## Kajian Pengaruh Frekuensi Terhadap Kinerja Pembangkit Listrik Tenaga Picohydro (PLTPh)
Miko Ilham Kurniawan 1 , Yosi Apriani 2* , Zulkiffli Saleh 3 , Asri Indah Lestari 4 1,2,3,4 Prodi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Palembang Indonesia correponding author(s): yosi_apriani@um-palembang.ac.id
Abstrak —  Penelitian  ini  menggunakan  rancangan  picohydro  dengan  kapasitas    5  kW.    Proses  konversi energi terjadi pada alat yang disebut generator DC, di mana perubahan beban pada generator DC menyebabkan variasi  dalam  tegangan  yang  dihasilkan.  Dampaknya  adalah  terjadinya  fluktuasi  tegangan  dan  frekuensi  yang tidak  stabil.  Alat  yang  dapat  mengubah  energi  elektromagnetik  dari  bentuk  mekanik  ke  listrik  dan  sebaliknya disebut  generator.  generator    memiliki  kemampuan  untuk  mentransfer  energi  listrik  dari  satu  rangkaian  ke rangkaian  lain  melalui  penggunaan  transformator.  Hal  ini  memungkinkan  tegangan  untuk  berubah  sementara frekuensi  tetap,  dengan  bantuan  medan  magnetik  Tujuan  utama  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menentukan daya  output  yang  dihasilkan  oleh  generator  dan  menganalisi  bagaimana  frekuensi  output  daya  generator mempengaruhi  pengembangan  tenaga  pikohidro.  Metode  penelitian  yang  digunakan  terdiri  dari  empat  langkah yaitu:  mengumpulkan  data,  menentukan  peralatan  dan  perlengkapan  yang  dibutuhkan,  menguji  alat,  dan menganalisis  temuan.  Pada  output  akhir,  generator  menghasilkan  frekuensi  sekitar  0,01  Hz.  Daya  output tertinggi generator, menurut hasil pengujian, adalah sekitar 42 watt.
.
Keywords —Frekuensi, Generator, Picohydro, Daya Keluaran
Abstract — This study uses a picohydro design with a capacity of 5 kW.  The energy conversion process occurs in a device called a DC generator, where changes in the load on the DC generator cause variations in the voltage generated.  The  impact  is  the  occurrence  of  unstable  voltage  and  frequency  fluctuations.  A  device  that  can convert  electromagnetic  energy  from  mechanical  to  electrical  form  and  vice  versa  is  called  a  generator. generators  have  the  ability  to  transfer  electrical  energy  from  one  circuit  to  another  through  the  use  of transformers. This allows the voltage to change while the frequency is fixed, with the help of a magnetic field. The  main  objective  of  this  research  is  to  determine  the  output  power  produced  by  the  generator  and  analyze how  the  frequency  of  the  generator's  power output affects  the  development  of picohydro  power.  The  research method used consists of four steps, namely: collecting data, determining the equipment and supplies needed, testing the equipment, and analyzing the findings. At final output, the generator produces a frequency of about 0.01 Hz. The highest output power of the generator, according to the test results, is about 42 watts .
Keywords —Frequency, Generator, Picohydro, Output Power

