Jurnal FORISTEK , Volume 14,No.1, Mei 2024, Hal. 1-11 p-ISSN 2087-8729, e-ISSN 2579-7174 Akreditasi ( SINTA 5 ), SK. No. 225/E/KPT/2024 DOI : 10.54757/fs.v14i1.371

## ANALISA SETTING PROTEKSI OVER CURRENT RELAY (OCR) PADA GENERATOR 30 MW UNIT PLTA POSO PT. POSO ENERGY
Angger Ramadani I 1 , Yuli Asmi Rahman 2 , Maryantho M 3 , Agustinus K 4 , Yulius S.P 5
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako 1,2,3,4,5 anggerr879@gmail.com

## ABSTRACT
To ensure that the performance of the protection system is still good or not in terms of protection, calculations and adjustments must be made to the safety relay settings, especially the over current relay. In the research, analysis of the over current relay protection settings on the 30 MW generator at the Poso 1 PT PLTA unit. Poso Energy obtained that the maximum load current data on the generator was 2042 A, while the calculation results obtained were 2041.7 A. For the relay (top) operating time in the specification data, the value was 1.4 s, while in the calculation results it was 1.3 s. And for the setting current (Is)  in the specification data the value is 4.7 A, whereas in the calculation results it is 4.28 A. Over current relay (OCR) or over current relay is an auxiliary relay from the differential relay, the over current relay is used to secure the generator of the overcurrent in the Poso 1 PLTA is PCS-985GE-EN-H2-110V-5A. In the specification data, the TMS value is 0.15 s, while in the calculation results  it  is  0.14  s.  This  means  that  data  in  the  field  is  slower  to  protect  components  from  interference  by  0.01  s.  However, overall the overcurrent relay settings on the generator at the Poso 1 PLTA are still in good condition.
Keywords : Protection Systems, Overcurrent Relays, Relay Settings, Generators.

## INTISARI
Dalam memastikan kinerja dari sistem proteksi apakah masi baik atau tidak dalam memproteksi harus dilakukan perhitungan dan pengaturan terhadap setting-an rele pengaman, lebih khususnya pada rele arus lebih (over current relay). Pada penelitian Analisa setting proteksi over current relay pada Generator 30 MW unit PLTA Poso 1 PT. Poso Energy didapatkan data arus beban  maksimum  pada  generator  adalah  2042  A  sedangkan  pada  hasil  perhitungan  yang  didapat  2041,7  A.  Untuk  waktu operasi rele (top) pada data spsifikasi nilainya sebesar 1,4 detik, sedangkan pada hasil perhitungan 1,3 detik. Dan untuk arus setting (Is) pada data spesifikasi nilainya 4,7 A, sedangkan pada hasil perhitungan 4,28 A. Over current relay (OCR) atau rele arus lebih yaitu rele bantu dari rele differensial, Rele arus lebih yang digunakan untuk mengamankan generator dari arus lebih di PLTA Poso 1 adalah PCS-985GE-EN-H2-110V-5A. Pada data spesifikasi nilai TMS-nya adalah 0,15 detik sedangkan pada hasil  perhitungan  0,14  detik.  Hal  ini  berarti  data  yang  ada  di  lapangan  lebih  lambat  untuk  memproteksi  komponen  dari gangguan  sebesar  0,01  detik. Tetapi  secara  keseluruhan setting rele  arus  lebih  pada  generator  di  PLTA  Poso  1  masih dalam keadaan baik.
Kata kunci: Sistem Proteksi, Rele Arus Lebih, Setting Rele, Generator.

