## Perencanaan Sistem Pemanenan Air Hujan sebagai Alternatif Penyediaan Air
Bersih Gedung Asrama TB 4 ITERA

## Design of Rainwater Harvesting System as Clean Water Supply Alternative ITERA TB 4 Dormitory
Ranisa Ayatri 1 , Mutiara Fajar 1 *, Alfian Zurfi 1 1 Program Studi Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Sumatera Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung, Indonesia
*Email korespondensi : mutiara.fajar@tl.itera.ac.id

## ABSTRAK
Gedung asrama Institut Teknologi Sumatera (ITERA) memanfaatkan air tanah dalam memenuhi kebutuhan air bersih penghuninya, namun kuantitas air tanah pada asrama TB 4 ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih, sehingga dibutuhkan transfer air dari asrama lain. Untuk itu diterapkan Pemanenan Air Hujan (PAH) sebagai alternatif penyediaan air bersih dan sebagai upaya dalam memanfaatkan air hujan. Air hujan yang dapat ditampung dipengaruhi oleh curah hujan  harian  maksimum  menggunakan  analisis  hidrologi.  Metode  analisis  hidrologi  ini bertujuan untuk menganalisis kuantitas air hujan yang dapat tertampung melalui atap Asrama TB 4 ITERA. Data curah hujan yang dipakai pada perencanaan ini yaitu data dari BMKG Radin Inten  Lampung  Selatan.  Untuk  mendapatkan  curah  hujan  dihitung  menggunakan  distribusi terpilih yaitu log pearson tipe III dan intensitas hujan menggunakan metode mononobe dengan PUH 5 tahun selama 2 jam sebesar 24.78 mm.hari -1 . Dari curah hujan tersebut didapatkan dimensi talang, pipa tegak, pipa datar, dan pipa pencucian atap berukuran 5 inci. Sedangkan volume air hujan  yang  dapat  tertampung  sebanyak  10.100  liter  per  harinya.  Perencanaan  pemanenan  air hujan di asrama TB 4 ITERA ini memerlukan biaya sebesar Rp. 65,532,800.00.
Kata kunci: air hujan, asrama, curah hujan, hidrologi

## ABSTRACT
The dormitory building of the Sumatra Institute of Technology (ITERA) utilizes ground water to meet the clean water needs of its residents, but the quantity of ground water in the TB 4 hostel is not sufficient to meet clean water needs, so water transfers from other dormitories are needed. For this reason, Rainwater Harvesting (PAH) is applied as an alternative to providing clean water and as an effort to utilize rainwater. The rainwater that can be collected is influenced by the maximum daily rainfall using hydrological analysis. This hydrological analysis method aims to analyze the quantity of rainwater that can be accommodated through the roof of the TB 4 ITERA Dormitory. Rainfall data used in this plan is data from BMKG Radin Inten South Lampung. To get the rainfall calculated using the selected distribution, namely log Pearson type III and rain intensity using the mononobe method with PUH 5 years for 2 hours at 24.78 mm.day -1 . From the rainfall, the dimensions of the gutter, standpipe, flat pipe, and roof washing pipe are 5 inches in size. Meanwhile, the volume of rain water that can be accommodated is 10,100 liters per day. Rainwater harvesting planning at the TB 4 ITERA hostel requires a fee of Rp. 65,532,800.00.
Keywords:  rainwater, boarding house, rainfall, hydrology