## I. PENDAHULUAN
Terdapat variasi jenis  pembangkit  listrik  tenaga  air (PLTA)  tergantung  pada kapasitas  energi  yang dihasilkan.  Salah  satu  jenisnya  adalah  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Picohydro  (PLTPh),  yang  memiliki kapasitas  sekitar  5  kW.  Keunggulan  dari  jenis  pembangkit  ini  adalah  tidak  memerlukan  kepala  air  yang besar  atau  debit  air  tinggi  di  awal,  pekerjaan  sipil  yang  rumit,  serta  investasi  awal  yang  terjangkau  [1]. Sebuah  penelitian  oleh  Maher  et  al.  yaitu  membandingkan  sistem  photovoltaic  dengan  sistem  picohydro, dan  menemukan  bahwa  biaya  sistem  pertama  lebih  tinggi  sebesar  15%  per  kilowatt-hour  dibandingkan dengan sistem picohydro. Oleh karena itu, sistem picohydro lebih ekonomis [2].  Menurut David et al., mesin listrik  adalah  alat  yang  dapat  menggerakkan.  Mesin  ini  mampu  mengubah  energi  mekanis  menjadi  energi listrik  dengan  bantuan  generator  AC/DC  dan memindahkan  energi melalui  transformator  dengan frekuensi yang bervariasi dan medan magnetik yang terkait [3].
R. K. Kumawat et al dan A. Y. Erwin Dodu menyatakan bahwa Self Excitation Induction Generator (SEIG)  adalah  pilihan  yang  tepat  untuk  daerah  terpencil  karena  analisisnya  terhadap  frekuensi  generator, reaktansi  magnetisasi,  dan  variasi  beban  menunjukkan  kemampuan  untuk  beroperasi  dalam  berbagai lingkungan. Sistem SEIG dapat berfungsi tanpa jaringan mahal dan cocok untuk skala kecil dan penerapan SEIG sebagai generator yang berdiri sendiri dapat menggunakan sumber daya energi konvensional dan non konvensional [4], [5]. Berdasarkan penelitian Petrus Setia Iwanda et al., mereka mengembangkan generator
dengan  aliran  magnet  neodymium  permanen  axial  (NdFeb)  tanpa  stator  perencanaan  internal.  Generator berperan  sebagai  pengubah  energi  elektromagnetik,  mengubah  energi  mekanik  menjadi  energi  listrik,  dan kembali dari energi listrik ke bentuk mekanik [6]. Armanyah dan Sudaryanto menjelaskan bahwa tegangan terminal  dapat  diubah  melalui  penguatan  medan  generator  sinkron.  Generator  tiga  fasa  sering  digunakan dalam  pembangkit  listrik  karena  mampu  menghasilkan  daya  yang  cukup  besar.  Berdasarkan  tinjauan penelitian dan literatur sebelumnya, penelitian ini akan menganalisis efek frekuensi terhadap daya keluaran generator pada pembangkit listrik tenaga picohydro [7].

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pembangkit Listrik Tenaga Picrohydro (PLTPh)
Picohydro  adalah  pembangkit  listrik  tenaga  air  berkapasitas  sangat  kecil,  yakni  1-100  KWH.  PicoHydro hanya membutuhkan ketinggian air 1-3 meter dan debit air 30 liter per detik. Picohydro ini pun mudah dirakit dan  dioperasikan  serta  bisa  beroperasi  selama  24  jam  sesuai  dengan  debit  air.  Teknologi  ini  membuatnya cocok untuk diterapkan di daerah terpencil yang memiliki debit air yang sesuai [1].
PLTPh  pada  dasarnya  memanfaatkan  beda  ketinggian  serta  jumlah  debit  air  per  detik  yang  ada  pada aliran  air  irigasi,  sungai  ataupun  air  terjun.  Kemudian  energi  ini  dihubungkan  dengan  generator  listrik  yang nantinya akan menghasilkan energi listrik. Secara teknis, ini merupakan sistem konversi energi dari bentuk ketinggian  dan aliran ke dalam bentuk energi mekanik dan energi listrik. Untuk membangun sistem  PLTPh dibutuhkan beberapa komponen, yaitu [8]:
1)  Bendungan  untuk  mengalihkan  air  melalui  sebuah  pembuka  di  bagian  sisi  sungai  ke  dalam  bak pengendap.
2)  Bak  penenang,  digunakan  untuk  mencegah  sampah,  batu,  pasir  dan  benda  lainnya  masuk  ke dalam  pipa  pesat  yang  bisa  merusak  atau  mengganggu  fungsi  turbin.  Selain  itu,  bak  penenang juga berguna mencegah turbulensi air sebelum diterjunkan melalui pipa pesat.
3)  Pipa pesat (Penstock) dibutuhkan untuk menggerakan turbin agar dapat menghasilkan energi yang maksimal.
4)  Bagian  yang  paling  penting  dari  sistem  picohidro  adalah  Turbin.  Komponen  ini  berfungsi  untuk mengubah putaran yang dihasilkan menjadi energi listrik. Hal tersebut dilakukan dengan puli pada rotor yang dihubungkan dengan puli pada generator.
5)  Generator dibutuhkan untuk menghasilkan listrik dari putaran mekanis turbin.