## I. PENDAHULUAN
Pembangkit  listrik  mempunyai  beberapa kriteria  berdasarkan  sumbernya,  untuk  ketiga sumber  yang  sangat  umum  pada  masyarakat sehingga  dianggap  konvensional  yaitu  tenaga uap,  tenaga  air  serta  tenaga  nuklir.  Tenaga  air merupakan salah satu sumber daya utama setelah tenaga  uap.  di  seluruh  dunia  hampir  30% kebutuhan tenaga dipasok oleh pusat-pusat tenaga air.  Di  Indonesia  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Air
menjadi pertimbangan pertama untuk pembangunannya  sebab  negara  kita  kaya  akan sumber  air  yang  melimpah  serta  tersebar  di semua wilayah.
PLTA  Poso  1  yang  bertempat  di  Desa Sulewana,  Kec.  Pamona  Utara,  Kabupaten  Poso Provinsi  Sulawesi  Tengah  dan  merupakan  area kerja  PT.  Poso  Energi  yang  mempunyai  4  unit generator  bertegangan  30  MVA  dengan  daya
Jurnal FORISTEK , Volume 14,No.1, Mei 2024, Hal. 1-11 p-ISSN 2087-8729, e-ISSN 2579-7174 Akreditasi ( SINTA 5 ), SK. No. 225/E/KPT/2024 DOI : 10.54757/fs.v14i1.371
yang  dihasilkan  untuk  masing-masing  unit mempunyai daya output sebesar 30 MW.
meningkatkan  keandalan  dari  pembangkit listrik  atau  lebih  khusus  PLTA  itu  sendiri  maka diperlukan  peralatan-peralatan  proteksi  untuk mengamankan  dari  berbagai  gangguan  internal contohnya  seperti  gangguan  karena  beban  lebih atau  eksternal  contohnya  seperti  gangguan hubung singkat  maupun pohon tumbang dan lain sebagainya.
Untuk  memastikan  kinerja  dari  sistem proteksi  tersebut  apakah  masi  baik  atau  tidak dalam  memproteksi  harus  dilakukan  perhitungan dan pengaturan terhadap setting-an rele pengaman,  lebih  khususnya  pada  rele  arus  lebih (over  current  relay) karena  fungsi  dari  rele  arus lebih  itu  sendiri  untuk  mengidentifikasi  kondisi arus  jika  terjadi  gangguan  hubung  singkat  dan menyampaikan  perintah  keperalatan  pemutus agar  memisahkan  rangkaian  yang  terganggu  dari sistem  untuk  mencegah  kerusakan  rangkaian ataupun  peralatan  yang  berdekatan  dengan gangguan itu sendiri untuk mencegah terputusnya suplai  daya  listrik  untuk  rangkaian  yang  tidak mengalami gangguan.
Dari  beberapa  uraian  diatas  di  angkat  judul penelitian  “Analisa  setting  proteksi over  current relay pada  Generator  30  MW  unit  PLTA  Poso  1 PT. Poso Energy” untuk melihat kondisi rele arus lebih (over current relay) berfungsi sebagaimana mestinya guna menjaga produktifitas energi yang dihasilkan oleh pembangkit itu sendiri.

## II. LANDASAN TEORI

## A. Prinsip KerjaPLTA
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Air  (PLTA) bekerja  dengan  cara  merubah  energi  potensial dari  bendungan  (dam)  atau  air  terjun  menjadi energi  mekanik    dengan  bantuan  turbin  air    dan dari  energi  mekanik  menjadi  energi  listrik dengan bantuan generator
.

## B. Gangguan Sistem Tenaga Listrik
Terjadinya  gangguan  pada  sistem  tenaga listrik  disebabkan  oleh  arus  yang  mengalir mempunyai  niIai  yang  Iebih  besar  melebihi kapasitas  nilai  arus  maksimum  yang  diijinkan menuju  ke  titik  gangguan  yang  kemudian  akan menyebabkan  kerusakan  peralatan  karena  panas berlebih.
Terdapat  beberapa  jenis  gangguan  sistem tenaga  listrik  yaitu  gangguan  elektris,  gangguan mekanis,  gangguan  sistem  dan  gangguan  akibat operasi sistem.

## C. Rele Pengaman
Rele adalah peralatan proteksi sistem tenaga Iistrik  yang  fungsinya  untuk  memberikan  sinyal kepada  PMT  atau  CB  supaya  memutus  atau menyalurkan  daya  Iistrik  saat  terjadi  gangguan. Rele  tersebut  akan  memberikan  sinyal  terhadap PMT  agar  memutus  bagian  tertentu.  Oleh  sebab itu  tidak  menimbulkan  pengaruh  terhadap  kerja sistem  tenaga  Iistrik  secara  keseluruhan.  ReIe pengaman ini terdiri dari sebuah eIemen operasi dan seperangkat kontak. Elemen ini berguna agar memperoleh  inputan  dari  transformator  CT maupun PT. [3]

## D. Rele Arus Lebih (Over Current Relay)
ReIe  arus  Iebih  merupakan  reIe  yang bekerja  apabila  arus  yang  mengaIir  meIebihi niIai yang dibolehkan. ReIe ini digunakan sebab gangguan yang paIing sering terjadi pada sistem adalah  hubung  singkat  dan  beban  Iebih  yang kemudian  akan  menimbulkan  arus  yang  sangat besar.  Proses  menentukan  setting  untuk  rele supaya mampu bekerja ketika sistem mengalami gangguan  dinamakan  koordinasi  waktu.  Untuk setiap  zona  proteksi  pasti  memasang  rele tersebut.
Jurnal FORISTEK , Volume 14,No.1, Mei 2024, Hal. 1-11 p-ISSN 2087-8729, e-ISSN 2579-7174 Akreditasi ( SINTA 5 ), SK. No. 225/E/KPT/2024 DOI : 10.54757/fs.v14i1.371
E. Persamaan yang Digunakan Untuk

