Abstract—Problems  in  electrical  installation  are  still widely  found  in  the  field,  in  the  Rektorat  Building  of  UNSRAT found  probles  in  the  installation  of  electrical  installation,  such as the neatness of the electrical installation path and the setting in  the  Rektorat  building.  This  problems  can  not  be  shared,  so the  power  obtained  can  not  be  utilized  as  it  should  be. Recognized  with  the  problems  of  electric  power  installation  in the  faculty  of  engineering  I  took  the  title  oft  thesis  “Redesing Electric  Power  installation  in  the  Rektorat  Building  Sam Ratulangi  University”.  From  my  research  on  electrical installation in the main buildings of Rektorat, found the division in the main building Rektorat not per floor erratic.
Keywords : Development; Electric Power Installation; Rektorat building UNSRAT; Structuring.
Abstrak —Masalah  dalam  instalasi  tenaga  listrik masih  banyak  ditemukan  dilapangan,  di  gedung  rektorat  unsrat ditemukan  masalah  dalam  pemasangan  instalasi  listrik  yang dilakukan,  antara  lain  masalah  kerapihan  jalur  instalasi  listrik, dan  pengaturan  pembagian  beban  di  gedung  Rektorat,  masalah ini  mengakitbatkan  pembagian  tiap  fasa  tidak  seimbang sehingga  daya  yang  didapat  tidak  dapat  di  manfaatkan  sebagai mana  mestinya.  Berdasarkan  dengan  masalah  instalasi  tenaga listrik  di  Rektorat  saya  mengambil  judul  skripsi  “  Redesain Instalasi  Listrik  Dikantor  Pusat  Universitas  Sam  Ratulangi”. Dari  penelitian  yang  saya  lakukan  terhadap  masalah  instalasi listrik.
Kata  kunci —  Gedung  Rektorat    UNSRAT;  Instalasi  Tenaga Listrik; Penataan; Pengembangan .

## I. P ENDAHULUAN
Banyak  kebakaran terjadi pada suatu bangunan baik  itu rumah  maupun  gedung-gedung  dimana  penyebabnya diduga  karena  Hubung  singkat  atau  secara  umum  karena listrik.  Pada  suatu  rumah  pun  banyak  sekali  ditemukan instalasi  listrik  yang  mengabaikan  Peraturan  Umum Instalasi Listrik (PUIL) dan Standard Nasional Indonesia (SNI) dan tidak memperhatikan ketentuan dari keamanan dan  teknologi  modern  dan  juga  estetika  keindahan. Perencanaan  instalasi    sebuah  bangunan  membutuhkan akurasi  yang  benar,  akurat  dan  tepat.  Perencanaan  ini diperlukan  bukan  hanya  untuk  mendapatkan  efektifitas
kinerja  dari  jaringan  yang  akan  dirancang  ataupun mendapatkan efisiensi ekonomis, juga untuk mempertimbangkan fungsi utama dari bangunan sehingga instalasi  jaringan  listrik    dapat  disesuaikan  dengan kebutuhannya.
Metode  yang  digunakan  dalam  perancangan  kembali instalasi listrik ialah: Menetukan ulang jumlah titik lampu dan  tata  letak  lampu,  menentukan  penghantar  yang digunakan  pada  instalasi,  menentukan  peralatan  proteksi pada  instalasi  listrik.Kaitan  dengan  latar  belakang  diatas maka  kami  berkeinginan  untuk  melakukian  penelitian mengenai  Perancangan Ulang Instalasi  Listrik di Kantor Pusat  Universitas  Sam  Ratulangi  Manado  yang  mana tujuan  saya  melakukan  Perancangan  Ulang  Instalasi Listrik  di  Kantor  Pusat  Universitas  Sam  Ratulangi Manado  di  dapatkan  perancangan  instalasi  penerangan dan  instalasi  beban  tenaga,  yang  berupa  gambar pengawatan  instalasi  penerangan  dan  instalasi  beban tenaga. Pada perancangan penerangan meliputi penentuan jumlah  titik  lampu,  perancangan  rangkaian  akhir, rangkaian  cabang,  rangkaian  utama  dan  KHA.  Pada perancangan  beban  tenaga  juga  meliputi  perancangan rangkaian  akhir,  rangkaian  cabang,  rangkaian  utama  dan KHA  Pada  gedung  Kantor  Pusat  Universitas  Sam Ratulangi Manado Sulawesi Utara juga harus mempertimbangkan    konsep  penghematan  energi  dan biaya,  agar  instalasi    listrik  yang  ada  dapat  beroperasi secara efektif dan efisien.

