Abstrak — Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Kota  Blitar melayani  sekitar  38.160  jiwa  dari  total  jumlah  penduduk  Kota Blitar  145.111  jiwa.  Cakupan  pelayanan  PDAM  sebesar  26% (2016),  Dalam  penelitian  ini  dilakukan  analisis  pada  jaringan primer  dan  sekunder  eksisting  untuk  mendapatkan  kondisi sistem  sebagai  dasar  peningkatan  pelayanan.  Peningkatan pelayanan  dilakukan  dengan  analisis  real  demand  survei  yang bertujuan  untuk  mengetahui  faktor  yang  mempengaruhi masyarakat  agar  berlangganan  kembali.  Analisis  sistem menggunakan  EPANET,  yang  mensimulasi  jaringan  sehingga didapatkan  output  berupa  headloss,  kecepatan  aliran,  dan  sisa tekan. Empat puluh satu pipa memiliki kecepatan aliran kurang dari 0,3  m/s berpotensi terjadi endapan suspended solid (Fe dan Mn)  yang  menyebabkan  penyempitan  pipa.  Penyempitan  ini akan meningkatkan headloss sistem sehingga dapat menurunkan tekanan  air  (terjadi  pada  blok  1,  2,  19,  20,  23  dan  24)  yang menyebabkan  air  tidak  dapat  mengalir  ke  pelanggan. Pemasangan pipa paralel pada pipa yang memiliki headloss lebih dari  20  m  ternyata  dapat  menurunkan  headloss  dan meningkatkan  tekanan  air.  Peningkatan  pelayanan,  sumur  bor masih  dapat  menampung  debit  peningkatan  tahap  1  sebesar 130l/s  dan  tahap  2  sebesar  150l/s.  Sistem  perpipaan  masih mampu  digunakan  untuk  pengembangan  tersebut.  Pelanggan mengharapkan  pihak  PDAM  Kota  Blitar  agar  melakukan perbaikan  terutama  terkait  dengan  tingkat  kejernihan  air,  bau dan  rasa  air.  PDAM  perlu  mengolah  air  sumur  bor  karena  Fe dan Mn yang tinggi.
Kata Kunci —Sistem Distribusi, Air Minum, PDAM, Kota Blitar, EPANET.

## I. PENDAHULUAN
AKUPAN  pelayanan  air  bersih  nasional  saat  ini  baru mencapai 74% berdasarkan sasaran Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2015- 2019.  Komitmen  Pemerintah  yang  tercantum  pada  Kebijakan Strategi  Nasional  Sistem  Penyediaan  Air  Minum  (Jakstrada SPAM)  mengusahakan  untuk  mencapai sasaran  RPJMN pada tahun  2019  akses  air  minum  aman  100%.  [1]Berdasarkan RPJMN  2015-2019  dalam  Perencanaan  SPAM  dilakukan strategi  untuk  mengutamakan  pembangunan  air  minum  yang memenuhi  prinsip  4K  (kualitas,  kuantitas,  kontinuitas  dan keterjangkauan)  serta  meningkatkan  kesadaran  masyarakat pada higienis dan sanitasi. [2]
Pemenuhan  pelayanan  air  minum  PDAM  Kota  Blitar menggunakan 7 sumur bor yang distribusikan untuk melayani di 3 wilayah pelayanan.  Total jumlah penduduk 145.111 jiwa sekitar  38.160  jiwa  aktif  berlangganan  PDAM.  [3]Cakupan
pelayanan  PDAM  sebesar  26%,  dengan  keterangan  6.360 pelanggan yang aktif dari 11.940 sambungan terpasang. [4]
Cakupan  pelayanan  sebesar  26%  untuk  kota  besar  dinilai cukup  rendah.  Sedangkan  pada  RPJMD  Kota  Blitar menargetkan  cakupan  pelayanan  mencapai  35%  sambungan rumah  pada  tahun  2010-2015.  Menurut  RPJMD  Kota  Blitar akses  air  bersih  keseluruhan  (sambungan  PDAM  dan  non sambungan)  tahun  2015  sebesar  74,77  %  ditargetkan  pada tahun 2019 telah mencapai 100% akses air bersih. [5]
Berdasarkan  hasil  penelitian  analisa  kualitas  pelayanan, PDAM  Kota  Blitar  belum  dapat  memberikan  kepuasan  bagi pelanggannya.  Dari  kajian  tersebut  diharapkan  bagi  pihak PDAM Kota Blitar agar melakukan perbaikan terutama terkait dengan tingkat kejernihan air, bau dan rasa air karena kadar Fe dan  Mn  tinggi  [6].  Oleh  karena  itu  diperlukan  studi  lebih lanjut  untuk  peningkatan  pelayanan  air  minum  yang  PDAM Kota Blitar.