## B. Turbin Crossflow
Turbin  Crossflow  adalah  turbin  impuls  dengan  tipe  aliran  radial  yakni  turbin  bertekanan  kecil  dengan injeksi  tangensial  dari  putaran  kipas  dengan  poros  horisontal.  Turbin  ini  sudah  jarang  digunakan  dan  telah digantikan oleh turbin  yang lebih modern seperti turbin Pelton, Francis, dan Kaplan. Tetapi turbin crossflow ini  memiliki  kelebihan  tersendiri  yakni  dapat  dioperasikan  pada  debit  air  sebesar  20  liter/dt  sampai  10.000 liter/dt dan head antara 1 meter sampai 200 meter. Pancaran air masuk turbin dan mengenai sudu sehingga terjadi konversi energi kinetik menjadi energi mekanik. Air mengalir keluar membentur sudu dan memberikan energinya  (lebih  rendah  dibanding  saat  masuk)  kemudian  meninggalkan  turbin.  Runner  turbin  dibuat  dari beberapa sudu yang dipasang pada sepasang piringan paralel [9], [10].
Komponen utama konstruksi dari turbin crossflow adalah sebagai berikut [10]:
1)  Rumah turbin
2)  Alat pengarah
3)  Roda jalan
4)  Katup udara
5)  Penutup
6)  Bagian peralihan
7)  Pipa hisap
C. Karakteristik Turbin Crossflow
Karakteristik turbin crossflow dinyatakan secara umum sebagai berikut [9]:
1)  Rasio kecepatan  adalah  perbandingan  antara kecepatan keliling linier turbin pada ujung diameter nominalnya  dibagi  dengan  kecepatan  teoritis  air  melalui  curat  dengan  tinggi  terjun  sama  dengan tinggu terjun (H) yang bekerja pada turbin.
2)  Kecepatan  spesifik,  dipakai  sebagai  tanda  batasan  untuk  membedakan  tipe  roda  turbin  dan dipakai sebagai suatu besaran yang penting dalam merencanakan turbin air.
3)  Tinggi jatuh air ( head ) adalah ketinggian  vertical,  dimana  air jatuh  yang dinyatakan dalam satuan meter (m).
4)  Debit  aliran  air  yang  melewati  suatu  penampang  melintang  sungai  per  satuan  waktu,  yang dinyatakan dalam satuan meter kubik per detik ( 𝑚 3 /dt).
5)  Kecepatan satuan (NU) adalah kecepatan putar turbin yang mempunyai diameter (D) satu satuan panjang dan bekerja tinggi terjun (H) satu satuan panjang.
Berdasarkan  karakteristik  diatas  ada  beberapa  parameter  yang  menjadi  pertimbangan,  yaitu  daya  dan frekuensi.  Daya  di  dalam  sistem  tenaga  listrik  adalah  jumlah  energi  listrik  yang  digunakan  dalam  suatu usaha,  dan  daya  tersebut  merupakan  nilai  suatu  perkalian  antara  tegangan  dengan  arus  yang  mengalir. Secara sistematis sesuai dengan persamaan berikut [11]:
𝑃 = 𝑉 𝑥 𝐼 (1)
Dengan:
V = Tegangan (Volt)
I = Arus (Ampere)
Frekuensi  dihasilkan  oleh  generator  sinkron  dengan  putaran  mekanisnya.  Rotor  generator  sinkron  terdiri dari belitan medan dengan suplai arus searah  yang  menghasilkan medan magnet putar dengan kecepatan dan arah putar yang sama dengan putaran rotor. Hubungan antara kecepatan rotor dengan frekuensi listrik dalam stator ditunjukkan dalam persamaan berikut [12]:
𝑓 = 𝑛 𝑥 𝑝 120 (2)
Dengan:
n = Kecepatan putaran medan atau kecepatan putaran rotor (rpm)
p = Jumlah kutub