## A. Pengertian instalasi listrik
Instalasi  listrik  adalah  peralatan  yang  terpasang didalam  maupun  diluar  bangunan  untuk  menyalurkan arus  listrik.  Secara  umum  instalasi  listrik  dibagi  menjadi dua jenis, yaitu :

## 1).  Instalasi penerangan listrik

## 2).  Instalasi daya listrik
Rancangan instalasi listrik harus memenuhi ketentuan PUIL  dan  peraturan  yang  terkait  dalam  dokumen penunjang tenaga listrik dan peraturan lainnya.

## Redesain Instalasi Listrik Dikantor Pusat Universitas Sam Ratulangi
Alfano B.C Dien, Vecky C. Poekoel, Martinus Pakiding Teknik Elektro Universitas Sam Ratulangi Manado, Jl. Kampus Bahu-Unsrat Manado, 95115 Email: alfano.dien@gmail.com, vecky.poekoel@gmail.com, marthinuspakiding57@gmail.com

## B. Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL)
Maksud  dan  tujuan  Persyaratan  Umum  Instalasi Listrik (PUIL) ini ialah agar pengusahaan instalasi listrik terselenggara  dengan  baik,  untuk  menjamin  keselamatan manusia  dari  bahaya  kejut  listrik,  keamanan  instalasi listrik  beserta  perlengkapannya,  keamanan  gedung  serta isinya  dari  keakaran  akibat  listrik,  dan  perlindungan lingkungan.
Dalam  perancangan  system  instalasi  listrik  harus diperhatikan  tentang  keselamatan  manusia,  makhluk hidup  lain  dan  keamanan  harta  benda  dari  bahaya  dan kerusakan  yang  bisa  ditimbulkan  oleh  penggunaan instalasi  listrik.  Selain  itu,  berfungsinya  instalasi  listrik harus  dalam  keadaan  baik  dan  sesuai  dengan  maksud penggunaannya.

## C. Prinsip – prinsip dasar instalasi listirk
Beberapa  prinsip  dasar  instalasi  listrik  yang  harus menjadi  pertimbangan  pada  pemasangan  instalasi  listrik. Adapun prinsip dasar tersebut ialah sebagai berikut:
1).  Keandalan  -  Artinya,  bagaimana  peralatan  listrik melakukan  kemampuannya  dalam  waktu  tertentu dengan  baik.  seluruh  peralatan  yang  dipakai  pada instalasi  tersebut  haruslah  handal  baik  secara mekanik  maupun  secara  elektrik.  Keandalan  juga berkaitan dengan sesuai tidaknya pemakaian pengaman  jika  terjadi  gangguan,  contohnya  bila terjadi  suatu  kerusakan  atau  gangguan  harus  mudah dan cepat diatasi dan diperbaiki agar gangguan  yang terjadi dapat diatasi.
2).  Ketercapaian - Artinya, dalam pemasangan peralatan instalasi  listrik  yang  relatif  mudah  dijangkau  oleh pengguna  pada  saat  mengoperasikannya  dan  tata letak komponen listrik tidak susah untuk dioperasikan,  sebagai  contoh  pemasangan  saklar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah.
3).  Ketersediaan  -  Artinya,  kesiapan  suatu  instalasi listrik  dalam  melayani  kebutuhan  baik  berupa  daya, peralatan  maupun  kemungkinan  perluasan  instalasi. Apabila  ada  perluasan  instalasi  tidak  mengganggu system  instalasi  yang  sudah,  tetapi  kita  hanya menghubungkannya  pada  sumber  cadangan  yang telah diberi pengaman.
4).  Keindahan  -  Artinya,  dalam  pemasangan  komponen atau peralatan instalasi listrik harus ditata sedemikian rupa,  sehingga  dapat  terllihat  rapih  dan  indah  serta tidak menyalahi peraturan yang berlaku.
5).  Keamanan  -  Artinya,  harus  mempertimbangkan factor  keamanan  dari  suatu  instalasi  listrik,  agar
supaya  aman  dari  tegangan  sentuh  ataupun  aman pada saat pengoperasian.
6).  Ekonomis  -  Artinya,  biaya  yang  dikeluarkan  dalam pemasangan  instalasi  listrik  harus  diperhitungan dengan  teliti  dengan  pertimbangan  –  pertimbangan tertentu  sehingga  biaya  yang  dikeluarkan  dapat sehemat  mungkin tanpa harus  mengesampingkan  hal – hal diatas.

## D. Pengaruh lingkungan
Pengaruh  pada  lingkungan  kerja  peralatan instalasi  listrik  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu lingkungan  normal  dan  lingkungan  tidak  normal. Lingkungan  tidak  normal  dapat  menimbulkan  gangguan pada  instalasi  listrik  yang  normal.  Untuk  itu,  jika  suatu instalasi  atau  bagian  dari  suatu  instalasi  berada  pada lokasi  yang  pengaruh  luarnya  tidak  normal,  maka diperlukan perlindungan yang sesuai. Pengaruh luar yang tidak  diimbangi  dengan  peralatan  yang  memadai  akan menyebabkan  rusaknya  peralatan  dan  bahkan  dapat membahayakan  manusia.  Demikian  juga  pengaruh kondisi  tempat  akan  dipasangnya  suatu  instalasi listrik,misalnya  dalam  suatu  industri  apakah  penghantar untuk  menghindari  tekanan  mekanis.  Oleh  karena  itu, pada  pemasangan  –  pemasangan  instalasi  listrik hendaknya  mempunyai  rencana  perhitungan  dan  analisa yang tepat.

