## ANALISIS  POTENSI  PENGHEMATAN  ENERGI  LISTRIK MOTOR  INDUKSI  TIGA  PHASE  DI  FINFAN  CLOSED COOLING
Dhendhea Fatika Hafsari 1* , Hasnira 2
1,2 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi, Politeknik Negeri Batam
Riwayat artikel: Received:12 Juni 2023 Accepted: 10 Juli 2023 Published: 1 Agustus 2023

## Keywords:
Temperatur, Efisiensi, Penghematan Energi Listrik
Corespondent Email: dhendheajoule @gmai.com
Abstrak. PLTGU  Tanjung  Uncang  memiliki  komponen  tambahan  yaitu motor induksi tiga (3) phase sebagai penggerak finfan closed cooling dengan kecepatan  penuh  dan  konstan,  mengakibatkan  pemborosan  energi  listrik. Melakukan  perhitungan  potensi  penghematan  energi  listrik  dengan menonaktifkan salah satu motor berserta biaya yang ditetapkan oleh PT. PLN Batam.  Pada  penelitian  ini  dilakukan  pengumpulan  data  mulai  periode September 2022  sampai November 2022.  Efisiensi periode September 2022 rata-rata 85% menghemat 12.924 kWh atau Rp 18.300.756 serta mengalami penurunan  efektivitas  sebesar  60%  dan  kenaikan  temperatur  31,67  °C sebelumnya  30,20  °C.  Efisiensi  periode  Oktober  2022  rata-rata  86% menghemat  13.540  kWh  atau  Rp  19.172.773  serta  mengalami  penurunan efektivitas sebesar 64% dan kenaikan temperatur 32,33 °C sebelumnya 30,77 °C. Efisiensi periode November 2022 rata-rata 84% menghemat 13.155 kWh atau Rp 18.628.068 serta mengalami penurunan efektivitas sebesar 61% dan kenaikan  temperatur  32,65  °C  sebelumnya  30,87  °C.  Kenaikan  temperatur tidak mempengaruhi kinerja finfan closed cooling dalam pendinginan karena batas maksimal sebesar 45 °C [10].
Abstract. Tanjung Uncang PLTGU has an additional component, namely a three- phase induction motor as a finfan closed cooling drive at full speed and constant, resulting in waste of electrical energy. Calculate the potential saving of electrical energy by disabling one of the motors along with the costs set  by  PT.  PLN  Batam.  In  this  study,  data  collection  was  carried  out  from September  2022  to  November  2022.  The  efficiency  for  the  September  2022 period  averaged  85%,  saving  12,924  kWh  or  IDR  18,300,756  and experiencing a decrease in effectiveness by 60% and a temperature increase of 31.67 °C previously 30.20 °C.  The efficiency for the October 2022 period averaged  86%,  saving  13,540  kWh  or  IDR  19,172,773  and  experiencing  a decrease  in  effectiveness  by  64%  and  a  temperature  increase  of  32.33  °C previously 30.77 °C.  The efficiency for the November 2022 period averaged 84%, saving 13,155 kWh or IDR 18,628,068 and experiencing a decrease in effectiveness by 61% and a temperature increase of 32.65 °C previously 30.87 °C.    The  increase  in  temperature  does  not  affect  the  performance  of finfan closed cooling in cooling because the maximum limit is 45 °C [10].