## II. METODE PENELITIAN

## A. Kerangka Perancangan
Rangkaian  kegiatan  perancangan  yang  terdapat  dalam kerangka perancangan dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Ide studi
Ide  penyusunan  tugas  akhir  ini  adalah  melakukan perencanaan  sistem  distribusi  PDAM  Kota  Blitar  guna  untuk memperbaiki  dan  meningkatkan  pelayanan  penyediaan  air minum.
2) Studi literatur
Studi literatur merupakan tinjauan pustaka sebagai kegiatan memahami  konsep  perencanaan,  mengumpulkan  informasi terutama  berkaitan  dengan  peraturan  dan  standar  pemerintah dalam perencanaan sistem distribusi air minum.
3) Pengumpulan data
Data  yang  diperlukan  dalam  perencanaan  pengembangan sistem distribusi Kota Blitar
a. Data Sekunder
Data  sekunder  yang  di  perlukan  dalam  kegiatan perancangan, antara lain:
•  Peta Administrasi dan Peta RTRW Kota Blitar sebagai dasar penentuan wilayah pengembangan Kota Blitar.
•  Data  Eksisting  PDAM  Kota  Blitar,  antara  lain  persen pelayanan, jumlah pelanggan, dan lain lain. Digunakan sebagai data dasar perencanaan.
•  Pipa  eksisting  PDAM  Kota  Blitar  meliputi  peta

## Peningkatan Pelayanan Penyediaan Air Minum Kota Blitar
Ichwan Rahmawan Widodo dan Hari Wiko Indarjanto Departemen Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : ichwan.rahmawan@gmail.com; hwi_corp@yahoo.com
C
jaringan  eksisting,  lokasi  sumur  eksisting,  dan Master Plan.
•  Data  kependudukan  meliputi  jumlah  penduduk, penyebaran,  serta  kepadatan  penduduk  sebagai  data yang digunakan untuk proyeksi pengembangan.
b. Data Primer Data primer yang diperlukan dalam kegiatan perancangan, antara lain:
•  Kondisi eksisting lokasi perancangan untuk mengetahui kondisi terbaru lokasi perancangan.
•  Kondisi Pelayanan PDAM dilakukan dengan cara Real Demand  Survey kepada  pelanggan  dan  non  pelanggan untuk mengetahui permasalah yang dialami
masyarakat.
5) Pengolahan Data
Pengolahan  data  dilakukan  menurut  tata  cara  perencanaan SPAM  dari  Dinas  PU.  Pertama  dilakukan  adalah  Keadaan eksisiting  dengan  data  sekunder  debit  dan  jaringan  dari PDAM.  Proyeksi  penduduk  dilakukan  untuk  memperkirakan jumlah  penduduk  yang  akan  dilayani  pada  masa  yang  akan datang.  Selanjutnya  kebutuhan  air  yang  mempertimbangkan faktor  kebutuhan  air  domestik,  non  domestik.  Dan  terakhir dilakukan  perencanaan  peningkatan  pelayanan.  [7]  Sistem distribusi  yang  ditinjau  adalah  jaringan  pipa  yang  tidak memenuhi kriteria yang belaku akan dilakukan evaluasi. [8]

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelayanannya  PDAM  Kota  Blitar  sudah  mencakup  3 Kecamatan atau 21 Kelurahan. Air yang digunakan bersumber dari  7  sumur  dalam  yang  dipompa  dan  didistribusikan  ke pelanggan. Total sambungan rumah aktif bulan Oktober 2016 sebanyak  6360  unit  dengan  rata  rata  debit  air  yang  terjual sebesar  77.602  m 3 /bulan.  Atau  kebutuhan  per  orang  sekitar 101,3  l/orang.hari  sudah  memenuhi  untuk  kategori  kota sedang [9]