## Penyetingan Rele Arus Lebih
1. Persaman Arus Hubung Singkat
Sebelum  mencari  perhitungan  waktu operasi  rele  arus  langkah  paling  awal  yang harus dilakukan adalah menghitung besarnya arus  hubung  singkat    terlebih  dahulu.  Untuk menentukan  atau  menghitung  besarnya  arus hubung  singkat  pada  suatu  sistem  maka diperlukan  data  dari  generator  beserta impedansinya. Berikut persaman arus hubung singkat satu fasa ke tanah:
𝑉𝑛  = 𝑣 √3 …………………………….(2.1)
𝐼ℎ𝑠 = 3 𝑋 𝑉𝑛 X1+X2+X0 ……………………...(2.2) Dimana:  Ihs = Arus hubung singkat V = Tegangan Generator
Vn = Tegangan Nominal X1;X2  = Sequence Reactance X0 = Zero Sequence Reactance

## 2. Persamaan Arus Nominal (In)
Arus nominal atau full load ampere (FLA) akan dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:
𝐼𝑛 = 𝑃 √3 x V …………………………..(2.3)
Dimana:  In = Arus nominal
P = Daya generator
V = Tegangan generator
3. Persamaan Arus Setting (Is)
Untuk arus setting terdapat dua perhitungan yaitu untuk sisi primer dan untuk
sisi  sekunder.  Berikut  persamaan  untuk  arus setting sisi primernya:
Is primer = 1,05 x In ………………………..(2.4)
Nilai  arus  setting  sisi  primer  tersebut selanjutnya  untuk  menentukan  nilai  arus setting sisi sekunder yang juga menggunakan rasio  CT  arus  yang  terpasang.  Berikut persamaan arus setting pada sisi sekunder:
Is sekunder = 𝐼𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑥 𝐶𝑇 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝐶𝑇 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 …..(2.5)
Dimana:  Is primer =Arus setting primer
Is sekunder  =Arus setting sekunder CT primer = Trafo arus primer CT primer = Trafo arus primer In = Arus nominal 4. Persamaan Time Multiplier Setting (TMS)
Arus  setting  sisi  sekunder  yang  telah dihitung  sebelumnya  akan  digunakan  untuk menghitung time  multiplier  setting (TMS) atau Setting waktu tunda dengan menggunakan rumus dibawah ini. Dimana K adalah  konstanta  sesuai  standar  koefisien inverse-time .
𝑇𝑀𝑆 = ( ( 𝐼ℎ𝑠 𝐼𝑠 ) − 1) 𝑥 𝑡 𝑜𝑝 K ………………(2.6)
Dimana:  TMS  = Setting waktu tunda
Ihs = Arus hubung singkat
Is = Arus setting
𝑡 𝑜𝑝 = Waktu operasi relay
K = konstanta
5. Persamaan Waktu Operasi Relay Arus Lebih Waktu Tertentu (𝑡 𝑜𝑝 )
Jurnal FORISTEK , Volume 14,No.1, Mei 2024, Hal. 1-11 p-ISSN 2087-8729, e-ISSN 2579-7174 Akreditasi ( SINTA 5 ), SK. No. 225/E/KPT/2024 DOI : 10.54757/fs.v14i1.371
Dari hasil perhitungan TMS maka dapat di hitung  waktu  operasi  rele (𝑡 𝑜𝑝 ) dengan menggunakan persamaan dibawah ini:
𝑡 0𝑝 = 𝐾 𝑥 𝑇𝑀𝑆 ( ( 𝐼ℎ𝑠 𝐼𝑠 ) − 1) …………………………(2.7)
Dimana: 𝑡 𝑜𝑝 = Waktu Operasi Relay
TMS = Setting waktu tunda Ihs = Arus hubung singat Is = Arus setting
K = Konstanta

## III. METODE PENELITIAN

## A. Cara Penelitian
Adapun  bentuk  rancangan  dari  penelitian ini adalah sebagai berikut:
Pada peneIitian ini analisis data diIakukan dengan  teknik  analisis  data  deskriptif dengan  menggunakan  metode  penelitian yaitu metode kuantitatif.
Metode kuantitatif adalah metode yang menggunakan  data  penelitian  hasil  dari pengamatan  secara  langsung,  dimana data-data  ini  dihasilkan  dalam  bentuk angka. Sehingga untuk menentukan setting  rele  arus  lebih  pada  generator maka  dibutuhkan  indikator  data  seperti impedansi,  arus  hubung  singkat,  dan frekuensi gangguan.
Dari hasil
perhitungan  didapat  nilainya  sesuai  atau tidak dengan hasil pengujian di  lapangan, apabila  belum  sesuai  maka  dilakukan perhitungan ulang dengan parameter yang berbeda.