## PENDAHULUAN
ITERA  (Institut  Teknologi  Sumatera) merupakan  salah  satu  perguruan  tinggi
negeri  di  Indonesia  yang  berlokasi  di Provinsi  Lampung,  ITERA  merupakan kampus  yang  memiliki  motto  “ Smart, Friendly ,  and Forest  Campus ”,  yang
semestinya  memiliki  sarana  dan  prasarana yang  berwawasan  serta  ramah  terhadap lingkungan  dalam  menunjang  aktivitas kampus. Salah satu sarana yang disediakan oleh  ITERA  yaitu  asrama  mahasiswa  yang berfungsi
sebagai sarana
dalam membangun  karakter  mahasiswa  seperti etika,  kedisiplinan,  kejujuran,  tanggung jawab,  komitmen,  tangguh,  dan  peduli terhadap  orang  lain.  Asrama    memerlukan ketersediaan  air  bersih  yang  dapat memenuhi  kebutuhan  bagi  penghuni asrama.  Asrama  ITERA  menyediakan  air bersih bersumber dari air tanah menggunakan  sumur  bor  pada  setiap gedung  asrama.  Apabila  air  tanah digunakan  secara  terus-menerus  dapat menimbulkan  bahaya    penurunan  muka tanah.  Untuk  menghindari  hal  tersebut maka dibutuhkan teknologi yang sederhana dan  ramah  lingkungan  seperti  Pemanenan Air  Hujan  (PAH)  (Hutabarat  &  Evalita, 2017).
PAH  merupakan  salah  satu  sistem  atau teknologi  yang  sederhana  dan  bisa digunakan  sebagai  alternatif  menyediaan air bersih. PAH juga merupakan salah satu cara yang berkelanjutan dalam penyediakan air  bersih,  dimana  hal  ini  telah  berhasil diterapkan  dibeberapa  wilayah  di  dunia. Sistem PAH bekerja dengan menangkap air hujan  melalui  atap  kemudian  disalurkan menggunakan  pipa  dan  talang  yang dipasang  pada  atap  rumah.  Kemudian  air disalurkan  ke  bak  penampungan  air  hujan (Maryono,  2016).  Oleh  karena  itu  sistem PAH  ini  sesuai  diterapkan  pada  gedung asrama  TB  4  ITERA,  karena  dapat dimanfaatkan sebagai alternatif ketersediaan  air  bersih.  Untuk  itu  perlu dilakukan analisis kuantitas air hujan yang dapat ditampung melalui atap Asrama TB 4 ITERA dengan metode analisis hidrologi.

## METODOLOGI

## Analisis Hidrologi
Analisis  ini  bertujuan  untuk  mengetahui jumlah  air  hujan  yang  dapat  ditampung. Data curah hujan yang digunakan yaitu data curah  hujan  Lampung  Selatan  selama  10 tahun  yaitu  tahun  2010  hingga  2019  yang direkam  oleh  BMKG  Radin  Inten  II Lampung Selatan terdapat pada Tabel 1.
Tabel 1. Data Curah Hujan Tahun 2010-2019
Tahun
CHH max (mm.hari -1 ) 2010 157 2011 98 2012 95.2 2013 82 2014 102 2015 78.7 2016 68 2017 87.5 2018 115.5 2019 93

## Analisis Curah Hujan Harian Maksimum
Metode distribusi yang akan digunakan pada perencanaan  ini  adalah  metode  distribusi normal, distribusi gumbel, dan distribusi log pearson tipe III (Suripin, 2004). Rumus  yang  digunakan  pada  distribusi normal:
𝑆  =   √∑ ( 𝑋𝑖 − 𝑋 𝑛 − 1 ) 2 𝑛 𝑖=1 (1) 𝑋𝑇  =  𝑥̅   +   (𝐾𝑇  ×  𝑆)
(2)
Keterangan: XT = nilai pada periode ulang tahunan 𝑥̅ ̅ = rata-rata nilai curah hujan S = nilai standar deviasi KT
= faktor frekuensi hujan
Persamaan  yang  digunakan  distribusi gumbel:
𝑋𝑇𝑟  =  𝑥̅   + 𝑌𝑇𝑟 − 𝑌𝑛 𝑆𝑛 ×  𝑆 ( 3)
𝑆      =   [ ∑ (𝑅𝑖 − 𝑅) 2 𝑛 𝑛−1 𝑛 − 1 ] (4 )
Keterangan:
𝑋 𝑇𝑟 = besar variabel dengan kala ulang T tahun Yn = jumlah sampel atau data n Sn = reduced standard deviation
𝑌 𝑇𝑟
= reduced variate
Persamaan yang digunakan distribusi log pearson tipe III:
𝐿𝑜𝑔 𝑅̅   = ∑ 𝐿𝑜𝑔 𝑅 𝑛 𝑖=1 𝑛 (5)
𝐿𝑜𝑔 𝑅𝑇  =  𝐿𝑜𝑔 𝑅̅ +  𝐾𝑆 (6)
Keterangan:
K = variabel standar untuk R S
= standar deviasi