## E. Pengahantar
Komponen  –  komponen  perancangan  instalasi listrik  ialah  bahan  –  bahan  yang  diperlukan  oleh  suatu system  sebagai  rangkaian  kontrol  maupun  rangkaian daya.  Dimana  rangkaian  kontrol  dan  rangkaian  daya  ini dirancang  untuk  menjalankan  fungsi  system  sesuai dengan deskripsi kerja.

## 1). Jenis pengahantar
Pengahantar  ialah  suatu  benda  yang  berbentuk logam  ataupun  non  logam  yang  bersifat  konduktor  atau dapat mengalirkan arus listrik dari satu titik ke titik yang lain.  Penghantar  dapat  berupa  kabel  ataupun  berupa kawat  penghantar.  Kabel  ialah  pengahantar  yang dilindungi dengan isolasi dan keseluruhan inti dilengkapi dengan  selubung  pelindung  bersama,  contohnya  ialah kabel  NYM,  NYA  dan  sebagainya.  Sedangkan  kawat penghantar  ialah  pengahantar  yang  tidak  diberi  isolasi contohnya  ialah BC ( bare  conductor ),  penghantar berlubang ( hollow conductor ), acsr ( allumunium conductor stell reinforced ), dsb.
Secara  garis  besar,  penghantar  dibedakan  menjadi  dua macam, yaitu:
a. Penghantar  berisolasi  -  dapat  berupa  kawat berisolasi  atau  kabel,  batasan  kawat  berisolasi adalah  rakitan  penghantar  tunggal,  baik  serabut maupun pejal yang diisolasi (NYA, NYAF, dsb.)
Batasan  kabel  ialah  rakitan  satu  penghantar  atau lebih, baik itu penghantar serabut ataupun pejal, masing – masing diisolasi dan keseluruhannya diselubungi pelindung bersama.
b. Penghantar  Tidak  berisolasi  -  merupakan pengahantar  yang  tidak  dilapisi  oleh  isolator, contoh  penghantar  tidak  berisolasi BC ( bare conductor ).  Jenis  –  jenis  isoalsi  yang  dipakai pada penghantar listrik meliputi isolasi dari PVC ( Poly Vinyl Chlorid ).

## 2). Jenis Kabel
Dilihat dari jenisnya, penghantar dapat dibedakan, yaitu :
a. Kabel  instalasi  –  biasa  digunakan  pada instalasi  penerangan,  jenis  kabel  yang banyak  digunakan  dalam  instalasi banguan  untuk  pemasangan  tetap  ialah NYA dan NYM.
b. Kabel  Fleksibel  -  biasanya  digunakan untuk  peralatan  yang  sifatnya  tidak tetap  atau  berpindah  –  pindah,  dan ditempat kemungkinan adanya gangguan  mekanis  atau  getaran  dengan peralatan  yang  harus  tahan  terhadap tarikan dan gesekan.

