Peningkatan  Output  Daya  PLTS  Menggunakan  Sistem  Tracker  Dan  Reflektor  Cahaya Matahari
Dikpride Despa 1 , Muhlisin 2 , FX Arinto Setyawan 3
1,2,3 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Lampung despa@eng.unila.ac.id 1 , muhlisinps@gmail.com 2 , fx.arinto@eng.unila.ac.id 3*
* ) Korespondensi: fx.arinto@eng.unila.ac.id
Received 02 Februari 2022 | Revised 05 April 2022 | Accepted 25 April 2022

## ABSTRAK
Pada saat ini hampir semua peralatan rumah tangga menggunakan teknologi elektrik sehingga kesediaan energi listrik sangat dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena itu, di setiap tahun konsumsi energi listrik ini terus meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Untuk meningkatkan suplai energi listrik maka dibutuhkan pembangkit-pembangkit listrik yang harus dibangun. Pembangkit listrik membutuhkan sumber energi yang nantinya akan dikonversi menjadi energi listrik. Salah satu pilihannya adalah sumber energi terbarukan yaitu cahaya matahari (tenaga surya). Untuk mengkonversi tenaga surya menjadi listrik dibutuhkan sel-sel surya yang dirangkai menjadi panel surya. Panel-panel surya ini tidak dapat mengkonversi secara optimal karena efisiensinya masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan adanya inovasi  untuk  meningkatkan  daya  keluaran  dari  sel  surya  yang  berupa  energi  listrik.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  meningkatkan  daya  keluaran  sel  surya  dengan  menambahkan  lensa  fresnel  serta melengkapi  dengan  sistem  penjejak  arah  matahari.  Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  dengan menambahkan  lensa  fresnel  dan  sistem penjejak  dapat  meningkatkan  rata-rata  irradiance  sebesar  29%, arus listrik sebesar 18,94%, tegangan listrik sebesar 11,57%, dan daya sebesar 44,32%. Hasil ini didasarkan pada  pembandingan  dengan  pembangkit  listrik  tenaga  surya  yang  tidak  menggunakan  lensa  fresnel  serta berpenjejak arah matahari.
Kata kunci: Lensa Fresnel, Penjejak, Tenaga Surya .
At  this  time  almost  all  household  appliances  use  electrical  technology  so  the  availability  of  electrical energy  is needed  by  humans.  Therefore,  every  year  the  consumption  of  electrical  energy  continues  to increase  in  line  with  the  increase  in  economic  growth  in  the  community.  To  increase  the  supply  of electrical  energy, it is  necessary  to  build  power  plants.  Power  plants require  an  energy  source that  will later be converted into electrical energy. One option is a renewable energy source, namely solar energy. To convert solar power into electricity, solar cells are needed which are assembled into solar panels. Due to  the low  efficiency  of  solar  panels,  the  conversion  results  of  solar  panels  are  not  optimal. Therefore, innovation  is  needed  to  increase  the  output  power  of  solar  cells  in  the  form  of  electrical  energy. This research aims to increase the output power of solar cells by adding a Fresnel lens and complementing it with a solar tracking system. The research result proves that adding a Fresnel lens and  tracking system can increase the average irradiance by 29%, electric current by 18.94%, voltage by 11.57%, and power by 44.32%. These results are based on comparisons with solar power plants that do not use Fresnel lenses and solar tracking systems.
Keywords: Fresnel Lens, Tracker, Solar Power.