## III. METODE PENELITIAN

## A. Metode Pengambilan Data
Pengambilan data untuk menganalisis pengaruh frekuensi terhadap daya keluaran pada Pembangkit Listrik Tenaga  Picohydro  (PLTPh)    dilakukan  di  laboratorium  prodi  teknik  elektro  Universitas  Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan. Proses pengambilan data ini berlangsung dari bulan Maret hingga Juli 2023 Untuk  mempersiapkan  alat  dan  bahan  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  bagaimana  pengaruh  frekuensi terhadap kinerja Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Picohydro (PLTPh) ada beberapa peralatan yang harus disiapkan.  Rincian  alat  dan  bahan  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  tersebut  tertera  dalam  tabel berikut:
TABLE I.  ALAT DAN BAHAN No Peralatan Keterangan 1. Multimeter Sebagai alat ukur tengan 2. Tachometer Untuk mengukur perputaran mesin (rpm) 3. Generator Sebagai pembangkit listrik
Dalam  tahap  ini,  persiapan  alat  dan  bahan  sangat  penting  untuk  memastikan  pengambilan  data  yang akurat  dan  dapat  diandalkan  dalam  analisis  selanjutnya.    Gambar  1  di  bawah  ini  menunjukkan  gambaran model pembangkit listrik tenaga picohydro yang menggunakan turbin cross flow.

## Gambar 1. Permodelan Prototype PLTPH
Gambar 2. Model Turbin Crossflow
B. Diagram Alir Penelitian

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  analisis  dari  penelitian  ini  terdiri  dari  dua  sumber  data  utama:  data  lapangan  yang  diperoleh  dari observasi  dan  pengukuran,  serta  hasil  dari  simulasi  data.  Pengumpulan  data  lapangan  melibatkan pengukuran kecepatan mekanik, tegangan, arus, dan frekuensi generator selama berlangsungnya observasi lapangan. Selanjutnya, melalui proses simulasi, data hasil pengujian dianalisis dan diinterpretasikan. Pada akhir  penelitian,  data  pengujian  yang  terkumpul  akan  mencakup  informasi  mengenai  kecepatan  mekanik (rpm), frekuensi (Hz), tegangan (v), dan arus (A) yang dihasilkan oleh generator DC. Data ini akan menjadi dasar untuk menganalisis pengaruh frekuensi terhadap daya keluaran generator dalam konteks pembangkit listrik tenaga picohydro.
A. Data Realisasi Pemodelan Pembangkit Listrik Tenaga Listrik Picohydro
Gambar  4  menggambarkan  implementasi  dari  pemodelan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Picohydro (PLTPh) yang menggunakan turbin crossflow. Ini adalah hasil nyata dari pembuatan model yang telah dilakukan.
Gambar 4. Realisasi Sistem PLTPh Secara Keseluruhan

## B. Data Spesifikasi
TABLE II. SPESIFIKASI GENERATOR Parameter Nilai Output DC 24 Volt-100 Volt Ampere Panjang 11 m Lebar 8 cm Diameter 8 mm Putaran Stabil 1500 (rpm) Output Maksimum 200 Watt

## C. Pengukuran Frekuensi pada Generator
Pengukuran  pada  pemodelan  ini  untuk  mencari  hasil  data frekuensi  generator.  Jenis  pemodelan alat  ini  menggunakan  generator  DC  12-24  Volt.  Perhitungan  untuk  mengetahui  frekuensi  pada generator menggunakan Persamaan (2).
f = 𝑛.𝑝 120
= 422,2 𝑥 4 120 = √1,688 120
= 0,01 𝐻𝑧
Jadi hasil dari perhitungan di atas dapat di lihat frekuensi yang di hasilkan adalah 0,01 Hz.
Data  berikut  adalah  hasil  perhitungan  perencana,  yang  didasarkan  pada  perhitungan  frekuensi generator sistem pembangkit listrik tenaga picohydro (PLTPh).
TABLE III. HASIL DATA PENGUJIAN PADA FREKUENSI GENERATOR Putaran Generator (rpm) Jumlah Kutub Frekuensi (Hz) 410 4 0 430 4 0 431 4 0 421 4 0 419 4 0 419 4 0 419 4 0 425 4 0 426 4 0
Gambar 5. Grafik Data Pengujian pada Frekuensi Generator
Berdarkan  Tabel  III  merupakan  data  hasil  penelitian  frekuensi  generator,  putaran  tertinggi  yang dihasilkan  adalah  431  rpm  dengan  jumlah  kutub  dari  generator  berjumlah  4  dari  hasil  tersebut  bisa  di dapatkan  frekuensi  generator  yang  dihasilkan  0  Hz.  generator  DC  menghasilkan  tegangan  yang  konstan dalam  satu  arah,  dan  parameter  seperti  tegangan  dan  arus  akan  menjadi  yang  lebih  penting  untuk diperhatikan.
0 100 200 300 400 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9