## A. Analisis Jaringan eksisting
1) Analisis Debit Produksi
Sumber  air  produksi  yang  didistribusikan  oleh  PDAM Kota  Blitar  menggunakan  7  sumur  bor  dengan  rata-rata debit pemompaan 7-15 l/s dan jam operasi 22 jam.
Tabel 1. Data produksi air per Sumber Oktober 2016 Nama Sumur Pemakaian (l/s) Jam Operasi (Jam) S. B. V 8 22 S. D. X 7 22 S. B. XII 8 23 S. D. XVII 15 23 S. D. XVIII 14 22 S. D. XX 15 12 S. D. XIV 1,2 22 Jumlah 57,2
Didapatkan  debit  produksi  total  keseluruhan  pompa sebesar 57,2 l/s. Debit produksi tersebut telah disesuaikan dengan  data  sekunder  berupa  monogram  atau  rekapitulasi laporan bulanan PDAM.
2) Analisa Kehilangan Air Analisa kebutuhan air eksisting apabila dianalisa lebih lanjut  dengan  dibandingkan  debit  yang  diproduksi  akan diketahui tingkat kehilangan air pada sistem.
% kehilangan air  = 𝐾𝑒ℎ𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑖𝑟 𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 × 100% (1)
= 27,4  𝑙 𝑠 ⁄ 57,2  𝑙 𝑠 ⁄ × 100%
= 47%
3) Penentuan Debit Tapping
Tujuan utama dari penentuan blok pelayanan ini adalah untuk  mendapatkan  debit  yang  mengalir  pada  setiap  blok yang  digunakan  untuk  simulasi  aliran  pada  program Epanet.  Penentuan  debit  dilakukan  dengan  cara  membuat persentase blok yang melayani masing-masing kelurahan. 4) Analisis Jaringan Eksisting dengan Epanet
Adapun data-data yang perlu disiapkan adalah pertama adalah  data base  demand (debit  blok),  data  panjang  pipa, data  elevasi  tanah,  jenis  pipa  yang  digunakan,  dan  data lokasi pompa. Operasi sistem SPAM Kota Blitar dijelaskan pada diagram  sistem  Gambar 1 dengan  keterangan pompa berwarna hijau yang aktif digunakan.

## Gambar 1. Diagram Sistem Jaringan SPAM Kota Blitar.
Pemompaan  air  pada  sistem  distribusi  dilakukan  tidak secara  24jam  penuh.  Oleh  karena  itu  pada  program  Epanet digunakan pattern sesuai  jadwal  masing  masing  pompa. Contoh  menu pattern yang  digunakan  untuk  menginput  jam operasi  pada  pompa  V  yang  beroperasi  22  jam  mulai  23.00  - 21.00 dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Menu Pattern Editor untuk jam operasi pompa.
Upaya  untuk  mendapatkan  debit  produksi  sesuai  eksisting dengan  mengasumsi  kebocoran  terdapat  pada  setiap  tapping,
Wilayah Pelayanan
sehingga  debit  tapping  dapat  dikalikan  faktor Demand Multiplier untuk menambah kebocoran pada debit puncak .
Faktor perbandingan  = 𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡 𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑖𝑟 (2)
= 57,2  𝑙 𝑠 ⁄ 29,8  𝑙 𝑠 ⁄ = 1,91
Untuk  mengetahui  kondisi  jaringan  eksisiting  dianalisis pada running epanet Gambar 3.

## Gambar 3. Running Epanet Jaringan Eksisting
Dianalisis terdapat 40 pipa tidak memenuhi kriteria dengan kecepatan aliran kurang dari 0,3 m/s  (pipa berwarna biru tua) dan  2  buah  pipa  dengan  kecepatan  lebih  dari  1,25  m/s  (pipa berwarna  merah),  Kecepatan  yang  kurang  dari  0,3  m/s berpotensi  mengalami  pengendapan  lumpur,  lumpur  yang mengendap akan menyebabkan penyempitan diameter pipa.
Selain analisis kecepatan aliran pada pipa juga perlu analisis headloss karena berpengaruh pada tekanan pada junction. Pipa yang terlalu panjang serta dimeter pipa yang terlalu kecil akan meningkatkan headloss pada pipa sehingga dapat menurunkan tekanan.  [10] Juntion  blok  dianalisis  berdasarkan  nilai pressure  pada  setiap  junction  blok  minimal  10  m  untuk memastikan air mencapai pelanggan, [11] dan maksimal 80 m untuk PVC tergantung pipa yang digunakan.
Terdapat  7  junction  memiliki  tekanan  kurang  dari  10  m (titik  warna  biru)  dan  sebagian  besar  terletak  pada  bagian utara. Contoh pada blok 1 memiliki tekanan 8,08 m.  Tekanan tersebut kurang dari kriteria yang disarankan (kriteria tekanan 10  m),  sehingga  meningkatkan  potensi  air  tidak  mengalir  ke pelanggan.  Analisis  dilakukan  dengan  melihat  grafik time series tekanan Blok 1 dan 2 pada Gambar 4 dan Gambar 5.
Gambar 5. Grafik Tekanan Time Series Blok 2
Grafik time series blok 1 dan blok 2 menunjukan bahwa aliran  air  pada  blok  tersebut  tidak  24  jam.  Untuk  blok  1 ditunjukan dengan tekanan pada jam 6 sampai jam 7 semakin menurun  dari  13,1  m  menjadi  8,08  sedang  blok  2  yang awalnya  bertekanan  13,6  turun  menjadi  8,74  m.  hal  ini disebabkan oleh adanya jam puncak pada jam 06.00-07.00 dan jam 16.00-17.00 setelah jam puncak tekanan pada blok 1 dan 2 mulai meningkat menjadi normal kembali.