## B. Data Generator PLTA Poso 1
PLTA  Poso  1  mempunyai  empat unit  generator  sinkron  3  fasa  dengan kapasitas  daya  masing-masing  unitnya  30 MW dengan total daya yang dibangkitkan oleh  PLTA  Poso  1  sebesar  120    MW. Berikut  ini  pada  (tabel  3.1)  adalah spesifiksi  generator  unit  1  yang  ada  di
PLTA Poso 1: Tabel 3.1 Spesifikasi Generator Merek DONGFANG ELECTRIC MACHINERY Tipe SF 33.065 - 32/6400 Kecepatan 187,5 RPM Daya 38,9  MVA
Arus 2042 A
Tegangan 11.000 Volt
Frekuensi 50 Hz Koneksi Star
Kelas I solasi F Faktor D aya 0,85
Phasa
3 X1 ; X2 0,2105 k Ω X0 0,0537 k Ω
Jurnal FORISTEK , Volume 14,No.1, Mei 2024, Hal. 1-11 p-ISSN 2087-8729, e-ISSN 2579-7174 Akreditasi ( SINTA 5 ), SK. No. 225/E/KPT/2024 DOI : 10.54757/fs.v14i1.371

## C. Data  Over  Current  Relay  Pada  Generator Unit 1
PLTA  Poso  1  mempunyai  beberapa  rele proteksi sebagai pengaman, salah satunya over current  relay .  Berikut  ini  pada  (tabel  3.2) adalah spesifikasi over current relay yang ada di PLTA Poso 1:
Tabel 3.2 Spesifikasi Over Current Relay

## D. Data Diffrensial Relay Pada Generator Unit 1
PLTA  Poso  1  mempunyai  beberapa  rele proteksi  sebagai  pengaman,  salah  satunya relay Differensial. Berikut ini pada (tabel 3.3) adalah  spesifikasi relay Differensial  yang  ada di PLTA Poso 1:
Tabel 3.3 Spesifikasi Relay Differensial

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Setelah  menjelaskan  hal-hal  yang  melatar belakangi  penelitian,  teori-teori  penunjang,  serta metode penelitian yang digunakan pada penelitianyang  berjudul  Analisa Setting Proteksi Over  Current  Relay (OCR)  Pada  Generator  30 MW  Unit  PLTA  Poso  PT.Poso Energy ,  maka diperoleh  hasil  dalam  bentuk  perhitungan,  dan data  hasil  pengukuran  pada  alat  ukur.  Berikut adalah data hasil yang diperoleh.
A. Perhitungan Arus Hubung Singkat
Sebelum  mencari  perhitungan  waktu  operasi rele  langkah  paling  awal  yang  harus  dilakukan adalah  menghitung  arus  hubung  singkat  terlebih dahulu.  Untuk  menentukan  atau  menghitung besarnya  arus  hubung  singkat  pada  suatu  sistem maka  diperlukan  data    tegangan  dari  generator beserta  impedansinya  dapat  diketahui  dari  (tabel 3.1).  Berikut  perhitungan  arus  hubung  singkat satu  fasa  ke  tanah  (I  hs)  menggunakan  persaman (2.1) dan (2.2):
Vn = v √3 = 11 KV √3 = 6,35 KV
I hs = 3 X Vn
X1 + X2 + X0
I hs = 3 X 6,35 KV 0,2105 + 0,2105 + 0,0537 I hs = 19,05 KV 0,4747

## I hs = 40,13 KA
Jadi  niIai  arus hubung singkat  satu  fasa ke tanah adaIah 40,13 A.
B. Perhitungan Arus Nominal (In)
Rele Over Current ReIay Jenis lnvers Time Karakteristik Extremely lnvers Pabrik NR Tipe PCS - 985GE - EN - H2 - 110V - 5A Arus Setting 4,7 A TMS 0.15 s top 1,40 s Rasio CT 25 00/5 Rele Diff e ren s ial ReIay
Karakteristik Waktu Instan Pabrik NR Tipe PCS - 985GE - EN - H2 - 110V - 5A
Arus Instan 8 ,7 A
Jurnal FORISTEK , Volume 14,No.1, Mei 2024, Hal. 1-11 p-ISSN 2087-8729, e-ISSN 2579-7174 Akreditasi ( SINTA 5 ), SK. No. 225/E/KPT/2024 DOI : 10.54757/fs.v14i1.371
Untuk  menghitung  Arus  nominal  (In)  maka diperlukan  data  daya  dan  tegangan  generator dapat  diketahui  dari  (tabel  3.1).  Arus  nominal atau full  load  ampere (FLA)  akan  dihitung dengan  menggunakan persaman (2.3):