## 3). Pemilihan Penghantar
dalam  pemilihan  jenis  penghantar  yang  akan digunakan dalam suatu instalasi dan luas penghantar yang akan  dipakai  dalam  instalasi  tersebut  ditentukan berdasarkan 6 pertimbangan :
a. Kemampuan  Hantar  Arus  -  untuk  menentukan luas  penampang  penghantar  yang  diperlukan maka,  harus  ditentukan  berdasarkan  atas  arus yang  melewati  penghantar  tersebut.  Arus nominal  yang  melewati  suatu  penghantar  dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (1), (2), (3).
Untuk arus searah (DC)              I =     A (1) Untuk arus bolak balik 1 fasa     I = A (2)
Untuk arus bolak balik 3 fasa     I = √
A (3)
Dimana  :
I = Arus nominal (A)
P = Daya aktif (W)
V = Tegangan (V)
Cos φ = Faktor daya
Kemampuan  hantar  arus  yang  dipakai  dalam pemilihan penghantar adalah 1,25 kali arus nominal yang melewati  penghantar  tersebut.  Karena  KHAnya  sudah diketahui,  maka  tinggal  menyesuaikan  dengan  table  data hasil  pengukuran  untuk  mencari  luas  penampang  yang diperlukan.
b. Susut  Tegangan  -  Susut  tegangan  merupakan rugi  yang  diakibatkan  resistansi  dan  reaktansi pada  kabel  penghantar.  Kerugian  tegangan  atau susut  tegangan  dalam  saluran  tenaga  listrik adalah berbanding lurus dengan panjang  saluran dan beban, berbanding terbalik dengan penampang  saluran.  Kerugian  ini  dalam  persen ditentukan dalam batas - batas tertentu. Misalnya di  PT.  PLN  berlaku  pada  tegangan  5%,-10  % dari tegangan pelayanan. Rugi tegangan biasanya  dinyatakan  dalam  satuan  persen  % dalam tegangan kerjanya yaitu:
Δ U (%) = % (4)
Untuk  menentukan  rugi  tegangan  berdasarkan luas  penampang  dengan  menggunakan  persamaan  (5), (6), dn (7)sebagai berikut :
Untuk arus searah, penampang minimum :
Δ U = (5)
Untuk arus bolak – balik 1 fasa, penampang minimum :
Δ U = 2 x I x l (RLcos φ + XLsin φ ) (6)
Untuk arus bolak – balik 3 fasa, penampang minimum :
Δ U = √3 x I x l (RLcos φ + XLsin φ ) (7)
Dimana :
Δ U = rugi tegangan dalam penghantar (V) I = kuat arus dalam penghantar (A) L = jarak dari permulaan penghantar sampai ujung (m)
Pada  PUIL  2000  disebutkan  bahwa  susut  tegangan antara  PHB  utama  dan  setiap  titik  beban    tidak  boleh lebih dari 5% dari tegangan PHB utama bila semua kabel penghantar  instalasi  dilalui  arus  maksimum  yang ditentukan  (arus  nominal  pengaman).  Kabel  penghantar yang digunakan harus memenuhi persyaratan kemampuan hantar arus yang ditentukan dan rugi tegangan yang yang diijinkan.

## F. Pengaman
Pengaman  adalah  suatu  perlatan  listrik  yang digunakan  untuk  melindungi  komponen  listrik  dari kerusakan  yang  diakibatkan  oleh  gangguan  seperti  arus beban lebih ataupun arus hubung singkat.
1) Mini Circuit Breaker ( MCB )
Gambar  1  menjelaskan  bagian  –  bagian  yang terdapat  pada MCB .  Pada MCB terdapat  dua  jenis pengaman yaitu secara thermis dan electromagnetis,
pengaman  thermis  berfungsi  untuk  mengamankan  arus beban  lebih  sedangkan  pengaman  electromagnetis berfungsi  untuk  mengamankan  jika  terjadi  hubung singkat.
MCB dalam  kerjanya  membatasi  arus  lebih menggunakan  gerakan  dwilogam  untuk  memutuskan rangkaian.  Dwilogam  ini  akan  berkerja  dari  panas  yang diterima oleh karena energy listrik yang timbul.

## 2) Modeled Case Circuit Breaker (MCCB)
MCCB merupakan  sebuah  pemutus  tenaga  yang memiliki  fungsi  sama  dengan MCB ,  yaitu  mengamankan peralatan  dan  instalasi  listrik  saat  terjadi  hubung  singkat dan  membatasi  kenaikkan  arus  karena  kenaikan  beban. Hanya  saja  yang  membedahkan MCCB dengan MCB adalah  casingnya,  dimana  untuk MCB tiga  fasa  memiliki casing  dari  tiga  buah MCB satu  fasa  yang  kopel  secara mekanis.  Sementara MCCB memiliki  tiga  buah  terminal fasa dalam satu casing yang sama. Itulah sebabnya MCCB dikenal sebagai Modeled Case Circuit Breaker.

## G. Penerangan
Instalasi Listrik  dibedakan menjadi dia macam. Yaitu :
1) Instalasi Daya : Rangkaian listrik yang biasanya digunakan  pada  kebutuhan  daya.  Misalnya  trafo distribusi, motor listrik, AC dan lainnya.
2) Instalasi  Penerangan  :  Rangkaian  listrik  yang biasanya digunakan pada beban-beban penerangan.
Berdasarkan keserasian kerja :
a. Mengihindari  bahaya  yang  dapat  ditimbulkan akibat  tegangan  sentuh  dan  kejutan  arus  yang dapat mengancam keselamatan manusia.
b. Untuk  menciptakan  suatu  system  instalasi  yang dapat diandalkan tingkat keamanannya.
c. Untuk  menghindari  kerugian  –  kerugian  yang dapat  ditimbulkan  akibat  kebakaran  yang disebabkan oleh kegaglan suatu perancangan.