## 1. PENDAHULUAN
PLTGU  Tanjung  Uncang  merupakan  salah satu  pembangkit  listrik  milik  PT.  Pelayanan Listrik  Nasional  (PLN)  Batam  yang  memiliki dua  (2)  unit  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Gas
(PLTG)  merk Siemens SGT-800  dengan  daya mampu  45  megawatt  dan  Pembangkit  Listrik Tenaga  Uap  (PLTU)  merk Siemens ST-400 dengan  daya  mampu  45  megawatt  dengan
memanfaatkan  kembali  gas  buang  untuk memanaskan turbin ke boiler yang diolah oleh Heat  Recovery  Steam  Generator (HRSG)  [1].
PLTGU  Tanjung  Uncang  memiliki  komponen tambahan  seperti finfan  closed  cooling yang berfungsi  sebagai  media  pendingin  air  di generator  dan  oli  di heat  exchanger pada  gas turbin SGT-800. Cooling system sangat penting dalam  dunia  pembangkit,  karena  berfungsi sebagai  alat  pendingin  yang  dapat  menjaga temperatur  udara  agar  sesuai  dengan  standar pabrikan [2]. Finfan closed cooling menggunakan  motor  induksi  tiga  (3) phase sebanyak  6  unit  dengan  daya  mampu  masing- masing  motor  22  kilowatt  (kW)  yang dioperasikan selama 24 jam. Motor induksi tiga (3) phase digunakan  sebagai  penggerak peralatan  dengan  kecepatan  penuh  atau  relatif konstan yang menyebabkan pemborosan energi listrik. Oleh sebab itu, penelitian ini memungkinkan untuk menghemat energi listrik yang dikonsumsi oleh PLTGU Tanjung Uncang dengan  cara  menonaktifkan  salah  satu  motor induksi  tiga  (3) phase yaitu  motor  nomor  1 selama 24 jam.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Motor Induksi Tiga (3) Phase
Motor induksi tiga (3) phase yang digunakan pada finfan  closed  cooling termasuk  dalam kategori  mesin  listrik  dinamis  dan  merupakan sebuah perangkat elektromagnetik yang mengubah  energi  listrik  menjadi  energi mekanik [3]. Penggunaan motor listrik semakin meningkat karena memiliki keunggulan seperti kecepatan  putarannya  yang  dapat  diatur, struktur yang sederhana dan tangguh, perawatan motor yang gampang dan terjangkau [4].
Motor  induksi  bekerja  berdasarkan  induksi elektromagnetik  dari  kumparan  stator  ke kumparan rotor. Ketika kumparan stator motor induksi  tiga  (3) phase yang  dihubungkan dengan  sumber  tegangan  tiga  (3) phase ,  maka kumparan  stator  akan  menghasilkan  medan magnet yang berputar. Karena konduktor rotor yang  dialiri  arus  ini  berada  dalam  garis  gaya fluks yang  berasal  dari  kumparan  stator, kumparan rotor mengembangkan gaya Lorentz yang  cenderung  menggerakkan  rotor  ke  arah
gerakan  medan  magnet  yang  diinduksi  oleh stator [5].
2.2. Finfan Closed Cooling PLTGU Tanjung Uncang memiliki komponen  pendingin  yaitu finfan  closed cooling yang  berfungsi  mendinginkan  udara yang  panas  pada  generator  akibat  dari putaran generator yang tinggi dan medan magnet yang besar  kemudian  mengalir  menuju  tube finfan closed  cooling untuk  didinginkan  kemudian berfungsi  sebagai  media  pendingin  di  sistem lube  oil  gas  turbin  SGT-800  melalui heat exchanger untuk mendinginkan oli [6].

## 2.3. Clam Meter
Pengukuran  daya  diperoleh  dari  nilai  arus motor induksi tiga (3) phase menggunakan alat ukur clamp meter. Clamp meter  berfungsi sebagai  mengukur  arus  tanpa  harus  memutus kabel.  Alat  ini  memudahkan  pengguna  untuk memperoleh  nilai  arus  yang  mengalir  tanpa mengganggu sistem kelistrikan lainnya [8].

## 3. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah:

## 3.1. Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan selama pelaksanaan penelitian ini adalah:

## 3.1.1. Metode Observasi
Mencari  data  temperatur finfan  closed cooling serta data name plate motor induksi tiga (3) phase .

## 3.1.2. Metode Wawancara
Melakukan  wawancara  secara  langsung mengenai  prinsip  kerja  motor  induksi  tiga  (3) phase dan prinsip kerja finfan closed cooling di PLTGU Tanjung Uncang.