## B. Analisis Jaringan karena penyempitan diameter

## 1) Kondisi jaringan primer
Analisis  dilakukan  hanya  pada  pipa  dengan  kecepatan yang  kurang  dari  0,3  m/s  karena  berpotensi  mengalami pengendapan suspended solid. Penyempitan diameter pipa diperkirakan  +50%  dari  diameter  sebelumnya,  sehingga didapatkan  diameter  lebih  kecil.  Pada  dasarnya  kecepatan air  merupakan  faktor  yang  mempercepat  pengendapan, sedangkan  faktor  utama  yang  meyebabkan  pengendapan suspended solid adalah kualitas air. [12]Untuk mengetahui dampak  yang  terjadi  pada  sistem  setelah  terjadi penyempitan pada Gambar 6.

## Gambar 6. Running Epanet Penyempitan Diameter
Running epanet didapatkan hasil dimana sebagian besar pipa  mengalami  percepatan  aliran.  Kecepatan  air meningkan  menandakan  headloss  pada  pipa  tersebut tinggi.  Headloss  yang  besar  dapat  menurunkan  tekanan pada  junction  selanjutnya,  seperti  yang  terjadi  pada junction  blok  no  19  sampai  21.  Karena  headloss  pipa  40 mencapai 11,28 m/km dan pipa 36 memiliki headloss 2,41
m/km,  sehingga  pada  juntion  blok  19  yang  awalnya memiliki  tekanan  +  50  m  setelah  penyempitan  diameter hanya memiliki tekanan 2,5 m.
2) Kondisi mikro sistem memiliki tekanan kritis
Dari  analisis  jaringan  primer  didapatkan  4  node  blok yang  meiliki tekanan  kurang  dari 10 m,  yaitu node blok 1 (5,04  m),  blok  2  (6,06  m),  blok  19  (2,5  m),  dan  blok  20 (2,03  m).  Analisis  detail  mikro  sistem  setiap  blok  pada Gambar 7 – Gambar 10.

## Gambar 7. Detail Mikro Sistem Blok 1
 Beberapa junction memiliki tekanan bernilai negatif
 Debit  yang  dialirkan  lebih  besar  dibandingkan  dengan diameter pipa yang terpasang 2”

## Gambar 8. Detail Mikro Sistem Blok 2
 Seluruh  junction  masih  memiliki  tekanan  bernilai positif
 Rata-rata memiliki sisa tekan 2,55 – 15,3 m (air masih mengalir)
Gambar 9. Detail Mikro Sistem Blok 19
 Seluruh  junction  masih  memiliki  tekanan  bernilai positif
 Rata-rata  memiliki  sisa  tekan  2,5-5,5    m  (air  masih mengalir)
Gambar 10. Detail Mikro Sistem Blok 20
 2 junction terjauh memiliki tekanan negatif
 Permasalahan  tersebut  terjadi  karena  pipa  sekunder cukup panjang

