## JE-UNISLA
Electronic Control, Telecomunication, Computer Information and Power Systems
Volume 6 No 2 September 2021 ISSN : 25020986 | E-ISSN : 26860635
Pengujian Tahanan Isolasi Trafo Tegangan Di Gardu Induk Telukjambe Karawang
Samsul Bahri Siregar 1 , Reni Rahmadewi 2
1,2 Teknik Elektro Fakultas Teknik, Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kec. Telukjambe Tim., Kabupaten Karawang, Jawa Barat Telp. (0261)641177
E-mail: samsulsiregar01@gmail.com 1 , reni.rahmadewi@ft.unsika.ac.id 2

## ABSTRAK
Listrik  merupakan  kumpulan  dari  komponen-komponen  atau  alat-alat  listrik  seperti generator,  transformator,  saluran  transmisi,  saluran  distribusi,  dan  beban,  yang dihubung-hubungkan  dan  membentuk  suatu  sistem.  Pemeliharaan  merupakan  salah satu  hal  terpenting  yang  harus  diperhatikan  dalam  pengoperasian  sistem  kelistrikan. Trafo  Tegangan  merupakan  peralatan  yang  mentransformasi  tegangan  sistem  yang lebih tinggi ke suatu tegangan sistem yang lebih rendah untuk peralatan indikator, alat ukur, dan relai. Pada penelitian ini dilakukan secara kuantitatif, ini dilakukan dengan menguji dari box panel di trafo tegangan dan setiap kumparan memiliki batasan ukur, pencatatan hasil pengujian dilakukan pada saat 60 detik dan terdapat 2 tempat  yaitu busbar  1  dan  busbar  2  serta  6  kali  pengukuran  tahanan  isolasi  pada  trafo  tegangan. Pengujian  ini  tidak  pada  Fasa  R  dan  Fasa  T  dikarenakan  peralatan  tersebut  sedang dipindah  alih  ke  gardu  induk  lain.  Hasil  dari  pengujian  tahanan  isolasi  tegangan dalam kondisi normal dan baik diatas batas minimal tahanan isolasi dantrafo tegangan sepenuhnya layak beroperasi.
Kata kunci: listrik, trafo tegangan busbar

## ABSTRACT
Electricity  is  a  collection  of  components  or  electrical  devices  such  as  generators, transformers,  transmission  lines,  distribution  lines,  and  loads,  which  are  connected and  form  a  system.  Maintenance  is  one  of  the  most  important  things  that  must  be considered in the operation of the electrical system. Voltage transformer is a device that  transforms  a  higher  system  voltage  to  a  lower  system  voltage  for  indicator equipment, measuring instruments, and relays. In this research, quantitatively, this is done  by  testing  from  the  box  panel  on  the  voltage  transformer  and  each  coil has a measuring limit, recording the test results is carried out at 60 seconds and there are 2 places, namely busbar 1 and busbar 2 and 6 measurements of insulation resistance on  the  transformer.  voltage.  This  test  is  not  on  Phase  R  and  Phase  T  because  the equipment  is  being  transferred  to  another  substation.  The  results  of  the  voltage insulation resistance test under normal and good conditions are above the minimum limit of insulation resistance and the voltage transformer is fully operational. Keywords: Electricity, Voltage Transformer, Busbar
1. PENDAHULUAN
Listrik
merupakan kumpulan dari komponen-komponen  atau  alat-alat  listrik seperti  generator,  transformator,  saluran transmisi,  saluran  distribusi,  dan  beban,  yang dihubung-hubungkan  dan  membentuk  suatu sistem  [1].  Untuk  memenuhi  kebutuhan  energi listrik  maka  negara  membangun  pembangkit
listrik,  transmisi  tistrik,  gardu  induk  (GI),  dan saluran  distribusi  listrik    sebagai    media  untuk penyaluran daya listrik ke konsumen.
Dalam rangka mendukung program manajemen  asset  untuk  meningkatkan  kinerja efisiensi,  kualitas,  dan  keandalan  penyaluran daya  energi  listrik,  maka  perlu  dilakukan pemeliharaan  peralatan  listrik  yang  sudah
Recieved :  21-6-2021 Accepted : 15 -8-2021 Published : 20-9-2021
ditetapkan  dengan  keputusan  direksi  nomor 113.K/DIR/2010 dan
114.K/DIR/2010.
Penerapan  pemeliharaan  merupakan  hal  yang wajib  dilakukan  bagi  seluruh  pihak  yang terlibat  dalam  kegiatan  pemeliharaan  peralatan penyaluran di PLN, baik perencana, pelaksana, maupun eksekutor[2].
Pemeliharaan  merupakan  salah  satu  hal terpenting  yang  harus  diperhatikan  dalam pengoperasian  sistem  kelistrikan.  Dengan adanya kegiatan ini, peralatan-peralatan penyaluran  listrik  dapat  dianalisis  kondisi peralatan-peralatan  tersebut  sehingga  untuk menghindari terjadinya kerusakan pada peralatan  [3].  Peran  gardu  induk  (GI)  sangat vital  terhadap  keberlangsungan  pengoperasian sistem  kelistrikan  PLN,  salah  satu  peralatan yang ada di gardu induk yaitu trafo tegangan.
Trafo  tegangan  merupakan  peralatan  yang mentransformasi  tegangan  sistem  yang  lebih tinggi  ke  suatu  tegangan  sistem  yang  lebih rendah untuk peralatan indikator, alat ukur, dan proteksi  [4].  Oleh  karena  itu  trafo  tegangan harus  dalam  keadaan  baik  ketika  dioperasikan mengingat  fungsinya  yang  sangat  penting  . Salah  satu  cara  untuk  mengetahui  trafo  dalam keadaan  baik  atau  tidak  adalah  dengan dilakukan  pengujian  trafo  [5].  Pengujian dilakukan agar mengetahui kualitas isolasi yang ada  di  bagian-bagian  trafo  apakah  dalam keadaan  yang  baik  atau  mengalami  suatu masalah.  Pengujian  tahanan  isolasi  sangat penting karena untuk mencegah terjadinya arus bocor  pada  belitan  yang  dapat  menyebabkan gangguan  pada  transformator  sehingga  dapat membuat  tranformator  mengalami  kerusakan. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kualitas tahanan  isolasi  pada  transformator  tenaga menurun  antaralain:  suhu,jalur  bocor  pada permukaan  eksternal  seperti  kotoran  pada bushing atau isolator kotor, usia peralatan atau komponen, dan alat uji [6].