## I. PENDAHULUAN
Peningkatan pertumbuhan ekonomi membuat kemampuan daya beli masyarakat juga meningkat. Kebanyakan orang melengkapi rumah tangganya dengan peralatan-peralatan rumah tangga berbasis listrik untuk memudahkan dalam beraktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia memicu pula peningkatan permintaan akan energi listrik (Sen, 2008).
Besarnya permintaan energi listrik dapat diatasi dengan membuat pembangkit-pembangkit listrik yang baru  atau  meningkatkan  produksi  energi  listrik  dari  pembangkit  listrik  yang  lama.  Pembangunan pembangkit listrik memerlukan sumber energi yang akan dikonversi menjadi energi listrik. Oleh karena itu,  perlu memanfaatan  sumber  energi  alternatif  yang  dapat  diperbarui  (energi  terbarukan)  dan  tersedia melimpah. Salah satu sumber energi yang tersedia melimpah dan ramah lingkungan adalah sumber energi dari  cahaya  matahari. Sumber  energi  ini  tersedia  melimpah  karena  letak  Indonesia  di  sekitar  garis katulistiwa dimana matahari selalu ada disetiap harinya. Hasil pengubahan energi matahari menjadi listrik
dapat  dimanfaatkan  untuk  pembuatan lampu  penerangan  jalan  dimana  lampu  penerangan  ini  dapat menyala secara otomatis saat gelap dan mematikannya saat kondisi sudah terang (Setyawan, 2021).
Besarnya intensitas cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap energi yang akan diserap oleh panel surya. Panel surya merupakan susunan dari sel surya-sel surya yang disusun menjadi kesatuan agar energi yang diserap  menjadi  lebih  banyak.  Panel  surya  yang  digunakan  dalam  pembangkit  energi  listrik  biasanya merupakan  panel  surya  statik  (diam).  Kelemahan  panel  surya  statik  adalah  kurang  optimal  dalam mendapatkan intensitas radiasi matahari. Hal ini disebabkan karena panel surya statik tidak mengikuti arah cahaya  matahari sehingga  permukaan  panel  tidak  tegak  lurus  dengan  arah  datangnya  cahaya  matahari. Pada saat cahaya matahari datang sejajar dengan garis normal bidang panel (θ = 0º =180º) maka panel akan menghasilkan  energi  listrik  yang  maksimal.  Selain  sudut  datang  cahaya  matahari,  energi  listrik  yang dihasilkan  juga  dipengaruhi  oleh  fokus  cahaya  yang  mengenai  permukaan  panel  surya.  Hal  ini  karena, semakin  fokus  cahaya  matahari  mengenai  panel  maka  semakin  besar  intensitas  yang  diterima  panel sehingga daya yang didapat lensa juga semakin besar. Penelitian ini mengusulkan adanya inovasi panel surya  yang  dapat  menyesuaikan  permukaannya mengikuti  arah  pergerakan  matahari  dan  memfokuskan cahaya matahari ke permukaan panel menggunakan lensa fresnel.
Pembangkit yang memanfaatkan energi yang ada dalam radiasi cahaya matahari untuk menjadi energi listrik  adalah  pembangkit  listrik  tenaga  surya  (PLTS).  Besarnya  daya  yang  diubah  dari  radiasi  cahaya matahari sangat  tergantung  pada  intensitas  cahaya  matahari  dan  suhu  lingkungan  yang  mempengaruhi kinerja dari sel surya. Pada kondisi standar, energi yang terkandung dalam cahaya matahari adalah sebesar 1000W/m2  pada  suhu  25oC  sehingga  besarnya  radiasi  cahaya  matahari  yang  ada  dan  suhu  lingkungan merupakan faktor penting penentu besar kecilnya energi yang dihasilkan oleh panel surya (Irawan, 2016).
Indonesia yang terletak pada daerah katulistiwa sangat cocok untuk pengembangan pembangkit listrik bertenaga surya. Sumber energi surya pada daerah ini cukup berlimpah dengan rata-rata intensitas radiasi matahari  yaitu  sekitar  4,8  kWh/m 2 per  hari  (Ilyas,  2017).  Akan  tetapi  panel  surya  yang  ada  saat  ini memiliki nilai efisiensi yang cukup rendah yaitu sekitar 17,4% (Hariyati, 2019) sehingga perlu dilakukan upaya agar energi yang dihasilkan dapat maksimal.
Penelitian mengenai PLTS ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sianipar (2014) dan Sukmajati (2015) melakukan penelitian mengenai penentuan kapasitas PLTS berdasarkan konfigurasi yang  digunakan.  Pada  penelitian  ini  tidak  dibahas  mengenai  upaya  peningkatan  jumlah  energi  yang dihasilkan dengan membuat alat tambahan tetapi hanya didasarkan pada pemilihan komponen yang digunakan. Penelitian mengenai perhitungan tegangan dan arus yang dihasilkan oleh PLTS dengan panel yang dapat mengikuti arah matahari dilakukan oleh Ramadhan (2016). Pada penelitian ini tidak menghitung besarnya energi  yang  dibutuhkan  oleh  alat  yang  dipasang  agar  panel  dapat  mengikuti  arah  matahari.  Pengaruh intensitas  matahari  terhadap  daya  yang  dikeluarkan  oleh  panel  surya  telah  diteliti  sebelumnya  oleh Yuliananda  (2015)  dimana  intensitas  matahari  yang  memberikan  daya  maksimum  terjadi  pada  pukul 13.00.
Penelitian  penggunaan  reflector  parabola  agar  meningkatkan  energi  yang  dihasilkan  oleh  panel surya juga telah dilakukan sebelumnya oleh Ilyas (2017). Pada penelitian ini terbukti bahwa penggunaan reflector  parabola  meningkatkan  efisiensi  sebesar  1.039  kali  dibanding  tanpa  reflector.  Penelitian  yang diusulkan  pada artikel  ini  adalah  penggunaan  solar  tracker  (penjejak  arah  matahari)  dan  penggunaan  lensa Fresnel agar cahaya matahari terfokus mengenai sel surya yang digunakan.