## In = S
√3 x V In = 38,9 MVA √3 x 11 KV
In = 38,9 MVA 19,052 KV

## In = 2041,7 A
Jadi  hasil  perhitungan  didapat  arus  nominal sebesar  2041,7  A  yang  akan  digunakan  untuk menghitung arus setting .
C. Perhitungan Arus Setting (Is)
Untuk menghitung arus setting (Is) diperlukan  arus  nominal  yang  sudah  di  hitung sebelumnya. Arus setting terdapat dua perhitungan  yaitu  untuk  sisi  primer  ( I sprimer )  dan untuk sisi sekunder ( I ssekunder ). Berikut perhitungan  untuk  arus setting sisi  primernya dengan menggunakan persamaan (2.4):
Is primer = 1,05 x In
Is primer = 1,05 x 2041,7 A
Is primer = 2143,7 A
Nilai arus setting sisi  primer tersebut  selanjutnya untuk menentukan nilai arus setting sisi sekunder yang  juga  menggunakan  rasio  CT  arus  yang terpasang dapat diketahui pada (tabel 3.2). Berikut  perhitungan  besarnya  arus setting pada sisi  sekunder  dengan  menggunakan  persamaan (2.5):
Is sekunder = Is primer x CT sekunder CT primer Is sekunder = 2143,7 x 5 2500

## Is sekunder = 4,28 A
Jadi  untuk  nilai  arus setting pada  sisi  primer adalah  2143,7  A,  tetapi  untuk  nilai  arus setting pada sisi sekunder adalah 4,28 A.
D. Perhitungan Time Multiplier Setting (TMS)
Untung  menghitung  TMS  diperlukan  data (I  hs)  yang  sudah  dihitung  sebelumnya,  (Is),  ( 𝑡 𝑜𝑝 ) yang  dapat  di  ketahui  pada  (tabel  3.2)  dan konstanta (K) sesuai standar koefisien inverse-time untuk karakteristik Extremely  invers dapat diketahui  pada (tabel  2.1).  Dapat  dihitung  dengan persamaan (2.6):
TMS = ( ( Ihs Is )  −  1)  x t op K TMS = (( 40,13 4,7 ) − 1)  x 1,4
80,0
TMS = ( 8,53  −  1) x 1,4
80,0 TMS = 7,53  x 1,4 80 TMS = 10,542
80

## TMS =  0,13 s
Jadi  dari  hasil  perhitungan  didapatkan  nilai time multiplier setting (TMS) sebesar 0,13 s.
E. Perhitungan  Waktu  Operasi  Relay  Arus Lebih Waktu Tertentu (𝑡 𝑜𝑝 )
Untuk  menghitung (𝒕 𝒐𝒑 ) di  perlukan  data  (I hs) yang sudah dihitung sebelumnya, (TMS), (Is) yang  dapat  diketahui  pada  (tabel  3.2)  dan konstanta  (K)  sesuai  standar  koefisien inverse-
Jurnal FORISTEK , Volume 14,No.1, Mei 2024, Hal. 1-11 p-ISSN 2087-8729, e-ISSN 2579-7174 Akreditasi ( SINTA 5 ), SK. No. 225/E/KPT/2024 DOI : 10.54757/fs.v14i1.371
time untuk  karakteristik Extremely  invers dapat diketahui  pada (tabel  2.1).  Waktu  operasi  rele (t op )  dapat  dihitung  dengan  menggunakan persaman (2.7):
t 0p = K x TMS ( ( Ihs Is )  −  1) t 0p = 80 x 0,15 ( ( 40,13 4,7 )   −  1)
t 0p = 12 8,53  −  1
t 0p = 12 7,53 t 0p =  1,5 s
Jadi  dari  hasil  perhitungan  didapatkan  nilai  (t op ) sebesar 1,5 s

## F. Perhitungan  Waktu  Operasi  Relay  Arus

## Lebih Waktu Inverse
Tabel 4.1. Data Percobaan Rele Arus Lebih Unit 1 PLTA Poso 1
Untuk menghitung time delay ( Td) diperlukan  data  (Is)  dapat  diketahui  pada (tabel  3.1),  (TMS)  dapat  diketahui  pada (tabel  3.2)  Dan  K, a, dan  C  sesuai  dengan stantar koefisien invers-time untuk karakteristik Extremely Inverse dapat diketahui pada (tabel 2.1). Adapun persamaan yang
digunakan untuk
mendapatkan  Waktu  Operasi Relay Arus Lebih Waktu Inverse menggunakan persamaan (2.8): 1. Arus Masukan I= 8A
𝑇𝑑 = ( 𝐾 ( 𝐼 𝐼 𝑠𝑒𝑡 )𝑎  −  1 +  𝐶)  𝑥 𝑇𝑀𝑆 ⬚
𝑇𝑑 = ( 80 ( 8 4,7)2  −  1 +  0)  𝑥 0.15 ⬚ 𝑇𝑑 = ( 80 2,4 +  0)  𝑥 0,15 ⬚
𝑇𝑑 =  33,3 𝑥 0,15