## 2. METODE PENELITIAN
2.1 Tahapan Penelitian
Metode  penelitian  berisi  tentang  metode yang dipakai dalam melakukan penelitian. Pada penelitian ini dilakukan secara kuantitatif. Data Kuantitatif  merupakan  data  yang  dinyatakan dalam  bentuk  angka  yang  bisa  didapatkan  dari hasil  pengukuran  atau  observasi.  Adapun metode  penelitian  yang  digunakan  terbagi dalam  beberapa  tahap  yang  diuraikan  dalam
diagram  alir  seperti  yang  ditunjukkan  pada Gambar 1 di bawah ini:

## Gambar 1. Diagram Alir Metode Penelitian
Pada tahapan ini dilakukan dengan  menguji dari  box  panel  di  trafo  tegangan  dan  setiap kumparan  memiliki  batasan  ukur,  pencatatan hasil  pengujian  dilakukan  pada  saat  60  detik dan terdapat 2 tempat yaitu busbar 1 dan busbar 2  serta  6  kali  pengukuran  tahanan  isolasi  pada trafo tegangan antara lain :
1) Kumparan Primer - Ground
2) Kumparan  Primer  -  kumparan  Sekunder
(1a)
3) Kumparan  Primer  -  kumparan  Sekunder (2a)
4) Kumparan Sekunder (1a) - Ground
5) Kumparan Sekunder (2a) - Ground
6) Kumparan  Sekunder  (1a)  -  Kumparan Sekunder (2a)

## Gambar 2. Pengujian Tahanan Isolasi
Pada  pengambilan  data  dilakukan  pada metode  Shutdown  Testing  yang  merupakan pekerjaan  pengujian  yang  dilakukan  pada  saat peralatan  dalam  keadaan  padam.  Pekerjaan  ini dilakukan pada saat pemeliharaan rutin maupun pada saat investigasi ketidaknormalan.
Minimum besarnya tahanan isolasi kumparan  trafo,  pada  suhu  operasi  dihitung sebagai berikut:
Tabel 1. Rekomendasi hasil tahanan isolasi
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Tujian Pengujian
Tujuan  pengujian  tahanan  isolasi  untuk mengetahui  besar  (nilai)  kebocoran  arus ( leakage  current )  yang  terjadi  antara  dua
belitan  atau  belitan  dengan  ground.  Pencatatan hasil pengukuran dilakukan pada saat 60 detik. Gambar  3  merupakan  simulasi  pengujian tahanan isolasi pada trafo tegangan.