## Analisis Frekuensi Curah Hujan
Analisis  ini  dilakukan  dua  tahap  yaitu pemilihan  sebaran  dan  uji  kecocokan  dan dijabarkan pada Tabel 2. (Soewarno, 1999).
Tabel 2. Syarat Pemilihan Sebaran
Metode Syarat Normal Cs ≈ 0 Ck = 3 Gumbel Cs ≤ 1.1396 Ck ≤ 5.4002 Log Pearson Ck ≠ 0

## Analisis Intensitas Hujan
Persamaan  yang  akan  dipakai  adalah sebagai berikut (Suripin, 2004):
𝐼  = 𝑅24 24 ×   ( 24 𝑡 )2/3 (7)
Keterangan: t = lamanya hujan (jam) R24 =  curah  hujan  harian  maksimum dalam 24 jam (mm) I = intensitas hujan (mm.jam
-1 )

## Menghitungan Dimensi Talang
Gedung  harus  memiliki  perlengkapan drainase  untuk  dapat  menyalurkan  air hujan  yang  ditangkap  dari  atap  melalui talang  datar  dan  talang  vertikal  menuju tangki  penyimpanan.  Ukuran  perpipaan pada  bidang  datar  seperti  lahan  terbuka pada  atap  ditentukan  sesuai  dengan  SNI 8153-2015  tentang  Sistem  Plambing  pada Bangunan  Gedung.  Persamaan  yang digunakan adalah:
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 ℎ𝑢𝑗𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑖𝑛𝑔𝑖𝑛𝑘𝑎𝑛 = luas daerah tangkapan intensitas 25.4 mm/jam intensitas yang dicari ( mm jam )/25.4 mm/jam

## Pencucian Atap
Pencucian atap dilakukan berupa first-flush diverter yaitu dimana air yang jatuh pertama kali mengenai atap dan membawa kotoran- kotoran yang terperangkap pada atap akan
disisihkan  ke  unit  ini.  Persamaan  yang digunakan (Nazaria & Mulyani, 2014):
𝑉𝑓𝑑  =  𝐻𝑑  ×  𝐴 (9) 𝐻𝑓𝑑  = 4  ×  𝑉𝑓𝑑 3,14  × 𝑑² (10) Keterangan: Vfd = volume first-flush diverter (m³) Hd = diverter height (0.5 – 1.5) mm A = luas alas atap (tangkapan) (m²) Hfd = tinggi first-flush diverter (mm)
d
= diameter pipa (mm)

## Tangki Penyimpanan
Perhitungan  ukuran  tangki  penyimpanan berdasarkan volume air  hujan  yang  dapat ditampung.  Persamaan  yang  digunakan yaitu (Park dkk, 2018):
(𝑆) 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑎𝑖𝑟  = 𝐶  ×  𝐼  ×  𝐴 1000 𝑚𝑚/𝑚 (11) (𝐵) =  𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔ℎ𝑢𝑛𝑖  ×  𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟ℎ𝑎𝑟𝑖 (12) 𝑉𝑜𝑙 𝑏𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑚𝑝𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛  =  𝑆 –  𝐵 (13) Keterangan: C = koefisien limpasan ( runoff ) I = intensitas hujan (mm.hari -1 ) A = luas daerah tangkapan (m²) B = volume kebutuhan air asrama Berikut alur perencanaan PAH di asrama TB 4 ITERA yang terdapat pada Gambar 1.
Gambar  1.  Alur  perencanaan  PAH  di asrama TB 4 ITERA
(8)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Curah Hujan Harian Maksimum . Tabel  3.  Rekapitulasi  Hasil  Perhitungan Curah Hujan PUH Distribusi Normal Distribusi Gumbel Log Pearson Tipe III R (mm.hari -1 ) 2 97.6900 94.3553 91.9109 5 118.4060 1237958 113.4752 10 129.2572 143.2895 141.9363 25 139.8421 167.9176 168.2519 50 148.2468 186.1881 188.2658 100 155.1521 204.2980 212.1186 Maks 155.1521 204.2980 212.1186 Berdasarkan tabel rekapitulasi yang terdapat  pada  Tabel  3.,  diketahui  bahwa curah  hujan  pada  distribusi  log  pearson memiliki  nilai  curah  hujan  tertinggi dibandingkan  dengan  curah  hujan  pada distribusi  normal  dan  distribusi  gumbel, sedangkan distribusi normal memiliki nilai curah  hujan  terkecil.  Sehingga  dalam analisis  ini  didapatkan  bahwasannya distribusi log pearson
tipe III memungkinkan  dapat  mewakili  curah hujan di wilayah asrama TB 4 ITERA.