## II. METODE PENELITIAN
Panel  surya  menerima  intensitas  radiasi  ( Irradiance )  matahari  tidak  sama  untuk  setiap  waktu. Intensitas radiasi adalah energi persatu satuan waktu yang jatuh pada suatu permukaan yang mempunyai luasan tertentu  dengan  satuan  W/m 2 .  Total  radiasi  matahari  yang  diterima  permukaan  bumi  dipengaruhi  oleh empat  factor,  yaitu  jarak  matahari  ke  bumi,  intensitas  radiasi  matahari,  panjang  hari,  dan  pengaruh atmosfer.  Pada  saat bumi berjarak paling dekat dengan matahari maka energi yang diterima dari radiasi matahari  paling  besar. Besarnya  intensitas  radiasi  matahari  dipengaruhi  oleh  sudut  datangnya  sinar matahari terhadap  permukaan  bumi.  Pengertian  panjang  hari  adalah  lamanya  matahari  dalam  satu  hari, hal  ini  dipengaruhi  oleh  pergerakan  bumi  dan  posisi  permukaan  bumi.  Sedangkan  pengaruh  atmosfer karena  adanya  penyerapan  dan  pemantulan  kembali  oleh  gas-gas,  debu  atau  uap  air  terhadap  radiasi matahari yang akan jatuh pada suatu permukaan di bawah atmosfer.
Besarnya  sudut  datang  sinar  matahari  dipengaruhi  oleh  berpindahnya  posisi  matahari  sehingga panel surya tidak menerima cahaya matahari secara tegak lurus. Intensitas radiasi matahari yang diterima pada permukaan bumi dirumuskan menggunakan persamaan (1) dan diilustrasikan pada Gambar 1. Panel surya akan  menerima  intensitas  radiasi  matahari  maksimal  saat  posisinya  tepat  tegak  lurus  dengan  sumber cahaya. Oleh karena itu, salah satu upaya meningkatkan energi yang diperoleh dari cahaya matahari adalah dengan membuat posisi panel surya menerima cahaya matahari secara tegak lurus. Hal ini dapat diperoleh dengan cara membuat panel surya bergerak mengikuti berpindahnya posisi matahari.
𝐼 z  = 𝐼 𝐶𝑜𝑠𝜃 z (1)
Dimana Iz adalah intensitas radiasi matahari yang sampai dipermukaan bumi, I adalah intensitas radiasi matahari, dan z adalah sudut yang terbentuk dari permukaan panel surya dengan arah datangnya sinar.  Pengaruh  jarak  matahari  ke  bumi,  panjang  hari,  dan  atmosfer  tidak  dibicarakan  karena  tidak  dapat dikondisikan  sesuai  keinginan  tetapi  berbeda  untuk  setiap  waktu  tertentu.  Jarak  matahari  ke  bumi dipengaruhi waktu bumi mengorbit ke matahari dimana jaraknya bervariasi dari 1,47   10 8 km hingga 1,52 10 8 km,  sementara  Panjang  hari  dipengaruhi  pergerakan  bumi  dalam  mengorbit  matahari  dimana kecondongan  arah  bumi  berubah  setiap  waktu  sedangkan  atmosfer  bumi  kondisinya  bisa  berubah tergantung cuaca misalnya mendung dan cerah.