## Gambar 3 Melakukan Pengujian Tahanan Isolasi

## 3.2 Hasil Pengujian
Berikut  dibawah  ini  adalah  hasil  pengujian tahanan  isolasi  pada  trafo  tegangan  sebagai berikut :
Tabel  2.  Hasil  pengujian  tahanan  isolasi trafo tegangan di busbar 1
BUSBAR 1 Titik Ukur Tegangan Uji Fasa S Tahun Lalu Tahun Sekarang Primer - Ground 5 kV 1 TΩ 129.000 MΩ Primer – Sekunder (1a) 1 KV 1 TΩ 22.000 MΩ Primer – Sekunder (2a) 1 TΩ 23.800 MΩ Sekunder 1a - Ground 500 V 1.000 MΩ 1.000 MΩ Sekunder 2a - Ground 1.000 MΩ 600 MΩ Sekunder 1a - 2a 1.000 MΩ 1.000 MΩ
Tabel  3.  Hasil  pengujian  tahanan  isolasi trafo tegangan di busbar 2 BUSBAR 2 Titik Ukur Tegang an Uji Fasa S Tah un Lalu Tahun Sekarang Primer - Ground 5 kV 1 TΩ 10.000 MΩ Primer – Sekunder (1a) 1 KV 1 TΩ 36.800 MΩ Primer – Sekunder (2a) 1 TΩ 49.200 MΩ Sekunder 1a - Ground 500 V 1.00 0 MΩ 1.000 MΩ Sekunder 2a - Ground 1.00 0 MΩ 1.000 MΩ Sekunder 1a - 2a 1.00 0 MΩ 1.000 MΩ

## 3.3 PEMBAHASAN
Sebelum melakukan pengambilan data pada trafo  tegangan,  alat  tersebut  sudah  dibersihkan sisi isolator dikarenakan dapat mengurangi hasil ukur  dengan  maksimal.  Berdasarkan  dari  data yang diperoleh, pengujian tahanan isolasi dapat dianalisa  bahwa  trafo  tegangan  dalam  kondisi normal  dan  baik  diatas  batas  minimal  tahanan isolasi sesuai eskadir PT. PLN (Persero) nomor 05020-2.K/DIR/2014  walaupun  hasil  tahanan isolasinya  menurun  dari  pengujian  tahun  lalu. Pengujian  ini  tidak  pada  Fasa  R  dan  Fasa  T dikarenakan peralatan tersebut sedang dipindah alih  ke  gardu  induk  lain.  Berdasarkan  hasil analisa  pengujian  tahanan  isolasi  maka  trafo tegangan sepenuhnya layak beroperasi dan siap untuk  metering  dan  proteksi  dari  sistem  gardu induk.

## 4. PENUTUP

## 4.1. Kesimpulan
Dengan adanya pemeliharaan dan perawatan yang baik terhadap trafo tegangan,  maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1) Untuk  keperluan  metering  tegangan  dari gardu induk didapat dari hasil transformasi tegangan trafo tegangan.
2) Bedasarkan  hasil  pengukuran  didapatkan hasil  tahanan  isolasi  diatas  standar  dan trafo  tegangan  tersebut  dalam  kondisi normal  dan  baik  walaupun  terdapat penurunan.
3) Berdasarkan  hasil  analisa  pengujian tahanan  isolasi  maka  trafo  tegangan sepenuhnya  layak  beroperasi  dan  siap untuk  metering  dan  proteksi  dari  sistem gardu induk.

## PUSTAKA
[1] Syahputra,  Ramadoni.  “Tramsmisi  dan Distribusi  Tenaga  Listrik.  “LP3M  UMY, Yogyakarta (2016): 249-256.
[2] Himpunan  Buku  Pedoman  Pemeliharaan Peralatan  Primer  Gardu  Induk,  SKDIR 0520-2.K/DIR/2014,  PT.  PLN  (Persero), Jakarta, 2014.
[3] Pemeliharaan Peralatan Gardu Induk, PLN Pusdiklat, Jakarta, 2011.
[4] Penggunaan Peralatan Kerja dan Alat Ukur Listrik, PLN Pusdiklat, Jakarta, 2011.
[5] Pemeliharaan  Trafo  Arus  (CT)  dan  Trafo Tegangan  (PT)  PLN  Pusdiklat,  Jakarta, 2009.
[6] Robbani, Muhamad Firdaus, Dedi
Nugroho, and Gunawan Gunawan.
"Penentuan  Kelayakan  Tahanan  Isolasi Pada  Transformator  60  MVA  Di  Gardu Induk 150
kV Tegal Dengan Menggunakan  Indeks  Polarisasi,  Tangen Delta, Dan Breakdown
Voltage." Elektrika 12.2 (2020): 60-66.
[7] Buku  Petunjuk  Operasi  dan  Pemeliharaan Peralatan  Penyaluran  Tenaga  Listrik,  SE No.032/PST/1984,  Perusahaan  Umum Listrik Negara, 1984.
[8] https://www.scribd.com/document/358692 826/pengujian-tahanan-isolasi diakses pada 19 Juni 2021 pukul 16.30 WIB.