## C. Perencanaan Pengembangan Pelayanan
1) Proyeksi Penduduk
Perhitungan  proyeksi  penduduk  dilakukan  dengan menghitung nilai koefisien korelasi 3 metode, yaitu metode aritmatik,  geometrik,  dan  least  square.  Koefisien  kolerasi yang  relevan  ditandai  dengan  hasil  koefisien  yang mendekati  1  sehingga  apabila  diplot  pada  grafik pertumbuhan penduduk akan linier. [13]
Didapatkan  nilai  koefisien  korelasi  metode  geometrik sebesar  0,618  yang  mendekati  1.  Perhitungan  proyeksi dilakukan perkelurahan dengan menentukan nilai koefisien korelasi  masing  masing  kelurahan.  Berikut  contoh perhitungan  proyeksi  penduduk  tahun  2016  kelurahan sukorejo (r = 0,0371)  Penduduk Kelurahan Sukorejo
Po (2015) = 14091 jiwa dn       = 2016 – 2015 = 1 r          = 0,0371
Maka proyeksi penduduk kelurahan sukorejo tahun 2016, 𝑃𝑛 = 𝑃𝑜 × (1 + 𝑟) 𝑑𝑛
(3)
𝑃𝑛 = 14091 × (1 + 0,0371) 1 = 14614 𝑗𝑖𝑤𝑎 Proyeksi  penduduk  Kota  Blitar  pada  tahun  2021 sebanyak  160886  jiwa  dan  pada  tahun  2026  sebanyak 174809 jiwa.
2) Perhitungan Kebutuhan Air

## a) Kebutuhan Domestik
Jumlah penduduk th 2021  = 3049 jiwa
Pemakaian per orang      = 100 Lt/Orang/Hari 𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡
= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖  ×  𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔
86400
= 3049 𝑗𝑖𝑤𝑎  × 100 𝐿𝑡/𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔. ℎ𝑎𝑟𝑖
86400 = 3,53 𝑙/𝑠
 Kebutuhan Non Domestik
Fasilitas Sekolah         = 0,59 l/s Fasilitas Puskemas       = 0,012 l/s Fasilitas Rumah Sakit     = 0 l/s Fasilitas Hotel           = 0,013 l/s Fasilitas Tempat Ibadah  = 0,22 l/s Fasilitas Industri         = 4,25 l/s Fasilitas Industri         = 0,28 l/s Fasilitas Industri         = 1,46 l/s
 Debit Total    = Σ𝐷𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑘 + Σ𝑁𝑜𝑛 𝐷𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑘 = 3,58 + 7,04
= 10,63 l/s
Dilakukan  perhitungan  untuk  setiap  kelurahan  dengan cara yang sama. Tahap 1 pada tahun 2017-2021 dan tahap 2 pada tahun 2022-2026. Didapatkan debit pengembangan Kota Blitar pada tahap 1  sebesar 131 l/s dan pada tahap 2 sebesar 151 l/s.
3) Analisis Sistem Pengembangan Tahap 1
Pengembangan  tahap  1  pada  tahun  2017-2021  dengan debit  131  l/s.  Analisis  tahap  1  dapat  dilihat  pada  Gambar 11.