## Gambar 1. Ilustrasi Panel Surya Dalam Menerima Instensitas Radiasi Matahari

## A. Perancangan Sistem
Pada  penelitian  ini  dibuat  dua  prototipe  yaitu  prototipe  system  yang  diusulkan  dan  prototipe pembanding. Prototipe system yang diusulkan adalah prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dilengkapi dengan tracker dan lensa Fresnel sedangkan prototipe pembanding merupakan prototipe PLTS konvensional biasa (tanpa tracker dan Lensa Fresnel). Pembandingan dilakukan dengan mengukur nilai Arus, Tegangan,  dan  Daya,  yang  dihasilkan  oleh  sel  surya  pada  prototipe  lalu  dibandingkan.  Pada penelitian ini digunakan panel surya 1 WP yang berdimensi 11 x 6 x 2 cm. Blok diagram rancangan PLTS yang  diusulkan  diperlihatkan pada  Gambar  2  sedangkan  blok  diagram  pembanding  diperlihatkan  pada Gambar 3. Pada PLTS pembanding tidak menggunakan lensa Fresnel dan motor servo untuk mengarahkan panel surya.

## Gambar 2. Blok Diagram Rancangan PLTS Yang Diusulkan
Pada panel surya terdapat sensor LDR yang akan membaca intensitas cahaya yang paling optimal. Sehingga permukaan sel surya akan selalu menghadap cahaya matahari. Pada rangkaian terdapat sensor INA219 untuk mengukur tegangan dan arus yang dikontrol menggunakan Arduino. Data akan tersimpan secara otomatis di Sdcard yang terdpat di data logger berdasarkan waktu yang dibaca RTC. Semua komponen di suplai Aki 12V.
Gambar 3. Blok Diagram PLTS Pembanding

## B. Penentuan Jarak Lensa Fresnel dengan Sel Surya
Jarak  lensa  Fresnel  dengan  sel  surya  harus  diperhitungkan  secara  cermat  agar  semua  cahaya matahari dapat mengenai sel surya yang diinginkan. Jarak yang optimal agar sel surya seluruhnya terkena oleh cahaya matahari didapatkan menggunakan persamaan (4).
𝑡𝑎𝑛 𝛼 = 𝑡𝑎𝑛 (2)
1
2 𝑃 𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑙 = 1 2 𝑃𝑠𝑒𝑡 𝑥 (3)
𝑦 = 𝑙 − 𝑥 (4)
Dimana Plens adalah panjang lensa, Psel adalah panjang panel surya, l adalah jarak fokus lensa, x adalah nilai pengurangan  jarak  lensa  dan  panel  surya,  dan  y  adalah  jarak  maksimal  panel  mendapat  cahaya diilustrasikan pada Gambar 4.

## Gambar 4. Cara menentukan jarak lensa ke panel surya.
Pada penelitian ini panjang lensa yang digunakan adalah 15cm, panjang panel surya adalah 11 cm, dan jarak focus lensa adalah 20 cm. Dari data peralatan yang  digunakan tersebut dan dengan menggunakan persamaan (4) dapat ditentukan jarak lensa ke panel adalah 5,4 cm. Pengukuran jarak lensa ke panel surya menggunakan penggaris diperlihatkan pada Gambar 5.
Gambar 5. Pengukuran Jarak Lensa ke Panel Surya

## C. Prototipe PLTS
Prototipe  PLTS  dengan  menggunakan  metode  yang  diusulkan  diperlihatkan  pada  Gambar  6 sedangkan prototipe PLTS pembanding diperlihatkan pada Gambar 7. Pada PLTS dengan metode yang diusulkan menggunakan lensa Fresnel dan motor servo untuk menggerakkan panel surya sedangkan pada PLTS pembanding  tidak  menggunakannya.  Motor  Servo  menggerakan  panel  surya  mengikuti  arah  Matahari berdasarkan intensitas cahaya yang dideteksi menggunakan sensor LDR yang bentuk susunannya diperlihatkan pada Gambar 8.
Dimana RTI adalah rata-rata intensitas cahaya yang diterima sensor LDR sebelah kiri, RTA adalah rata- rata intensitas cahaya yang diterima sensor LDR sebelah atas, RTN adalah rata-rata intensitas cahaya yang diterima sensor LDR sebelah kanan, dan RTB adalah rata-rata intensitas cahaya yang diterima sensor LDR  sebelah  bawah.  Jika  RTA  lebih  besar  dari  RTB  maka  motor  akan  memutar  panel  ke  atas  jika sebaliknya maka akan diputar ke bawah dan jika nilainya sama maka dipertahankan posisinya. Jika RTI lebih besar dari RTN maka motor akan memutar panel ke arah kiri dan jika sebaliknya maka motor akan memutar ke kanan serta jika nilainya sama maka posisinya dipertahankan.
Gambar 6. Prototipe PLTS Menggunakan Tracker dan Lensa Fresnel
Gambar 7. PLTS Tanpa Tracker dan Lensa Fresnel
Gambar 8. Susunan LDR