## FREKUENSI
Series1 Series2 Series3
Perhitungan  untuk  mencari  daya  keluaran  generator  dengan  menggunakan  turbin  crossflow menggunakan  arus  rata-rata  yang  dikeluarkan    dari  spesifikasi  generator  menggunakan  persamaan berikut:
P generator =  7 𝑥 6 = 42 watt
Jadi hasil daya yang dikeluarkan dari nilai arus rata-rata generator dari spesifikasi motor adalah 42 watt.
Berikut  ini  pengukuran  pada  pemodelan  ini  untuk  mencari  hasil  daya  keluaran  pada  generator menggunakan beban yang menggunakan Persamaan (1), dengan nilai V = 07,15 dan I = 00,26.
P = 𝑉. 𝐼
= 07,15 𝑥 00,26

## = 1,86 𝑊𝑎𝑡𝑡
Hasil  analisis  perhitungan  di  atas  dapat  di  lihat  keluaran  daya  generator  yang  dihasilkan  adalah 1,86  Watt.  Berikut  adalah  hasilnya  perhitungan  perencana  berdasarkan  perhitungan  yang  dilakukan oleh daya keluaran generator sistem yang menghasilkan energi picohydro.
TABLE IV. HASIL DATA PENGUJIAN PADA DAYA KELUARAN GENERATOR Putaran Generator (rpm) Tegangan (V) Arus (A) Daya (Watt) 415 6,9 0,26 1,79 419 7 0,26 1,82 425 7 0,26 1,82 426 7 0,26 1,82 415 6,9 0,26 1,79 420 7 0,26 1,82 418 6,9 0,26 1,79 425 7 0,26 1,82 422 7 0,26 1,82 415 6,9 0,26 1,79

## Gambar 6. Grafik Data Pengujian pada Daya Keluaran Generator
Berdasarkan  Tabel  IV  merupakan  dat  hasil  penelitian  keluaran  daya  generator,  didapatkan  juga putaran tertingi dari generator 425 rpm, dan tegangan 7 V, sedangkan arus yang dihasilkan rata-rata 0,26 A maka daya dari generator yang dihasilkan dari data sebesar 1,86 Watt. Daya yang dihasilkan oleh generator dalam  watt  (W).  Nilainya  berkisar  antara  1,79  W  dan  1,82  W.  Meskipun  ada  sedikit  variasi,  daya  yang dihasilkan tetap berada dalam rentang yang dekat untuk setiap pengukuran. Dari tabel dan grafik ini, terlihat bahwa meskipun terjadi variasi dalam putaran generator dan tegangan yang dihasilkan, arus yang mengalir dan  daya  yang  dihasilkan  tetap  relatif  stabil.  Ini  menunjukkan  bahwa  generator  mampu  mempertahankan kinerja yang konsisten meskipun ada variasi dalam kondisi operasionalnya.