## Analisis Frekuensi Curah Hujan
Distribusi yang terpilih yaitu distribusi Log Pearson  Tipe  III.  Selain  memenuhi  syarat dalam pemilihan distribusi terpilih, metode log  pearson  tipe  III  juga  memenuhi  dalam pengujian  chi  kuadrat.  Untuk  itu,  metode log  pearson  tipe  III  dapat  diterima  sebagai distribusi  yang  akan  digunakan  sebagai data  curah  hujan  harian  maksimum  dalam perhitungan analisis intensitas hujan. Syarat pemilihan  jenis  distribusi  terdapat  pada Tabel 4.
Tabel 4. Syarat Pemilihan Jenis Distribusi
Metode Syarat Perhitungan Kesimpulan Normal Cs ≈ 0 1.632 Tidak memenuhi Ck = 3 3.637 Gumbel Cs ≤ 1.1396 1.632 Tidak memenuhi Ck ≤ 5.4002 3.637 Log Pearson Tipe III Ck ≠ 0 2.8458 Memenuhi

## Analisis Intensitas Hujan
Analisis  intensitas  hujan  bertujuan  untuk menentukan  besaran  curah  hujan  pada durasi tertentu, kemudian nilai curah hujan tersebut  yang  akan  digunakan  dalam perencanaan
ini. Perencanaan ini
menggunakan PUH 5 tahun, dengan asumsi durasi  hujan  dalam  satu  hari  selama  2  jam didapatkan  intensitas  hujan  sebesar  24.78 mm.jam -1 .

## Talang
Hasil  luas  daerah  tangkapan  dari  curah hujan  24.78  mm.jam -1 kemudian  diambil berdasarkan  luas  daerah  yang  mencukupi luas  atap  asrama  TB  4  ITERA.  Sedangkan luas atap asrama TB 4 ITERA adalah sebesar 973.5 m². Sehingga ukuran talang yang akan digunakan  yaitu  ukuran  5  inci  karena  luas daerah sebesar 1272.05 m² dapat mencukupi luas atap asrama.

## Pencucian Atap
Untuk  gedung  yang  sudah  memiliki  pipa pembuangan hujan eksisting, maka jumlah first flush diverter akan disesuaikan dengan jumlah  eksistingnya.  Gedung  asrama  TB  4 sudah  memiliki  pipa  pembuangan  hujan sebanyak 8 pipa, sedangkan fungsi dari pipa ini  yaitu  untuk  mengalirkan  air  hujan langsung  ke  aliran  drainase.  Jumlah  pipa FFD akan disesuaikan dengan jumlah pipa tegak tersebut, sehingga panjang untuk satu FFD yaitu 4.75 m.
Supply Air Hujan Dalam  menentukan supply air  hujan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu luas atap, koefisien run off serta data curah hujan rata-rata  (Suripin,  2004). Supply air  hujan merupakan  jumlah  air  hujan  yang  bisa tertampung  melalui  atap  seperti  pada Gambar  2.  Koefisien  aliran  atap  dipakai adalah  0.8  dengan  luas  atap  asrama  TB  4 ITERA  dari  hasil  perhitungan  seluas  973.5 m².  Berdasarkan  hasil  perhitungan volume supply air hujan maksimal tertampung dari atap  gedung  asrama  TB  4  selama  1  bulan sebesar  1204.26  m³  atau  setara  dengan 1,204,260 liter. Hasil perhitungan supply air hujan asrama dapat dilihat pada Tabel 5.
Gambar  2.  Tampak  atas  asrama  TB  4  Itera (panjang: 66m, lebar: 14.75m, luas: 973.5m 2 )