## II. PERENCANAAN PENATAAN DAN PENGEMBANGAN INSTALASI TENAGA LISTRIK FAKULTAS TEKNIK UNSRAT

## A. Pengambilan dan pengumpulan data
Data  –  data  yang  diperlukan  akan  diambil dengan  cara  melakukan  studi  lapangan  dalam  hal  ini survey  panel  serta  ruangan  dimana  penulis  menemukan masalah  ini  dengan  didukung  teori  dari  studi  pustaka yang  menyangkut tentang instalasi listrik  yang dilakukan penulis. Data yang dimaksud adalah :
1) Panel
2) Beban Ruangan
3) Jaringan
4) Pembagian beban

## B. Perencanaan Rancangan
langkah – langkah yang dilakukan sebagai berikut :
1) Pengukuran Panel
2) Membuat denah bangunan
3) Membuat single line diagram
4) Menentukan luas penghantar yang diperlukan

## C. Deskripsi Bangunan
Objek  dari  instalasi  listrik  ini  adalah  bangunan  kantor pusat  Universitas  Sam  Ratulangi  (UNSRAT)  Manado Sulawesi  Utara.  Bangunan  ini  terdiri  dari  5  lantai. Peralatan  yang  dipakai  pada  keseluruhan  bangunan  ini diantaranya  pendingin  ruangan  (AC),  jaringan  telepon, jaringan  LAN  computer  &  internet,  pompa  air,  dan lainnya.
Pembuatan  table  kondisi  beban  pemakaian listrik  bangunan  ini  dapat  membantu  dalam  proses perancangan  ataupun  pengembangan  instalasi  tenaga listrik bangunan tersebut..
Tabel I menunjukan kondisi beban pada lantai 1, Tabel  II  Menunjukan  kondisi  beban  pada  lantai  2,  Tabel III  menunjukan  kondisi  beban  lantai  3,  Tabel  IV menunjukan  kondisi beban lantai 4, Tabel V menunjukan kondisi beban lantai 5.
Gambar 1. Bagian-bagian MCB TABEL I
KONDISI BEBAN LANTAI 1
TABEL II
KONDISI BEBAN LANTAI 2
TABEL III KONDISI BEBAN LANTAI 3 TABEL IV KONDISI BEBAN LANTAI 4 TABEL V KONDISI BEBAN LANTAI 5

## III. ANALISA DAN PERHITUNGAN

## A. Pemilihan Penghantar
Pemilihan  penghantar  ini  dimaksudkan  supaya penggunaan  penghantar  yang  akan  digunakan  nanti  tepat sasaran.  Karena  disetiap  penghantar  (kabel)  terdapat tanda  pengenal  atau  spesifikasi,  maka  daripada  itu disarankan  terlebih  dahulu  untuk  melihat  permukaan kabel yang ada :
1) Tanda pengenal seperti SNI, IEC, ataupun SPLN
2) Tanda pengenal produsen
3) Jumlah serta diameter Penghantar
Spesifikasi kabel ini dapat dilihat dalam PUIL 2000.

## a) Perhitungan Luas Penampang Penghantar
Untuk  menghindari  terjadinya  kerusakan  pada sebuah  penghantar,  maka  luas  penampang  penghantar harus  diperhitungkan  dengan  teliti.  Penampang  bahan sambungan  harus  sesuai  dengan  ketentuan  pemakaian bahan  (jumlah  inti,  luas  penampang  penghantar,  jenis bahan).  Arus  yang  melalui  penghantar  yang  melebihi kapasitas  KHAnya  dapat  mengakibatkan  kerusakan  pada penghantar.
Untuk  mendapatkan  nilai  KHA  pada  sebuah penghantar,  maka  harus  didapatkannya  nilai  arus maksimumnya  dahulu  yang  mengalir  pada  sebuah penghantar.