## D. Pengujian Generator
Adapun  pengujian  generator  pada  PLTPh  dilakukan  dengan  2  pengujian  yaitu  pengujian  PLTPh menggunakan  generator  DC  dalam  keadaan  tanpa  beban dan pengujian  PLTPh  menggunakan generator  DC  dalam  keadaan  berbeban.  Digunakannya  motor  DC  ini  bertujuan  agar  dapat  diatur kecepatan  putaran  yang  bervariasi  dengan  kondisi  pengujian  tanpa  beban  maupun  berbeban, dilakukannya  pengujian  tanpa  beban  untuk  mengetahui  relasi  antara  kecepatan  putar  rotor  (rpm), tegangan yang dihasilkan stator (volt). Sedangkan pengujian beban dilakukan untuk mengukur putaran rotor, arus tegangan, dan daya.
1)  Pengujian PLTPH menggunakan generator dc dalam keadaan tanpa beban
Parameter pengujian terdiri dari dua aspek utama, yaitu pengukuran putaran generator dan tegangan  maksimal  yang  dihasilkan  oleh  generator  ketika  tidak  ada  beban  yang  terhubung. Hasil pengukuran ini menjadi dasar untuk melaksanakan pengujian pada PLTPh tanpa adanya beban. Rincian pengukuran tersebut dapat ditemukan dalam Tabel V.
TABLE V. HASIL DATA PENGUJIAN PLTPH DALAM KEADAAN TANPA BEBAN Putaran Generator (rpm) Tegangan Generator (V) 419 7,2 415 7,2 418 7,2 421 7,2 415 7,2 410 6,9 417 7,2
419 7,2
0.095 0.0955 0.096 0.0965 0.097 0.0975 0.098 0.0985 0.099 00.26 00.26 00.26 00.26 00.26 00.26 00.26 00.26 00.26 00.26 06.09 7 7 7 06.09 7 06.09 7
7 06.09
415 419 425 426 415 420 418 425 422 415

## DAYA AKTIF
414 6,9 408 6,9
Gambar 7. Grafik Tegangan dan Putaran Gnerator
Berdasarkan Tabel V yang merupakan hasil pengujian PLTPh dalam kondisi tanpa beban, hasil pengukuran jumlah putaran yang dihasilkan oleh generator adalah 415.6 tegangan dan rpm yang dihasilkan oleh generator adalah 7.11 V.
2)  Pengujian PLTPH menggunakan generator DC dalam keadaan berbeban
Parameter  pengujian  ini  adalah  pengukuran  putaran  generator  menghasilkan  tegangan, arus, dan daya, dari pengukuran untuk setiap parameter pada pengujian PLTPh dalam 3 variasi keadaan berbeban yaitu beban 10 Watt, 15 Watt, dan 20 Watt.

## TABLE VI.
HASIL DATA PENGUJIAN PLTPH DENGAN LAMPU 10 WATT Putaran Generator (rpm) Tegangan (v) Arus (A) Daya (Watt) 415 12,6 0,26 3,27 419 12,8 0,26 3,32 425 12,8 0,26 3,32 426 12,8 0,26 3,23 415 12,6 0,26 3,27 420 12,8 0,26 3,32 418 12,8 0,26 3,32 425 12,8 0,26 3,32 422 12,8 0,26 3,32 415 12,6
0,26 3,27 0 100 200 300 400 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

## PUTARAN GENERATOR
Putaran generator                                              (rpm Tegangan Generator                                         (V)

## Gambar 8. Grafik Pengujian Lampu LED 10 Watt
Berdasarkan Tabel  VI merupakan  data hasil  pengujian  PLTPh  pada saat  berbeban  lampu LED  10  watt,  didapatkan  putaran  tertinggi  yang  hasilkan  oleh  generator  sebesar  426  rpm, didapatkan  juga  tegangan  terttingi  dari  generator  12.9  V  dan  rata-rata  daya  yang  dihasilkan 3.3075  watt.  Dari  analisis  ini,  kita  dapat  melihat  bahwa  meskipun  putaran  generator  bervariasi sedikit,  tegangan, arus,  dan  daya  relatif stabil  dalam rentang pengamatan  ini.  Ini menunjukkan bahwa  generator  mampu  menjaga  output  listriknya  secara  konsisten  meskipun  terjadi  sedikit variasi  dalam  putaran.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  generator  tersebut  memiliki  kinerja  yang konsisten dan dapat diandalkan dalam menghasilkan daya.
TABLE VII.