## Kebutuhan Air Asrama
Kebutuhan  air  dipengaruhi  oleh  jumlah penghuni pada gedung asrama TB 4 ITERA. Menurut data asrama TB 4 ITERA memiliki jumlah  penghuni  sebanyak  400  penghuni. Sedangkan  jumlah  air  bersih  yang dibutuhkan per orang per hari pada Asrama dalam SNI 03-7065-2005 adalah sebesar 120 liter.(orang.hari -1 ) -1 .  120  liter.(orang.hari -1 ) -1 setara  dengan  0.12  m³.(orang.hari -1 ) -1 . Berdasarkan  hasil  perhitungan  jumlah kebutuhan  asrama  TB  4  selama  1  hari sebesar  48,000  liter,  sedangkan  dalam  1 bulan  sebesar  1,440,000  liter  yang  dapat dilihat pada Tabel 6.
Volume Tangki Penampungan
Pada  perencanaan  ini  waktu  penyimpanan yang  akan  dipakai  yaitu  selama  1  hari dengan volume bak  penampungan  10.1  m³ atau  sama  dengan  10.100  liter.  Jumlah  bak penampungan  yang  akan  digunakan sebanyak  2  tangki,  dimana  tangki    ini menggunakan tangki penguin jenis general tank  kode  TB500  dengan  kapasitas mencapai  5.100  liter  dengan  ketinggian 2.195  m  dengan  diameter  1.850  m  dan ketebalan  12-18  mm.  Perhitungan volume bak  penampungan  terdapat  pada  tabel  7 dan volume tangki  penampungan  terdapat pada Tabel 8.
Tabel 8. Volume Tangki Penampungan Air Hujan Keterangan Vol (m³) Vol bak penampungan per bulan -302.90 Vol bak penampungan per minggu -75.73 Vol bak penampungan per hari -10.10
Atap  gedung  asrama  TB  4  ITERA  dapat memanen air hujan sebanyak 10,100 liter air hujan  dalam  satu  harinya  saat  terjadinya curah  hujan  maksimum.  Namun  dengan jumlah  tersebut  belum  bisa  memenuhi kebutuhan air bersih penghuni asrama TB 4
ITERA setiap harinya sebanyak 48,000 liter. Sehingga  pemanenan  air  hujan  ini  hanya berpotensi sebagai alternatif penyediaan air bersih pada gedung asrama TB 4 ITERA.

## Desain Perencanaan
Berikut  perencanaan  pada  tampak  kanan gedung  asrama  TB  4  ITERA  terlihat  pada Gambar 3.
Gambar 3. Tampak kanan asrama TB 4 ITERA
Ranisa, et al.
Tanggal Curah Hujan (mm) Luas Atap Koef runoff Vol supplay (m³) Akumulasi Vol Supplay (m³) 1 62.9 973.5 0.8 48.99 48.99 2 53 973.5 0.8 41.28 90.26 3 30.6 973.5 0.8 23.83 114.09 4 38.8 973.5 0.8 30.22 144.31 5 16.9 973.5 0.8 13.16 157.47 6 47 973.5 0.8 36.60 194.08 7 57.9 973.5 0.8 45.09 239.17 8 48.1 973.5 0.8 37.46 276.63 9 38.3 973.5 0.8 29.83 306.46 10 0 973.5 0.8 0.00 306.46 11 0 973.5 0.8 0.00 306.46 12 47.9 973.5 0.8 37.30 343.76 13 58.1 973.5 0.8 45.25 389.01 14 32.6 973.5 0.8 25.39 414.40 15 76.8 973.5 0.8 59.81 474.21 16 58.7 973.5 0.8 45.72 519.93 17 75.8 973.5 0.8 59.03 578.96 18 124 973.5 0.8 96.57 675.53 19 157 973.5 0.8 122.27 797.80 20 0 973.5 0.8 0.00 797.80 21 79.3 973.5 0.8 61.76 859.56 22 0 973.5 0.8 0.00 859.56
Tanggal Curah Hujan (mm) Luas Atap Koef runoff Vol supplay (m³) Akumulasi Vol Supplay (m³) 24 77.5 973.5 0.8 60.36 919.92 25 71.7 973.5 0.8 55.84 975.76 26 53 973.5 0.8 41.28 1017.03 27 67.9 973.5 0.8 52.88 1069.92 28 37 973.5 0.8 28.82 1098.73 29 0 973.5 0.8 0.00 1098.73 30 48 973.5 0.8 37.38 1136.11 31 79.1 973.5 0.8 61.60 1197.72