## 𝑇𝑑 =  4,995 𝑠 =  4995 𝑚𝑠
Jadi  dari  hasil  perhitungan  didapatkan  nilai Td sebesar 4995 ms.
2. Arus Masukan I= 10A 𝑇𝑑 = ( 𝐾 ( 𝐼 𝐼 𝑠𝑒𝑡 )𝑎  −  1 +  𝐶)  𝑥 𝑇𝑀𝑆 ⬚
𝑇𝑑 = ( 80 ( 10 4,7)2  −  1 +  0)  𝑥 0.15 ⬚ 𝑇𝑑 = ( 80 3,2 +  0)  𝑥 0,15 ⬚ 𝑇𝑑 =  25 𝑥 0,15 𝑇𝑑 =  3,75 𝑠 =  3750 𝑚𝑠 Setting Arus Masukan Indikasi Relay Gen.50/51P3.I_Set = 4,7 A I A I B = I c = 8 A 4162 ms
t = Invers time
I A = I B = I C = = 10 A 2364 ms I A
Jurnal FORISTEK , Volume 14,No.1, Mei 2024, Hal. 1-11 p-ISSN 2087-8729, e-ISSN 2579-7174 Akreditasi ( SINTA 5 ), SK. No. 225/E/KPT/2024 DOI : 10.54757/fs.v14i1.371
Jadi  dari  hasil  perhitungan  didapatkan  nilai Td sebesar 3750 ms
Tabel 4.2 Hasil Perhitungan dan Data Percobaan
Dari  (tabel  4.2)  dapat  diketahui  lebih  besar  arus masukan  maka  lebih  cepat  rele  arus  lebih  untuk bekerja  mengamankan  rangkaian.  Kemudian  dari data  perhitungan  yang  lebih  mendekati  dengan data percobaan diatas yaitu arus masukan I=8A.

## G. Perbandingan Hasil Perhitungan dengan Data
Spesifikasi
Dari  hasiI  perhitungan  yang  teIah  diIakukan maka dapat dibandingkan dengan data spesifikasi di  lapangan  yang  disajikan  daIam  tabeI  dibawah ini.
Tabel 4.3 Perbandingan Hasil Perhitungan dengan Data Spesifikasi
Dari  tabel  perbandingan  hasil  perhitungan  dengan data  pengujian  di  atas  maka  dapat  dihitung presentase hasil perbandingannya sebagai berikut: a. Arus Nominal (In)
% 𝐼𝑛 = ( 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑃𝑒𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 −  𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑆𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑆𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 )  𝑥 100% ⬚
% 𝐼𝑛  = ( 2041,7 𝐴  −  2042 𝐴 2042 𝐴 )  𝑥 100% ⬚
% 𝐼𝑛  =  0,014%
Jadi  presentase  perbandingan  arus  nominalnya yaitu 0,014%.
b. Arus Setting (Is)
% 𝐼𝑠  = ( 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑃𝑒𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛  −  𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑆𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖
𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑆𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 )  𝑥 100% ⬚ % 𝐼𝑠  = ( 4,28 𝐴  −  4,7 𝐴
4,7 𝐴 )  𝑥 100% ⬚

## % 𝐼𝑠  =  8,9%
Jadi  presentase  perbandingan  arus setting -nya yaitu 8,9%
c. Time Multiplier Setting (TMS)
% 𝑇𝑀𝑆  = ( 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑃𝑒𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛  −  𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑆𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖
𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑆𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 )  𝑥 100% ⬚ % 𝑇𝑀𝑆  = ( 0,13 𝑠  −  0,15 𝑠 0,15 𝑠 )  𝑥 100% ⬚
% 𝑇𝑀𝑆  =  13,3%
Jadi  presentase  perbandingan  TMS-nya  yaitu
13,3%.
d. Waktu Operasi Relay (t op )
% 𝑡 𝑜𝑝 = ( 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑃𝑒𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛  −  𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑆𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑆𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 )  𝑥 100% ⬚ % 𝑡 𝑜𝑝 = ( 1,5 𝑠  −  1,4 𝑠 1,4 𝑠 )  𝑥 100% ⬚ Arus Masukan Hasil Perhitungan Data Percobaan I = 8A 4995ms 4162ms I = 10A 3750ms 2364ms
No Perbandingan Hasil Perhitungan Data Spesifikasi
1 Arus Nominal (I n ) 2041,7 A 2042 A 2 Arus Setting (I s ) 4,28 A 4,7 A 3 Time Multiplier Setting (TMS) 0,1 3 s 0,15 s 4 Waktu Operasi Relay (t op ) 1, 5 s 1,4 s
Jurnal FORISTEK , Volume 14,No.1, Mei 2024, Hal. 1-11 p-ISSN 2087-8729, e-ISSN 2579-7174 Akreditasi ( SINTA 5 ), SK. No. 225/E/KPT/2024 DOI : 10.54757/fs.v14i1.371
% 𝑡 𝑜𝑝 =  7,1%
Jadi  presentase  perbandingan  t op -nya  yaitu
7,1%.

