (pukul 12.40.05)

## 7. DAFTAR PUSTAKA
[1]  Wiranto.S,2011,  Pengaruh  Garpu Penyerap  Uji  Terhadap  Reaktivitas Teras  dan  Kalibrasi  Raya  RSG- GAS,  Prosiding  Seminar  Penelitian Dan  Pengelolaan  Perangkat  Nuklir
Pusat  Teknologi  Akselerator  dan Proses Bahan.
[2]  PRSG –BATAN, 2016, Standar Operasional Prosedur Kalibrasi
Daya  Reaktor  RSG-GAS  Nomor: SOP  007.003/RN  00  01/RSG  2.2, Serpong: PRSG – BATAN.
[3]   Sigit. S, 2019, Evaluasi Kemampuan Sistem  Pendingin  Primer  Reaktor
Setelah  Revitalisasi  Menara  Pen- dingin,  Buletin  Pengelolaan  Reaktor
Nuklir Volume XVI Nomor 1, Serpong: PRSG-BATAN. [4]  Laporan Analisis Keselamatan, RSG-GAS  Rev  10.1  Desember 2011.
[5]  Sukiyanto  dkk,2018,  Analisis  Peng- operasian  Reaktor  RSG-GAS  Pada
Teras  96  Dengan  Daya  Maksimum 30 MW, Buletin Pengelolaan Reaktor Nuklir 2018, Nuklir,Yogyakarta.
[6]  Sukiyanto,  Nurtanto.B,  Pengukuran Faktor  Koreksi  Kalibrasi  Daya  15 MW  Dan  30  MW  Di  Reaktor  RSG- GAS,  Buletin  Pengelolaan  Reaktor
Nuklir Vol 14 April 2017.
[7]  Isnaeni.D,1995, Tabel Konversi Daya, BATAN, Serpong.
[8]  Slamet  Wiranto,  Diktat  Praktikum
Kalibrasi  Daya  RSG-GAS,  Diklat Operator  Reaktor,  P2TRR-BATAN, September 2003 [9]  Rachman, AgusNur, 2015, Pengembangan Sistem Online
Monitoring  Parameter  Proses  Rsg- Gas  Berbasis  OPC ,  Teknofisika Nuklir,  Sekolah  Tinggi  Teknologi Nuklir, Yogyakarta [10]  Supriyatman.B, 2016 , Pengembangan  Sistem  Pemantau Penggerak Batang Kendali  Reaktor Serba Guna G.A Siwabessy Berbasis Labview, Teknofisika Nuklir,  Sekolah  Tinggi  Teknologi Nuklir, Yogyakarta. [11] Kumalasari.A, 2017, Pengembangan Metode Rapid Test Dalam Penentuan Ash Content Dan Calorific Value Batubara Di Laboratorium  PT  Jasa Mutu Mineral
Indonesia,  Jurnal  Atomik,  2017,  02 (1) hal 121-127.
(Sukarno Sigit, dkk)
Lampiran 1. Blok diagram program
Buletin Pengelolaan Reaktor Nuklir Bulletin of Nuclear Reactor Management Vol. XVI  No.2,  Oktober 2019 hal  12 - 23
(Sukarno Sigit, dkk)
Lampiran 2. Cuplikan data base operasi tanggal15/05/2018 (pukul 12.40.05)