## Contoh
1) Perhitungan  penghantar  panel  lantai  1  fasa  R (penerangan)
Beban  yang  dipakai  pada  lantai  1  penerangan fasa R 1 yaitu 11 lampu pijar 18W, dengan total beban 198 Watt maka :
I = → ( φ = 0,85)
I = , I = 1,05 A
Arus  nominalnya  ialah  1,05  A.  maka  arus nominal KHA akan diperoleh :
KHA = 1, 25 x In
KHA = 1,25 x 1,05  = 1.31 A
Dari  perhitungan  ini,  maka  ukuran  penghantar yang diperoleh ialah NYM 1,5 mm 2 .
2) Perhitungan  penghantar  panel  lantai  1  fasa  R (Stop Kontak)
Beban  yang  dipakai  pada  lantai  1  beban  stop kontak yaitu 9 stop kontak 200 W, dengan total beban 1800 Watt maka :
I = → ( φ = 0,85) I = , I = 9,62 A
Arus  nominalnya  ialah  9,62  A.  maka  arus nominal KHA akan diperoleh :
KHA = 1, 25 x In
KHA = 1,25 x 9,62  = 12.02 A
Dari  perhitungan  ini,  maka  ukuran  penghantar yang diperoleh ialah NYM 1,5 mm 2
3) Pada perhitungan ini, AC dipisahkan dikarenakan  AC  memiliki  pengaman  dan penghantar sendiri.
AC  pada  lantai  1  fasa  R  adalah  2  AC  dengan daya 800 W
I = → ( φ = 0,85)
I = , I = 8,55 A
Arus  nominalnya  ialah  8,55  A.  maka  arus nominal KHA akan diperoleh :
KHA = 1, 25 x In
KHA = 1,25 x 8,55  = 10.6 A
Dari  perhitungan  ini,  maka  ukuran  penghantar yang diperoleh ialah NYM 1,5 mm 2
Spesifikasi  untuk  ruangan  yang  ada  pada  lantai  1,  2,3,4 dan 5 dapat dilihat pada tabel VI, VII, VIII,IX,X.
Pembuatan  table  penentuan  KHA  (Kuat  Hantar Arus)  dan  pengaman  pada  panel  listrik  bangunan  ini dapat  membantu  dalam  proses  perancangan  ataupun pengembangan instalasi tenaga listrik bangunan tersebut..
Tabel  VI  menunjukan  penentuan  KHA  dan pengaman  yang  digunakan  pada  lantai  1,  Tabel  VII menunjukan  penentuan  KHA  dan  pengaman  yang digunakan  pada  lantai  2,  Tabel  VIII  menunjukan penentuan  KHA  dan  pengaman  yang  digunakan  pada lantai  3,  Tabel  IX  menunjukan  penentuan  KHA  dan pengaman  yang  digunakan  pada  lantai  4,  Tabel  X menunjukan  penentuan  KHA  dan  pengaman  yang digunakan pada lantai 5.

## TABEL VI PENENTUAN KHA DAN PENGAMAN PANEL LANTAI 1
TABEL VII
PENENTUAN KHA DAN PENGAMAN PANEL LANTAI 2
TABEL IX
PENENTUAN KHA DAN PENGAMAN PANEL LANTAI 4

## TABEL X PENENTUAN KHA DAN PENGAMAN PANEL LANTAI 5
Perhitungan  ukuran  penghantar  utama  (Panel Utama),
Untuk  menentukan  nilai  penghantar  pada  panel utama, maka kita harus mengetahui :
1) KHA  Terbesar  Bangunan  Utama  Kantor  pusat UNSRAT (terdiri dari 5 lantai)
2) Arus nominal
Dari hasil data yang didapat, maka KHA terbesar terdapat  pada  lantai  4  (total  beban  paling  besar), yaitu :
I = √ → ( φ = 0,85) In = √     , → In = 84,71 A
Arus  nominal  pada  lantai  4  adalah  84,71  A.  dari arus nominal ini didapatkan KHA sebesar :

## KHA = 1,25 x 84,71  = 105,88 A
Sesuai  dengan  data  yang  diperoleh,  maka penghantar  yang  akan  digunakan  adalah  NYY  4  x  25 mm 2 .
• In Lantai 1 :
I = √ → ( φ = 0,85)
In = √ , → = 49,54 A
• In Lantai 2 : I = √ → ( φ = 0,85) I = √     , → = 44,20 A • In Lantai 3 : I = √ → ( φ = 0,85) In = √ , → = 64,95 A
• In Lantai 5 : I = √ → ( φ = 0,85) I = √     , → = 51,20 A
Perhitungan  ukuran  penghantar  utama  (Panel Utama),
KHA Penghantar Utama =  KHA  terbesar  +
Arus nominal.
= 105,88 + (49,54 + 44,20 + 64,95 + 51,20)
= 340,32 A
Dari  data  yang  diperoleh,  maka  penghantar  yang akan digunakan adalah NYY 185 mm 2 .

## b) Perhitungan Susut Tegangan
Susut tegangan atau drop tegangan dimana pada penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber ke beban pada suatu  instalasi,  akan  terjadi  suatu  perbedaan  tegangan  di sisi sumber dan tegangan di sisi beban. Dimana tegangan sisi  sumber  lebih  besar  dari  pada  tegangan  sisi  beban. Susut  tegangan  tidak  boleh  melebihi  5%  dari  tegangan pengenal diterminal konsumen.
Nilai Maksimal susut tegangan yang di pakai adalah 5%, jadi :
System 1 phasa  : Δ U = % Un = % % 220 = 11 V
System 3 phasa  : Δ U = % Un = % % 380 = 19 V
Rugi  tegangan  berdasarkan  luas  penampang  untuk  arus bolak balik 3 phasa :
Δ U = √3 x I x l (RLcos φ + XLsin φ )

## Contoh
Perhintungan untuk jarak beban terjauh dari panel utama yang ada di lantai 1 ke panel yang terhubung di lantai 5 Cos φ = 0.85 kabel NYY 10 mm 2 . l = 50 m = 0.05
I = → in = √ ,
= 51,20 A
RLcos φ + XLsin φ = 2,96 Ω /km
Δ U = √3 x I x l (RLcos φ + XLsin φ ) = √3 x 51,20 x 0,050 x 2,96
= 13.1 V
Δ U = ! 100% = , 100% = 0,34 %
Jadi,  susut  tegangan  dari  panel  utama  di  lantai  ke lantai 5 masih sesuai dengan ketentuan PUIL 2000, yaitu 13,1 V atau masih di bawah 5% yaitu 0,34 %.

