Volume 7 Nomor 2, Tahun 2024 e-ISSN : 2614-1574 p-ISSN : 2621-3249

## ANALISIS KINERJA PENETAS TELUR DENGAN SISTEM PENGGERAK MANUAL MENGGUNAKAN SOLAR CELL

## PERFORMANCE ANALYSIS OF EGG HATCHING WITH MANUAL DRIVE SYSTEM USING SOLAR CELL
Muhammad Rizki Syahputra 1 , Muhammad Fahreza 2
1,2 Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Sumatera Utara kytelkom89@gmail.com

## ABSTRACT
The egg incubator is a simple tool that uses a 5w incandescent lamp and a 12v heating element, to produce heat which is used by breeders with a small capacity, but along  with technological developments this machine was developed to increase the capability and ease of hatching eggs. The egg incubator is made from electricity from PLN and is planned to be sourced from solar thermal energy using solar panels. The process of modifying this solar-powered egg incubator has several stages, starting with the stage  of making the machine frame, the tool design process, modifying the electrical circuit, and calculating the electrical power used. From the test results of the egg incubator machine that uses PLN electrical energy, the power used is 26.66 watts and the electrical energy for 24 hours is 501.22 Wh or and planned with the installation of PLTS, 2 solar panels with a capacity of 100wp each, 2 battery with a capacity of 12V, 48 Ah, with a 30 Watt Inverter and 12 Ampere Scc.
Keywords: Performance Analysis, Egg Hatching, Solar Cell

## ABSTRAK
Mesin  penetas  telur  merupakan  alat  sederhana  yang  menggunakan  lampu  pijar  5w  dan  elemen  pemanas  12v, untuk  menghasilkan  panas  yang  digunakan  oleh  para  peternak  dengan  kapasitas  yang  kecil,  namun  seiring dengan  perkembangan  teknologi  mesin  ini  dikembangkan  untuk  meningkatkan  kemampuan  dan  kemudahan dalam  penetasan  telur.  Pembuatan  mesin  penetas  telur  ini  bersumber  dari  listrik  PLN  dan  di  rencanakan bersumber  dari  energi  panas  matahari  dengan  menggunakan  panel  surya.  Dalam  proses  modifikasi  mesin penetas  telur  tenaga  surya  ini  memiliki  beberapa  tahapan  yaitu  diawali  dengan  tahap  pembuatan  kerangka mesin,  proses  perancangan  alat,  modifikasi  rangkaian  kelistrikannya,  dan  perhitungan  daya  listrik  yang digunakan. Dari hasil pengujian mesin penetas telur yang menggunakan energi listrik PLN daya yang terpakai sebesar  26,66  watt  dan  energi  listrik  selama  24  jam  sebesar  501,22  Wh  atau  dan  direncanakan  dengan pemasangan  PLTS  maka  di  butuhkan  2  panel  surya  dengan  kapasitas  masing-masing  100wp,  2  buah  baterai dengan kapasitas12V, 48 Ah , dengan Inverter 30 Watt dan Scc 12 Ampere.
Kata Kunci: Analisis Kinerja, Penetas Telur, Solar Cell

## PENDAHULUAN
Semakin  besarnya  suatu  peternakan unggas  maka  semakin  banyak  pula peternakan  unggas  membutuhkan  mesin penetas  telur  untuk  membantu  dalam proses penetasan telur-telur unggas. Dalam hal  penetasan  telur  unggas  dibutuhkan perhatian khusus terutama pada suhu pada mesin  penetas  telur  unggas  dan  juga membutuhkan  perhatian  pada  proses menetasnya telur unggas, dikarenakan saat telur  yang  telah  menetas  tidak  segera dikeluarkan dari mesin penetas telur maka anak  unggas  bisa  mati  karena  telalu  lama berada  di  dalam  mesin  penetas  telur  juga mengalami dehidrasi,dan dapat mengganggu proses penetasan telur lainnya. Suhu ideal dalam proses
pengeraman  telur  unggas  adalah  37,5ºC- 38ºC,  suhu  tidak  boleh  lebih  rendah  dari 38ºC  dikarenakan  jika  suhu  lebih  rendah maka  akan  menyebabkan  tingkat  embrio mati  pada  hari  ke-2  hingga  ke-4, menyebabkan  terlambatnya  telur  menetas juga  anak  unggas  yang  menetas  pun  akan mengalami  pusar  yang  basah  dan  tidak menutup dengan baik, dan suhu tidak lebih tinggi  dari  38ºC  dikarena  jika  suhu  lebih tinggi maka dapat mengakibatkkan embrio mati  pada  hari  ke-2  hingga  ke-4  dan apabila  embrio  dapat  tumbuh  seringkali paruh  tidak  berada  dalam  kantung  udara dan  kondinsi  anak  unggas  yang  menetas akan  kurang  baik  seperti  misalnya  mata tetutup.
Dalam  pemilihan  telur  tetas  yang baik, telur yang bisa di tetaskan harus yang fertil  (subur)  yang  berasal  dari  sel  telur yang  dibuahi  oleh  sperma.  Telur  yang tidak  di  kawin  jantan  bukanlah  telur  yang subur. oleh karena itu untuk memilih telur yang  akan  di  tetaskan  pastikan  lebih  dulu berasal  dari  induk  yang  telah  dikawin pejantan  serta  dengan  nutrisi  yang  cukup gizinya  dan  pilihlah  telur  dengan  bentuk oval  serta  memiliki  cangkang  yang  baik serta  tebal  tidak  retak  maupun  kotor apalagi pecah.