## Gambar 11. Running Sistem Pengembangan Tahap 1.
Running  epanet  pengembangan  tahap  1  didapatkan  sistem masih  dapat  menampung  pertambahan  debit  sebesar  131  l/s. Hanya  saja  perlu  adanya  evaluasi  dan  perbaikan  dibeberapa pipa, seperti pada pipa nomor 12, 15, 19, 20, 42, 48, 49, 52, 57 dan  58  yang  memiliki  headloss  yang  sangat  tinggi  (garis berwarna  merah).  Headloss  yang  tinggi  akan  mengurangi tekanan pada junction, seperti yang terjadi pada junction blok 10, 15, 16, 17, 18, 19, 23 dan 24 memiliki tekanan kurang dari 10 m bahkan negatif (titik berwarna biru).
Headloss yang tinggi tersebut diperkirakan karena diameter yang  terpasang  lebih  kecil  dibandingkan  debit  yang  masuk. Penanganannya  memasang  pipa  paralel  pada  pipa  dengan headloss  yang  tinggi  untuk  meningkatkan  luas  penampang sehingga  dapat  menurunkan  headloss.  [14]Hasil  running epanet dengan perbaikan pipa paralel pada Gambar 12.
Gambar 12. Running Sistem Perbaikan dengan Pipa Paralel.
Setelah  memasang  10  buah  pipa  paralel  dengan  ukuran pipa 6’ dan 8’  menyebabkan  headloss pipa nomor 12, 15, 19, 20, 42, 48, 49, 52, 57 dan 58 sudah  menurun.  Contoh pada  pipa  nomor  19  yang  awalnya  memiliki  headloss 52,06  m  setelah  dipasang  pipa  paralel  headloss  turun menjadi  4,18  m.  Untuk  tekanan  junction  blok  10,  15,  16, 17,  18,  19,  23  dan  24  mulai  meningkat.  Contoh  blok  10 sebelumnya bertekanan 5,71 m naik menjadi 31,84 m. 4) Analisis Sistem Pengembangan Tahap 2
Pengembangan  tahap  2  pada  tahun  2022-2026  dengan debit  131  l/s.  Analisis  tahap  1  dapat  dilihat  pada  Gambar 13.
Gambar 13. Running Sistem Pengembangan Tahap 2.
Hasil running epanet dapat diketahui dari gambar kecepatan aliran  pada  pipa  telah  memenuhi  kriteria  pada  range  0,3  –  1 m/s  serta  headloss  pipa  tidak  melebihi  20  m.  Untuk  analisis junction  sendiri  tidak  ada  yang  bernilai  negatif  (tidak berwarna  biru)  sehingga  air  dapat  mengalir  pada  setiap  titik junction.  Dari  analisis  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa sistem  masih  dapat  menampung  peningkatan  debit  tahap  2 tanpa perlu adanya penanganan khusus.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1) Berdasarkan  survey  pelanggan  yang  dilakukan  terdapat endapan  Fe  yang  menyebabkan  air  pelanggan  keruh (kecoklatan) dan bau besi.
2) Terdapat  41  pipa  memiliki  kendala  kecepatan  aliran  air tidak  memenuhi  kriteria  (<  0,3  m/s)  akan  memberikan kesempatan suspended solid (Fe(OH) 3 ) untuk mengendap.
3) Untuk  mengatasi  endapan  suspended  solid  dapat menggunakan  beberapa  cara seperti  wash  out,  air  scoring, swabbing, dan memasang pipa parallel.
4) Pemasangan pipa paralel dapat menurunkan headloss pipa dan meningkatkan tekanan pada junction.
5) Peningkatan pelayanan 10 tahun kedepan membutuhkan debit sebesar 151,27 l/d. serta kapasitas sumber air dan jaringan masih dapat menampung peningkatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] D. P. D. J. C. Karya, Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, . Jakarta, 2010.
[2] P.  P.  D.  Consultan, Rencana  Pengamanan  Air  Minum  (RPAM) . Jakarta:  Satuan  Kerja  Direktorat  Pengembangan  Air  Minum Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum, 2012.
[3] BSN Kota Blitar, Kota Blitar dalam angka tahun 2016 . Blitar, 2016. [4]
P.  K.  Blitar, Rencana  Induk  Sistem  Penyediaan  Air  Minum (RISPAM) . 2016. [5] P. K. Blitar, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada PSPAM) Kota Blitar . 2016. [6]
W.  Handojo,  “Analisa  Kualitas  Pelayanan  Perusahaan  Daerah  Air Minum Kota Blitar,” Institut Teknologi Sepuluh Nopember., 2007.
[7] D.  P.  D.  J.  C.  Karya, Buku  Panduan  Pengembangan  Air  Minum . Jakarta, 2007. [8] D. Kimpraswil, Pedoman/Petunjuk Teknik dan Manual KIMPRASWIL . Badan Penelitian dan Pengembangan, 2002. [9] B.  S.  Nasional, SNI  19-6728.1-2002  Penyusunan  Neraca  Sumber Daya . Jakarta, 2002. [10] S. dan M. T. Noerbambang, Perancangan dan Pemeliharaan Sistem Plambing. Jakarta: Pradnya Paramita, 2000. [11] D.  P.  D.  J.  C.  Karya, Permen  PU  Tentang  Penyelenggaraan Pengembangan SPAM . Jakarta, 2007. [12] N.  Said, Metode  Praktis  Penghilangan  Zat  Besi  dan  Mangan didalam  Air  Minum, .  Jakarta:  Badan  Pengkajian  dan  Penerapan Teknologi, 2007.
[13] A.  Supangat, Statistika:  Dalam  Kajian  Deskriptif  Inferensi  dan
Nonparametrik . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
[14] A.  Safii,  “Evaluasi  Jaringan  Sistem  Penyediaan  Air  Bersih  di PDAM Kota Lubuk Pakam,” Universitas Sumatera Utara, 2012.