## D. Optimalisasi Daya Sel Surya
Optimalisasi daya Sel surya berarti usaha meningkatkan energi yang dihasilkan  sel surya. Optimalisasi ini dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan intensitas radiasi matahari yang akan diserap sel surya dengan membuat  sistem  tracker  berpenggerak  motor  servo  berdasarkan  intensitas  cahaya  yang  diterima  oleh sensor  LDR  (persamaan  1)  dan  membuat  consentrator  pada  sel  surya  menggunakan lensa  Fresnel. Maksud pemakaian  lensa  Fresnel  ini  adalah  mengarahkan  cahaya  matahari  agar  jatuh  tepat  pada  sel  surya  pada panel walau seharusnya cahaya tersebut tidak jatuh pada sel surya (diperlihatkan pada Gambar 4). Hal ini mengakibatkan sel surya akan menerima intensitas radiasi matahari yang maksimal sehingga energi yang dihasilkan juga akan lebih besar (Priatam, 2021). Pengaruh radiasi terhadap daya yang dihasilkan oleh sel surya didapat menggunakan persamaan (5).
𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝜇 𝑥 𝐼𝑟 𝑥 𝐴
100%
(5)
Dimana Pout adalah  daya yang  dihasilkan  oleh  sel surya, µ adalah  efisiensi sel  surya, Ir adalah intensitas radiasi matahari yang diterima sel surya, dan A adalah luasan sel surya yang menerima cahaya matahari.

## III. HASIL  DAN  PEMBAHASAN
Hasil pemakaian sensor LDR untuk pengaturan tracker diperlihatkan pada Gambar 9. Pada gambar tersebut terlihat bahwa terjadi perubahan posisi panel surya mengikuti arah matahari. Panel ini diharapkan berposisi tegak lurus dengan arah sinar sehingga sel surya pada panel mendapat intensitas maksimum dan dapat menghasilkan energi yang maksimum.
Gambar 9. Posisi Panel Surya Untuk Waktu Yang Berbeda-Beda
Perbandingan intensitas radiasi antara panel surya bertracker dan berlensa Fresnel dengan panel surya statis  diperlihatkan  pada  Gambar  10.  Pengambilan  data  dilakukan  pada  hari  yang  sama  dan  pada waktu  yang  bersamaan.  Fluktuasi  nilai  intensitas  radiasi  disebabkan  karena  kondisi  cuaca  berawan sehingga cahaya matahari seringkali terhalang oleh awan. Dari gambar tersebut terlihat bahwa panel surya bertracker dan berlensa Fresnel nilai intensitas radiasinya selalu lebih tinggi dibanding panel surya statis. Hal  ini  disebabkan karena  Panel  surya  bertracker  selalu  mengikuti  arah  matahari.  Rata-rata  kenaikan intensitas radiasi panel surya bertracker dibanding tanpa tracker sebesar 29% dalam satu hari.

## Gambar 10. Perbandingan Intensitas Radiasi Kedua Panel
Perbandingan tegangan yang dihasilkan oleh panel surya diperlihatkan pada Gambar 11. Terlihat tegangan pada panel surya bertracker lebih besar daripada tanpa tracker. Pada panel bertracker, tegangan yang dihasilkan  lebih  stabil  dibandingkan  tanpa  tracker  hal  ini  disebabkan  karena  arah  panel  selalu mengarah ke arah matahari sehingga intensitas radiasi yang diterima panel lebih stabil. Pengambilan data tegangan ini dilakukan bersamaan waktunya dengan pengambilan data intensitas radiasi dan arus.