## B. Penataan Jaringan Instalasi Tenaga Listrik
Penataan  jaringan  listrik  ini  bertujuan  untuk memperbaiki  jalur  instalasi  yang  mengalami  gangguan atau ketidakseimbangannya pembagian beban.

## 1) Kondisi Awal Instalasi Listrik Bangunan Utama Faklutas Teknik Unsrat
Dari  hasil  survey,  ditemukan  kondisi  sekarang pembagian  jalur  beban  dibagi  bukan  berdasarkan  per lantai.  Melainkan  ada  bagian  –  bagian  tertentu.  Berikut adalah gambar dari Main Distribution Panel (MDP).
Pada gambar 2 dijelaskan bahwa diagram segaris dari panel induk ke sub
Gambar 2. Kondisi Panel Induk Kantor Pusat UNSRAT

## 10 Perbaikan Panel
Pada  kondisi  saat  ini,  Rektorat  Unsrat  memiliki  1 panel utama serta 5 sub panel. Dimana pada panel – panel tersebut  yang lain sudah tidak tersusun dengan rapih dan tidak  teratur  lagi.  Hal  ini  mungkin  disebabkan  pada  saat pemasangan  tidak  memperhatikan  syarat  dan  ketentuan dan  mungkin  juga  disebabkan  oleh  sambungan  – sambungan  liar.  Untuk  itu  di  perlukan  perbaikan  agar supaya panel tersebut teratur dan rapih.
Maka  dari  itu,  Untuk  memperbaiki  Panel  tersebut kita  harus  memperhatikan  syarat  Mengenai  PHB  dari PUIL 2000.

## 1) Keseimbangan Beban
Keseimbangan  beban  tiap  fasa  diperlukan  agar supaya  gangguan  dapat  diminimalisir.  Maka  dari  itu diperlukan  pembagian  beban  agar  supaya  jika  terjadi gangguan  di  grup  satu,  grup  lain  takkan  mengganggu system  secara  keseluruhan.  Hal  itu  juga  dapat mempermudah pemasangan, perbaikan maupun pengoprasian.  Dari  data  yang  didapatkan,  ada  beberapa ruangan  yang  memiliki beban  yang tidak seimbang antar fasa.  Untuk  itu,  penulis  membuat  diagram  rekapitulasi daya  dengan  mencoba  menyeimbangkan  beban  tiap  fasa dari data yang sudah didapatkan.

## 2) Single Line Incoming
Gambar  3  merupakan  gambar  diagram  satu garis  dari  pembagian  beban  dari  panel  utama.  Sumber yang  disuplai  dari  PLN  maupun  Genset  yang  masuk  ke bangunan  Rektorat.  Dimana  terdapat  panel  utama  dan  5 panel hubung bagi yang menyupplai ke setiap lantai.
Gambar 3. Single Line Diagram Panel Utama Unsrat (Perencanaan)
Gambar 4. Wiring Diagram Lantai 1 Barat (Perencanaan)
Gambar 5. Wiring Diagram Lantai 1 Timur (Perencanaan)
Gambar 6. Wiring Diagram Lantai 2 Barat (Perencanaan)
Gambar 7.  Wiring Diagram Lantai 2 timur  (Perencanaan)
Gambar 8. Wiring Diagram Lantai 3 Barat (Perencanaan)
Gambar 9. Wiring Diagram Lantai 3 Timur (Perencanaan)
Gambar 9. Wiring Diagram Lantai 4 Barat (Perencanaan)
Gambar 10. Wiring Diagram Lantai 4 Timur (Perencanaan)
Gambar 11. Wiring Diagram Lantai 5 Barat (Perencanaan)

## 1) Wiring Diagram Lantai 1
Pada gambar 3 & 4 merupakan panel hubung bagi tiga fasa untuk pemakaian di lantai satu. Setiap fasa terbagi untuk melayani penyaluran beban pada seluruh ruangan yang ada pada lantai satu.
2) Wiring Diagram Lantai 2
Pada gambar 5 & 6 merupakan panel hubung bagi tiga fasa untuk pemakaian di lantai satu. Setiap fasa terbagi untuk melayani penyaluran beban pada seluruh ruangan yang ada pada lantai satu.