## HASIL DATA PENGUJIAN PLTPH DENGAN LAMPU
15 WATT Putaran Generator (rpm) Tegangan (v) Arus (A) Daya (Watt) 421 12,8 0,43 5,50 419 12,8 0,43 5,50 415 12,6 0,43 5,41 425 12,9 0,43 5,54 418 12,8 0,43 5,50 415 12,6 0,43 5,41 420 12,8 0,43 5,50 415 12,6 0,43 5,41 418 12,8 0,43 5,50 419 12,8
0,43 5,50 0 100 200 300 400 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

## LED 10 WATT
Piutaran generator              (rpm)
Tegangan         (v)
Arus                           (A)
Daya                      (watt)

## Gambar 9. Grafik Pengujian Lampu LED 15 Watt
Berdasarkan Tabel VII merupakan data hasil pengujian PLTPh pada saat berbeban lampu LED  15  Watt,  didapatkan  putaran  tertinggi  yang  dihasilkan  oleh  generator  sebesar  425  rpm, didapatkan  juga  tegangan  tertinggi  dari  generator  12.8  V  dan  rata-rata  daya  yang  dihasilkan 3.3075 Watt.  Dari  analisis  ini,  kita  dapat  melihat  bahwa  tegangan  dan  arus  relatif  stabil  dalam rentang pengamatan ini, sementara daya juga cukup konstan meskipun terdapat sedikit variasi. Meskipun  terdapat  sedikit  fluktuasi  dalam  tegangan  dan  daya,  secara  keseluruhan  generator masih dapat menghasilkan output listrik dengan kinerja  yang relatif konsisten. Ini menunjukkan bahwa  generator  tersebut  mampu  memberikan  daya  yang  stabil  meskipun  terdapat  sedikit variasi dalam putaran dan tegangan.
TABLE VIII. HASIL DATA PENGUJIAN PLTPH DENGAN LAMPU 20 WATT Putaran Generator (rpm) Tegangan (v) Arus (A) Daya (Watt) 430 12,9 0,52 6,70 431 12,9 0,52 6,70 425 12,9 0,52 6,70 423 12,8 0,52 6,65 425 12,9 0,52 6,70 428 12,9 0,52 6,70 422 12,8 0,52 6,65 430 12,9 0,52 6,70 425 12,9 0,52 6,70 422 12,8
0,52 6,65 0 100 200 300 400 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

## LED 15 WATT
Putaran Generator (rpm)
Tegangan (V)
Arus (A)
Daya (watt)

## Gambar 10. Grafik Pengujian dengan Lampu LED 20 Watt
Berdasarkan Tabel VIII merupakan data hasil pengujian PLTPh pada saat berbeban lampu LED  20  Watt,  didapatkan  tegangan  tertinggi  yang  dihasilkan  pada  generator  sebesar  12.9  V, didapatkan  juga  putaran  putaran  tertinggi  dibuat  oleh  generator  431  rpm  dan,  rata-rata  daya yang  diproduksi  sebesar  6.685  Watt.  Hasil  analisi  menunjukkan bahwa  tegangan,  arus,  dan daya  relatif  stabil  dalam  rentang  pengamatan  ini.  Meskipun  terdapat  sedikit  variasi  dalam putaran generator, tegangan dan daya yang dihasilkan tetap cukup konsisten. Ini menunjukkan bahwa  generator  tersebut  mampu  menghasilkan  output  listrik  dengan  kinerja  yang  stabil meskipun terdapat sedikit variasi dalam putaran.