## Gambar 11. Perbandingan Tegangan Kedua Panel Surya
Besarnya arus yang dihasilkan oleh panel surya bertracker dan panel surya statis diperlihatkan pada Gambar 12. Rata-rata kenaikan tegangan panel surya bertracker dibanding tanpa tracker sebesar 18,94% sedangkan  arusnya  sebesar  11,57%  dalam  satu  hari.  Jika  dibandingkan  maka  arus  dari  panel  surya bertracker selalu lebih besar dibandingkan panel surya tanpa tracker. Sedangkan perbandingan daya yang dihasilkan  antara  kedua  panel  diperlihatkan  pada  Gambar  13.  Dari  Gambar  13  tampak  bahwa  terjadi peningkatan  daya  yang  dihasilkan  oleh  panel  surya  bertracker  dan  berlensa  Fresnel.  Peningkatan  daya yang  didapat  dengan  melakukan  rata-rata  daya  tiap  jamnya  didapatkan  kenaikan  persentase  sebesar 44,32%.
Gambar 12. Perbandingan Arus Kedua Panel Surya
Gambar 13. Perbandingan Daya Kedua Panel Surya

## IV. KESIMPULAN  DAN  SARAN
PLTS yang menggunakan sistem tracker dan berlensa Fresnel 29% lebih banyak menangkap intensitas radiasi  dibandingkan  PLTS  tanpa  tracker  dan  lensa  Fresnel.  Oleh  karena  itu  PLTS  yang  diusulkan menghasilkan nilai arus dan tegangan yang lebih besar daripada PLTS tanpa tracker dan lenssa Fresnel, yaitu 18,94%  untuk  tegangan  dan  11,57%  untuk  arusnya.  Peningkatan  daya  output  sebesar  44,32% dihasilkan  oleh PLTS dengan sistem tracker dan dilengkapi  lensa Fresnel  dibandingkan dengan PLTS yang tidak menggunakan sistem tracker dan lensa Fresnel.
Untuk selanjutnya perlu dilakukan perhitungan efisiensi energi yang diperlukan oleh PLTS yang menggunakan tracker dan berlensa Fresnel. Efisiensi dihitung dari kebutuhan energi untuk motor, sensor dan kebutuhan  sistem  pendukung  lainnya  antara  kedua  PLTS.  Penelitian  berikutnya  dapat  dilakukan pengambilan data untuk jangka waktu yang lebih lama sehingga peningkatan daya dan energi dapat lebih presisi.

## DAFTAR PUSTAKA
Hariyati, R., Qosim, M. N., Hasanah, A.W. (2019). Konsep Fotovoltaik On Grid Gedung STT-PLN . Energi dan Kelistrikan: Jurnal Ilmiah, 11(1), 17-26.
Ilyas, S., & Kasim, I. (2017). Peningkatan Efisiensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Dengan Reflektor Parabola . JETri, 14(2), 67-80.
Irawan,  I.  P.  (2016). Analisis  Sistem  Kontrol  Solar  Cell  Dengan  Acuan  Pergerakan  Matahari Berbasis Sensor LDR (Light Dependent Resistor) . JTM, 4(3), 419-426.
Priatam, P.P.T.D., Zambak, M. F., Suwarno, Harahap, P. (2021). Analisa Radiasi Sinar Matahari Terhadap Panel Surya 50 WP . RELE (Rekayasa Elektrikal dan Energi): Jurnal Teknik Elektro, 4(1), 48- 54.
Ramadhan, A. I., Diniardi, E., Mukti, S. H. (2016). Analisis Desain Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Kapasitas 50WP . Teknik, 37(2), 59-63.
Sen, Z. (2008). Solar Energy Fundamentals And Modeling Techniques . Istanbul: Springer.
Setyawan, FX. A., Murdika, U., Fitriawan, H., & Yudamson, A. (2021). Pelatihan Pembuatan Lampu Penerangan Jalan Swaenergi Di Dusun Kecapi, Padang Cermin . Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(1), 27-32.
Sianipar, R. (2014). Dasar Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya . JETri, 11(2), 61-78.
Sukmajati, S., & Hafidz, M. (2015). Perancangan dan Analisis Pembangkit Listrik Tenaga Surya Kapasitas 10MW On Grid di Yogyakarta. Jurnal Elergi dan Kelistrikan, 7(1), 49-63.
Yuliananda, S., Sarya, G., & Hastijanti, RA. R. (2015). Pengaruh Perubahan Intensitas Matahari Terhadap Daya Keluaran Panel Surya. Jurnal Pengabdian LPPM UNTAG Surabaya, 1(2), 193-202.