## H. Analisis Setting Relay
Dalam  suatu  sistem  tenaga  Iistrik  pasti  akan terjadi  gangguan  listrik  (hubung  singkat)  yang dapat  terjadi  antar  fasa  maupun  antara  fasa dengan  tanah.  Gangguan  bisa  disebabkan  oleh banyak hal  seperti  petir,  pohon tumbang ataupun isolasi  yang  tembus  pada  peralatan  (generator, transformator,  dsb).  Di  PLTA  Poso  1  sendiri paling  sering  terjadi  gangguan  hubung  singkat yang disebabkan oleh pohon tumbang dan hewan liar karena wilayahnya yang berada di pegunungan  dikelilingi  hutan.  Pohon  tumbang  di kabel  transmisi  akan  menyebabkan  hubung singkat  antar  fasa.  Untuk mengurangi  akibat dari gangguan  tersebut  maka  diperlukan  adanya pengaman  peralatan  atau  disebut  rele.  Pengaman yang  dibahas  pada  skripsi  ini  adalah  rele  arus lebih  yang  terdapat  generator  unit  1  30  MW PLTA Poso 1 PT. Poso Energy .
Pemakaian  rele  arus  lebih  pada  generator digunakan untuk:
1. Untuk melindungi generator bila terjadi arus lebih yang disebabkan oleh hubung singkat di bagian luar generator.
2. Untuk melindungi karena beban lebih yang mengakibatkan arus yang mengalir ke stator menjadi besar dan membahayakan kerja generator tersebut.
3. Untuk melindungi dari hubung singkat yang datangnya dari luar generator dirancang dengan beberapa jenis kelambatan waktu/ time delay .
ReIe arus Iebih atau over current reIay (OCR) merupakan reIe bantu  ( co-  relay ) dari rele utama atau  differensial.  Rele  ini  akan  mengamankan generator  dari  arus  lebih  pada  CT outgoing generator.  Arus  yang  berlebih  pada  CT disebabkan oleh beban lebih yang tidak seimbang yang  kemudian  akan  menyebabkan overheating (panas  berlebih)  pada  peralatan.  Selanjutnya overheating ini  akan  mengakibatkan overphase (ketidakseimbangan  fasa)  yang  apabila  dibiarkan akan menyebabkan short circuit (hubung singkat).  Rele  arus  lebih  atau  OCR  yang digunakan  di  PLTA  Poso  1  bertipe  PCS-985GE- EN-H2-110V-5A (rele waktu berbanding terbalik atau invers  time )  artinya  arus  makin  besar  maka reIe  akan  bekerja  makin  cepat.  Mengenai koordinasi  antara  rele  OCR  dan  Differensial  jika relay  OCR  gagal  dalam  memproteksi  rangkaian ada  relay  Differensial  yang  bekerja  langsung mengamankan rangkaian  yang ada sesuai dengan setting rele  nya.  Karna,  rele  Differensial  sifatnya Instan tanpa ada time delay .
Diketahui pada PLTA Poso 1 generator unit 1 mempunyai  daya  38,9  MVA  dengan  arus  beban maksimum 2042 A dan tegangan 11 kV terpasang rasio  CT  2500/5  A.  Rele  arus  lebihnya  memiliki karakteristik Extremely Invers dengan arus setting 4,7  A.  Dari  hasiI  perhitungan  yang  teIah diIakukan  didapatkan  niIai  arus  nominalnya 2041,7  A,  arus setting 4,28  A,  untuk  nilai  TMS- nya  0,14  detik  dan  t op sebesar  1,3  detik. Kemudian  dari  hasil  perhitungan  tersebut dibandingkan  dengan  data  spesifikasi  yang  ada. Dari  hasil  perbandingan  didapatkan  presentase perbandingan  nilainya  yaitu  untuk  arus  nominal sebesar 0,014%, arus setting sebesar 8,9%, waktu tunda (TMS) 13,3%, dan waktu operasi relay (t op ) sebesar  7,1%.  Berdasarkan  hasil  perbandingan tersebut  maka  dapat  dikatakan  kondisinya  masih sesuai  antara  data  Spesifikasi  dengan  hasil perhitungan  yaitu  nilainya  mendekati.  Sehingga secara  keseluruhan setting rele  arus  lebih  pada PLTA Poso 1 dalam keadaan baik.
Jurnal FORISTEK , Volume 14,No.1, Mei 2024, Hal. 1-11 p-ISSN 2087-8729, e-ISSN 2579-7174 Akreditasi ( SINTA 5 ), SK. No. 225/E/KPT/2024 DOI : 10.54757/fs.v14i1.371
Meskipun  pada  saat  ini  rele  arus  lebih  yang ada  di  PLTA  Poso  1  masih  dalam  keadaan  baik, tetapi  karena  pada  bulan  agustus  2022  terjadi bencana  longsor  di  dekat power  house PLTA Poso  1  yang  mengenai  tranformator  unit  1  dan mengakibatkan  rusaknya  tranformator  tersebut. Oleh  sebab  itu  maka  perlu  dilakukan  kalibrasi ulang  setting  rele  arus  lebih  atau  bisa  dilakukan penggantian  rele  proteksi  untuk  meningkatkan kehandalan peralatan sehingga akan meningkatkan produktivitas energi yang dihasilkan  oleh  PLTA  Poso  1  PT.  Poso Energy . Dan  di  PLTA  Poso  juga  dilakukan  inspeksi tahunan  yang  bertujuan  untuk  mengecek  semua peralatan  elektrik yang digunakan di  PLTA Poso 1  apakah  masih  layak  untuk  digunakan  atau sudah tidak layak digunakan.