## Tabel 5. Hasil Perhitungan Supply Air Hujan Asrama
Ranisa, et al.
Tanggal Vol kebutuhan Akumulasi Vol Kebutuhan 1 48 48 2 48 96 3 48 144 4 48 192 5 48 240 6 48 288 7 48 336 8 48 384 9 48 432 10 48 480 11 48 528 12 48 576 13 48 624 14 48 672 15 48 720 16 48 768 17 48 816 18 48 864 19 48 912 20 48 960 21 48 1008 22 48 1056 23 48 1104
Tanggal Vol kebutuhan Akumulasi Vol Kebutuhan 25 48 1200 26 48 1248 27 48 1296 28 48 1344 29 48 1392 30 48 1440 31 48 1488

## Tabel 6. Akumulasi Volume Kebutuhan Air pada Bulan Desember
Ranisa, et al.
Tanggal Akumulasi Vol Supplay (m³) Akumulasi Vol Kebutuhan (m³) Selisih 1 48.99 48 0.99 2 90.26 96 -5.74 3 114.09 144 -29.91 4 144.31 192 -47.69 5 157.47 240 -82.53 6 194.08 288 -93.92 7 239.17 336 -96.83 8 276.63 384 -107.37 9 306.46 432 -125.54 10 306.46 480 -173.54 11 306.46 528 -221.54 12 343.76 576 -232.24 13 389.01 624 -234.99 14 414.40 672 -257.60 15 474.21 720 -245.79 16 519.93 768 -248.07 17 578.96 816 -237.04 18 675.53 864 -188.47 19 797.80 912 -114.20 20 797.80 960 -162.20 21 859.56 1008 -148.44 22 859.56 1056 -196.44 23 859.56 1104 -244.44
Tanggal Akumulasi Vol Supplay (m³) Akumulasi Vol Kebutuhan (m³) Selisih 25 975.76 1200 -224.24 26 1017.03 1248 -230.97 27 1069.92 1296 -226.08 28 1098.73 1344 -245.27 29 1098.73 1392 -293.27 30 1136.11 1440 -303.89 31 1197.72 1488 -290.28 Max 0.99 Min -303.89 Vol bak penampungan per bulan 304.88 Vol bak penampungan per minggu 76.22 Vol bak penampungan per hari 10.1

## Tabel 6. Perhitungan Volume Bak Penampungan

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  atas  waktu  dan  tempat  dari Program  Studi  Teknik  Lingkungan  Institut Teknologi Sumatera.

## DAFTAR PUSTAKA
Hutabarat,  &  L  Evalita.  (2017). Studi Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence)  Akibat  Pengambilan  Air
Tanah Berlebihan di DKI Jakarta. Hulman Panjaitan  and  Thomas  Abbon,  Eds. Universitas Kristen Indonesia Delapan Windu: UKI Press. Maryono,  A.  (2016). Memanen  air  hujan . Gajah Mada University Press. Park,  E.  Ha.,  Gatot,  E.  S.,  &  Endo,  P.  W. (2018). Perencanaan sistem pemanenan air hujan skala rumah tangga di Korea. JRSSD , 6(1), 1-7. Suripin.  (2004). Sistem  Drainase  Perkotaan yang Berkelanjutan . C.V ANDI. Soewarno.  (1999). Hidrologi  Aplikasi  Metode
Statistik Untuk Analisa Data . Nova. Nazharia.,
& Mulyani, S. (2014).
Perhitungan  pembiayaan  pemanenan air hujan sebagai sistem penyediaan air bersih  dalam  berbagai  skala  di Kelurahan Sukajadi Kota Dumai. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK , 2(1), 79-88.