## METODE
Pada  mesin  tetas  telur  ini  tempat dudukan  telur  atau  rak  telur  berukuran 32,5cm  dan  rata-rata  diameter  telur berkisaran  4  cm.  silinder  pada  berputar setiap 1×3 jam dan waktu putaran 1 menit, perputaran  ini  dilakukan  supaya  telur mendapatkan panas yang merata

## Gambar 1. Mesin Tetas Otomatis
Tahapan  awal  yang  dilakukan  ialah melakukan  observasi  kemudian  studi literatur. Studi literatur ini berisi mengenai kajian penulisan dari beberapa acuan yang diperoleh baik berupa karya ilmiah, jurnal, buku,  maupun  bersumber  dari  internet yang  berhubungan  dengan  tema  penelitian yang  berguna  sebagai  penunjang  serta mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah perancangan.  Jenis  ini  dipilih  karena sesuai  dengan  penelitian  yaitu  melakukan perancangan  Pembangkit  Listrik  Tenaga Surya ( PLTS ) dan setelah dirancang akan dilakukan  pengujian  (  eksperimen  )  serta analisa mengenai PLTS yang telah dibuat .
Langkah Penelitian

## Gambar 2. langkah penelitian
Penjelasan flowchart :
1. Mulai  mengumpulkan  ide  tentang perancangan alat inkubator.
2. Penulis  mulai  melakukan  pengamatan lapangan untuk mencari informasi yang dibutuhkan
3. Penelitian ini dibuat dengan mengumpulkan  data  yang  berhubungan dengan  EBT,  yang  nantinya  akan disambungkan  kepada  alat  inkubator sebagai sumber energinya.
4. Setelah mendapatkan data yang diperlukan,  penulis  mulai  menentukan bahan dan jenis alat yang akan digunakan  untuk  memulai  merangkai alat inkubator.
5. Mengetes  rangkaian  inkubator  yang sudah dibuat, dan diperiksa kembali apa ada yang belum sesuai atau tidak.
6. Jika  rangkaian  tidak  berfungsi  dengan baik, maka harus dilakukan pengecekan rangkaian kembali.
7. Jika  rangkaian  berfungsi  dengan  baik, maka pengetesan bisa dikatakan selesai..
8. Membuat  laporan  penelitian  dari  hasil data  data  dan  pembandingan  yang didapatkan.
9. Selesai

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa beban bertujuan untuk mengetahui  besarnya  kebutuhan  daya  dan energi  listrik  yang  di  gunakan,pada  Alat Inkubator  penetas  telur  yang  di  pasok melalui    PT.  PLN  .  Melalui  proses pengamatan  langsung  maka  data  analisa pemakaian daya listrik Suhu ( 0 C) Waktu (Jam) Tegangan (V) Arus (A) Daya (W) Energi Listrik (Wh) 37,7 37,6 37,8 37,2 37,5 37,3 37,9 37,7 37,5 37,7 37.6 37,6 08.00- 10.00 10.00- 12.00
12.00- 14.00 14.00- 16.00 16.00- 18.00 18.00- 20.00
20.00- 22.00 22.00- 24.00 24.00- 02.00 02.00- 04.00 04.00- 06.00 06.00- 08.00 20 21,5 19.03 16,07 20.5 18.07 19.07
20.03 21.03 20.04 20.02 19.08
0,97 1.24 0.7 1,27 1,2 0.9 0,87 1,24 1,27 0,97 0,98 1,23 19,4 26,6 13,3 20,4 24,6 16.26 16,59 24,83 26,07
19.43 19.61 23,46
38,8 53.32
26,6 40.8 49.2 32,52 33,18 49,66 52,14 38,86 39,22 46,92
Total
501,22
Wh

## 1. Menghitung  Kebutuhan  Komponen Komponen PLTS
hal  yang  penting  harus  dihitung adalah  kebutuhan  komponen  komponen PLTS  seperti  kebutuhan  modul  surya, penggunaan baterai, menghitung kebutuhan inverter  dan  menghitung  sollar  charger controller yang digunakan pada perancangan pembangkit listrik tenaga