## V. KESIMPULAN
Melalui  analisis  data  pengukuran  dan  proses  perhitungan  yang  dilakukan,  kesimpulan  berikut  ini dapat diambil untuk memberikan gambaran mengenai hasil penelitian:
a.  Generator yang digunakan dalam penelitian ini merupakan generator DC, sehingga frekuensi yang dihasilkan  oleh  generator  tersebut  adalah  sebesar  0,01  Hz.  Hal  ini  sesuai  dengan  karakteristik generator DC yang menghasilkan frekuensi tetap pada nilai tersebut.
b.  Pengujian menunjukkan bahwa generator mampu mengeluarkan daya maksimal sebesar 42 Watt. Namun,  dalam  pengujian  yang  dilakukan  dengan  beban,  daya  keluaran  yang  dihasilkan  menurun menjadi  1,86  Watt.  Hal  ini  mengindikasikan  adanya  penurunan  daya  keluaran  ketika  generator diberi  beban,  yang  mungkin  disebabkan  oleh  faktor-faktor  seperti  resistansi  dalam  sistem  atau efisiensi konversi energi.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] N. Athifah, Suwandi and A. Qurthobi, "Perancangan Tester Alat Uji Efisiensi Pembangkit Listrik Turbin Pikohidro," e-Proceeding of Engineering, pp. 3853-3861, 2017.
[2] P.  Maher,  N.  P.  A.  Smith  and  A.  A.  Williams,  "Assessment  Of  Pico  Hydro  As  An  Option  For  Off-Grid  Electrification  In  Kenya," Renew Energy, vol. 28, no. 9, pp. 1357-1369, 2003.
[3] D. Setiawan, Atmam and W. Setiawan, "Sistem Pengendalian Generator DC Eksitasi Terpisah Menggunakan Programmable Logic Controller," Jurnal Teknik, vol. 15, no. 1, pp. 1-8, 2021.
[4] R.  K.  Kumawat,  S.  Chourasiya,  S.  Agrawal  and  D.  K.  Paliwalia,  "Self  Excited  Induction  Generator:  A  Review," International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology (IARJSET), vol. 2, no. 1, pp. 37-42, 2015.
[5] A. Y. E. Dodu, "Pemodelan Sistem Generator Induksi Tereksitasi Sendiri (Self-Excited Induction Generator (SEIG))," JIMT, vol. 6, no. 2, pp. 44-53, 2009.
[6] P. S. Iwanda, Syafriyudin and P. E. Pambudi, "Perencanaan Generator Axial Fluks Magnet Permanen Jenis Neodymium (NdFeB) Tanpa Inti Stator Pasa Prototype Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)," Jurnal Elektrikal, vol. 3, no. 2, pp. 23-30, 2016.
[7] Armansyah and Sudaryanto, "Pengaruh Penguatan Medan Generator Sinkron Terhadap Tegangan Terminal," Journal of Electrical Technology, vol. 1, no. 3, pp. 48-55, 2016.
[8] Yusmarto, Z. Pelawi and Y. Fauzi, "Pemanfaatan Aliran Air Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Picohidro (PLTPH) di Desa Bandar
0.293 0.294 0.295 0.296 0.297 0.298 0.299 00.52 00.52 00.52 00.52 00.52 00.52 00.52 00.52 00.52 00.52 12.09 12.09 12.09 12.08 12.09 12.09 12.08 12.09 12.09 12.08 430 431 425 423 425 428 422 430 425 422

## DAYA 20 (WATT)
Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara," Journal of Electrical Technology, vol. 7, no. 1, pp. 25-28 , 2022.
[9] Z. Saleh, Y. Apriani, F. Ardianto and R. Purwanto, "Analisis Karakteristik Turbin Crossflow Kapasitas 5 kW," Jurnal Surya Energy, vol. 3, no. 26, pp. 25-, 2019.
[10] Mafrudin and D. Irawan, "Pembuatan Turbin Mikrohidro Tipe Crossflow Sebagai Pembangkit Listrik di Desa Bumi Nabung Timur," TURBO, vol. 3, no. 2, pp. 7-12, 2016.
[11] M. Harahap, Y. T. Nugraha, M. Adam and M. S. Nasution, "Pengaruh Perubahan Variasi Eksitasi Tegangan Terhadap Daya Reaktif Pada Generator," RELE (Rekayasa Elektrikal dan Energi) : Jurnal Teknik Elektro, vol. 3, no. 2, pp. 71-76, 2021.
[12] M. Prambudi, M. Effendy and E. A. Hakim, "Analisa Perbandingan Pengaturan Frekuensi Pada PLTMH dengan PID Berbasis PSO dan GA," JEECOM, vol. 3, no. 2, pp. 39-47, 2021.
[13] R.  Sutjipto,  H.  Sungkowo  and  Epiwardi,  "Analisis  Kinerja Generator  Induksi  3  Fasa  Berdasarkan  Regulasi  Tegangannya," Jurnal Teknik Ilmu dan Aplikasi, vol. 3, no. 2, pp. 91-98, 2022.