## V. KESIMPULAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  peneIitian  yang  teIah  diIakukan dengan  juduI  Analisa Setting Proteksi Over Current  Relay (OCR)  pada  Generator  30  MW  di Unit  PLTA  Poso  1  PT.  Poso Energy dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Data arus beban maksimum pada generator  adalah  2042  A  sedangkan  pada hasil  perhitungan  yang  didapat  2041,7  A. Untuk  waktu  operasi  rele  (top)  pada  data spsifikasi  nilainya  sebesar  1,4  detik, sedangkan  pada  hasil  perhitungan  1,3 detik. Dan untuk arus setting (Is) pada data spesifikasi nilainya 4,7 A, sedangkan pada hasil perhitungan 4,28 A.
2. Over  current  relay (OCR)  atau  rele  arus lebih yaitu rele bantu dari rele differensial, Rele  arus  lebih  yang  digunakan  untuk mengamankan generator dari arus lebih di PLTA Poso 1 adalah PCS-985GE-EN-H2- 110V-5A.  Pada  data  spesifikasi  nilai TMS-nya  adalah  0,15  detik  sedangkan
pada  hasil  perhitungan  0,14  detik.  Hal  ini berarti  data  yang  ada  di  lapangan  lebih lambat untuk memproteksi komponen dari gangguan sebesar 0,01 detik. Tetapi secara keseluruhan setting rele  arus  lebih  pada generator  di  PLTA  Poso  1  masih  dalam keadaan baik.

## B. Saran
Dari  peneIitian  yang  teIah  di  Iakukan menyarankan  kepada  perusahaan  terkait  yang dijabarkan dibawah ini:
1. Untuk  melakukan  pemeliharaan  bukan  hanya tahunan  bisa  rutin  mungkin  bias  6  bulan sekali pada peralatan yang ada di PLTA Poso khususnya rele-rele pengaman untuk generator dan transformator agar tetap handal dan effisien dalam bekerja.
2. Saat melakukan pengujian ataupun peliharaan harus selalu megutamakan K3 degan menggunakan  alat pelindung diri dan bekerja sesuai SOP yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A  Pranata  (2019)  Analisis  Sistem  Proteksi Relay Arus  Lebih  Pada  Generator  Di  Pusat PLTA Kedung Ombo.
[2] Fitrizawati,  S  Nurhadiono,  N  Efendi  (2019) Analisis  Setting  Relay  Proteksi  Pengaman Arus  Lebih  Pada  Generator  (Studi  Kasus  di PLTU 2X300 MW Cilacap).
[3] IN  Rahmani,  A  Junaidi,  DP  Sari  (2020) Analisa  Sistem  Proteksi  Rele  Arus  Lebih Pada  Generator  Unit  1  Di  PT.  Indonesia Power UP Mrica PLTA Wonogiri.
Jurnal FORISTEK , Volume 14,No.1, Mei 2024, Hal. 1-11 p-ISSN 2087-8729, e-ISSN 2579-7174 Akreditasi ( SINTA 5 ), SK. No. 225/E/KPT/2024 DOI : 10.54757/fs.v14i1.371
[4] W  Hidayat,  (2019)  Prinsip  Kerja  Dan Komponen-Komponen  Pembangkit  Listrik Tenaga Air (PLTA).
[5] Bhrama  Sakti  K.P.,  A.A.  Gede  Maharta Pemayun, I Gede Dyana Arjana (2019) Studi Analisis  Ufr  (Under  Frequency  Relay)  Pada Gardu Induk Pesanggaran.
[6] M. Nawir Nura, Imran Studi Sistem Proteksi Generator Pada PLTA Bili-Bili.
[7] NR PCS-985GE Generator Relay Instruction Manual.