## 2. Menghitung Kebutuhan Modul Surya
Bahwa  energi  listrik  yang  dihasilkan PLTS  ini  tidak  100%  dapat  digunakan. Karena  selama  masa  transmisi  dari  panel surya  hingga  pada  akhirnya  ke  beban  (alat elektronik),  terdapat  hingga  40%  energi listrik  yang  hilang  Maka  dari  itu,  perlu adanya  penambahan  40%  daya  listrik  dari total  daya  yang  digunakan.  Jadi,  secara
matematika dapat ditulis seperti berikut: Total daya = Energi Inkubator : (100% – 40% ) = 501.22 Wh : 60% = 835,36 Wh Jumlah Panel  = Total Energi : (Wp Panel x Waktu penyinaran)
= 835,36 Wh :  (100 wp x 4 jam)
= 2,087 di bulatkan 2 panel Jadi, total panel surya yang dibutuhkan sebanyak 2 buah

## 3. Menghitung Kapasitas Baterai PLTS
Jumlah baterai= Energi listrik :
Energi Baterai
= 501.22Wh : (12V x 48 Ah)
= 501.22Wh :576Wh = 0,87 di bulatkan 1
Penggunaan  baterai  tidak  boleh sampai  habis  karena  membuat  baterai cepat  rusak.  Gunakan  setengahnya  saja atau setara 50% saja. Jadi, hasil perhitungan  di  atas  dikalikan  2,  supaya mendapat hasil yang maksimal. Maka  1x2 = 2 buah
4. Menentukan Solar Charge Controler
Untuk  menentukan  SCC  ( Solar Charger Controller ) pahami dahulu spesifikasi  pada  panel  surya.  Biasanya, pada  panel  surya  tertulis  kode  seperti berikut:
 Pm = 100 WP
 Vm = 18 V DC
 Voc = 21,25 A
 Imp = 5,8 A
 Isc = 6 A Kemudian,  perhatikan  Isc  ( short circuit  current ).  Selanjutnya,  kalikan  Isc dengan jumlah panel surya.
Daya SCC = Isc x Jumlah Panel Surya = 6 x 2 pcs
= 12A
Jadi,  minimal  SCC  memiliki  daya yang di pakai adalah Scc 12 A.

## 5. Menentukan Nilai Inverter
Inverter  adalah  alat  yang  berguna mengubah  arus  DC  (searah)  menjadi  arus AC  (bolak-balik).  Untuk  menentukan
inverter,  asumsikan  daya  maksimum  yang digunakan  saat  inkubator  menyala,  maka dari  data  sebelumnya  sudah  didapat  26.66 Watt. Jadi, pilihlah inverter yang outputnya  lebih  dari  26,66  Watt.  Sebagai contoh, bisa dipilih inverter dengan output 30 Watt

## SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:
1. Untuk  menentukan  besarnya  nilai komponen-  komponen  pada  PLTS maka lakukan audit daya dan konsumsi Energi  Listrik terlebih dahulu Besarnya nilai  datya  listrik  yang  di  gunakan adalah  26,66  Watt  dan  Konsumsi Energi Listrik pada rangkaian Incubator adalah 501,22 Wh
2. Jika    pemakaian  daya  26,66  W  dan konsumsi  energi  listrik  501,22  Wh  , maka di butuhkan 2 panel surya dengan nilai  masing-masing  100wp,  Kapasitas baterai  12V,  48Ah  sebanyak  2  buah, Solar  charge  controller 12  A  dan inverter 30W

## DAFTAR PUSTAKA
ramadhan., (2016) perencanaan pembangkit  listrik  tenaga  surya diatapgedung harry hartono
universitas  trisakti.  Retrieved  From. http://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac .id/semnas/articel/view/905 Nico., (2010) Studi Pemanfaatan Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya Interkoneksi  Dengan  Sumber  Listrik Utama Pada Gedung DirektoratJendral Ketenaga Listrikan
Jakarta, Universitas 17 Agustus 1945 http://www.neliti.com/id/publication s/259761/studi- pemanfaatanpembangkit-listrik- tenaga-surya-interkoneksi-dengan- sumber lis sudrajat  Adjat.,  (2007)  sistem-sistem pembangkit  listrik  tenaga  surya”
BPPT PRESS
Hafid.,zainal.,  (2017)  analisa  pembangkit listrik tenaga surya pulau balanglompo Retrieved From http://e- jurnal.pnl.ac.id/index.php/litek/articl e/view/1231
Eka.,  rosmaliati.,  ida  (2014)  analisa  unjuk kerja  system  fotovoltaik  on-grid pada pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)  gili  terawangan.  Retrieved From http://dielektrika.unram.ac.id/index.p hp/dielektrika/article/view/47
Hasan  hasnawiya  (2012)  perancangan pembangkit  listrik  tenaga  surya  di pulau sugi. Retrieved From https://core.ac.uk/download/pdf/254 89720.pdf  7.  Direktorat  jendral ESDM.  Panduan  study  kelayakan pembangkit  listrik  tenaga  surya (PLTS) terpusat