## 3) Wiring Diagram Lantai 3
Pada gambar 7 & 8 merupakan panel hubung bagi tiga fasa untuk pemakaian di lantai satu. Setiap fasa terbagi untuk melayani penyaluran beban pada seluruh ruangan yang ada pada lantai satu.
4) Wiring Diagram Lantai 4
Pada gambar 9 & 10 merupakan panel hubung bagi tiga fasa untuk pemakaian di lantai satu. Setiap fasa terbagi untuk melayani penyaluran beban pada seluruh ruangan yang ada pada lantai satu.

## 5) Wiring Diagram Lantai 5
Pada gambar 11 & 12 merupakan panel hubung bagi tiga fasa untuk pemakaian di lantai satu. Setiap fasa terbagi untuk melayani penyaluran beban pada seluruh ruangan yang ada pada lantai satu.
Gambar 12. Wiring Diagram Lantai 5 Timur (Perencanaan)

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Redesain  dilakukan  agar  instalasi  yang  dipasang dapat digunakan secara optimum, efektif dan efisien.
Daya  total  yang  dibutuhkan  pada  Gedung  kantor pusat UNSRAT adalah 427.2 KW.
Instalasi  listrik  dikantor  pusat  dibagi  2  bagian  yaitu pertama  untuk  menyuplai  listrik  ke  lantai  1  sampai lantai  5  sebesar  199  KW,  kedua  untuk  menyuplai listrik ke Lift sebesar 228.2 KW
Selain  sumber  listrik  dari  PLN  Gedung  kantor  pusat UNSRAT juga dilengkapi 2 Generator Listrik dengan total  daya  238  KVA  untuk  mensuplai  jika  Sumber listrik dari PLN tidak tersedia.
Generator  hanya  suplai  untuk  instalasi  penerangan dan instalasi daya, tidak mensuplai ke instalasi Lift.
Untuk memudahkan maintenance, maka pengamanan instalasi  listrik  penerangan  dan  instalasi  daya  harus dipisah.

## B. Saran
Pengaturan  jalur  –  jalur  beban  supaya  teratur  maka haruslah dibuat satu panel untuk satu lantai.
Setelah melakukan Redesain mengajukan penambahan daya ke PLN.
Sumber  daya  cadangan  seperti  energi  terbarukan harus  bisa  dimanfaatkan.  Mengingat  potensi  energi terbarukan di Sulawesi Utara cukup besar

## V. KUTIPAN
1) Irmansyah.. Perancangan instalasi listrik pada rumah dengan daya  listrik  besar.    Universitas  Indonesia  departemen  teknik elektro. 2009
2) Michael  Neidle.teknologi  instalasi  listrik,  Erlangga,  Jakarta.
1982
3) P. Van. Harten, Ir.E. Setiawan, Instalasi Listrik Arus Kuat I,
CV. Trimita Mandiri, Bina Cipta. Bandung. 1981
4) P. Van. Harten, Ir.E. Setiawan, Instalasi Listrik Arus Kuat II,
CV. Trimita Mandiri, Bina Cipta. Bandung. 1991
5) Persyaratan Umum Instalasi Listrik. 2000
6) Suryatmo, Teknik Listrik Instalasi Penerangan, Rineka Cipta,
Jakarta. 2004
7) Suryatmo, Dasar-dasar Teknik Listrik, Rineka Cipta, Jakarta. 1996

## RIWAYAT HIDUP
Penulis  bernama  lengkap  Alfano  Bertsri Calvin  Dien,  anak  tunggal.  Lahir  dari pasangan  suami  –  istri,  Ayah  :  Bert Paulus Dien dan Ibu : Sri Herawati Dien,
di  DKI  Jakarta  pada  tanggal  10  Juni 1995,
Penulis telah menempuh pendidikan  secara  berturut-turut  di,  TK Sta.Maria  Monica  (1999-2000),  SD Negeri  Aren  Jaya  IX  Bekasi  Timur (2000-2007),  SMP  Negeri  11  Bekasi (2007-2010), SMK Karya Guna 1 Bekasi (2010-2013). Penulis juga pernah melakukan praktek kerja lapangan di PT. PLN UPJ Cibitung. Dan pada tahun 2013 penulis  memulai  pendidikan  di  Fakultas  Teknik  Universitas  Sam Ratulangi  Manado  di  Jurusan  Teknik  Elektro,  dengan  mengambil konsentrasi  Minat  Teknik  Tenaga  Listrik  pada  tahun  2015.  Dalam menempuh pendidikan penulis juga pernah melaksanakan Kerja Praktek yang bertempat di PT. PLN Persero, AP2B Sistem Minahasa, Tomohon pada 19 Januari 2017 s/d 19 Maret 2017. Begitu pula selama menempuh pendidikan  di  Fakultas  Teknik  Universitas  Sam  Ratulangi  Manado, penulis  juga  aktif  dalam  organisasi  mahasiswa  Himpunan  Mahasiswa Elektro (HME) .