## 3.1.3. Metode Studi Literatur
Mengumpulkan data melalui beberapa buku referensi  seperti manual  book ,  buku-buku kuliah, maupun jurnal-jurnal penelitian sebelumnya.
3.2. Metode Pengolahan Data
Setelah  memperoleh  data  dari  pengukuran motor induksi tiga (3) phase dan finfan closed cooling diperoleh  nilai  arus,  daya output dan daya input motor  induksi  tiga  (3) phase ,
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577 eISSN: 2830-7062 Dhendea et al
temperatur output dan daya input finfan closed cooling ,  dan  temperatur ambient finfan  closed cooling .  Data-data  tersebut  digunakan  untuk menghitung  energi  listrik  dengan  tarif  listrik sebesar  Rp  1.416,  -  per  kWh  sesuai  ketentuan PT.  Pelayanan  Listrik  Nasional  (PLN)  Batam [9].

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  yang  didapatkan  pada  penelitian  ini mencakup beberapa tahap, dimulai dari tahapan pengumpulan  data,  pengolahan  data,  dan analisis  data.  Hasil  tersebut  dapat  dilihat sebagai berikut:

## 4.1. Motor Induksi Tiga (3) Phase
PLTGU  Tanjung  Uncang  menggunakan motor  induksi  tiga  (3) phase merk  ABB  yang terpasang  di finfan  closed  cooling .  Berikut spesifikasi name plate pada motor finfan closed cooling :
Penelitian ini memperoleh data motor induksi tiga  (3) phase mulai  periode  September  2022 hingga  periode  November  2022.  Tabel  2 merupakan  rata-rata  motor  induksi  tiga  (3) phase perbulan.  Tabel  3  merupakan  rata-rata motor  induksi  tiga  (3) phase yang  dihemat perbulan.  Tabel  4  merupakan  rata-rata  motor induksi tiga (3) phase beroperasi  perbulan.
Dari Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa rata- rata motor induksi tiga (3) phase pada periode November  2022  sebesar  106.932  watt  dengan
energi  listrik  sebesar  2.566  kWh  bila dirupiahkan  sebesar  Rp  3.633.985.  Periode Oktober  2022  sebesar  108.793  watt  dengan energi  listrik  sebesar  2.611  kWh  bila dirupiahkan sebesar Rp 3.697.228. Dan periode November  2022  sebesar  108.318  watt  dengan energi  listrik  2.600  kWh  bila  dirupiahkan sebesar Rp 3.681.076.
Dari Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa rata- rata motor induksi tiga (3) phase yang dihemat pada  periode  September  2022  sebesar  17.922 watt  dengan  energi  listrik  430,81  kWh  bila dirupiahkan  sebesar  Rp  610.025.  Rata-rata motor induksi tiga (3) phase yang dihemat pada periode  Oktober  2022  sebesar  18.169  watt dengan  energi  listrik  436,78  kWh  bila dirupiahkan sebesar Rp 618.477. Dan rata-rata motor induksi tiga (3) phase yang dihemat pada periode  November  2022  sebesar  18.271  watt dengan  energi  listrik  438,51  kWh  bila dirupiahkan sebesar Rp 620.936.
Dari Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa rata- rata motor induksi tiga (3) phase teroperasi pada periode  September  2022  sebesar  89.011  watt dengan  energi  listrik  2.163  kWh  bila dirupiahkan  sebesar  Rp  3.023.959.  Rata-rata motor  induksi  tiga  (3) phase teroperasi  pada periode  Oktober  2022  sebesar  90.624  watt dengan  energi  listrik  2.174  kWh  bila dirupiahkan  sebesar  Rp  3.078.751.  Dan  rata- rata motor induksi tiga (3) phase teroperasi pada peridoe  November  2022  sebesar  90.047  watt
TABLE I
S PESIFIKASI M OTOR I NDUKSI T IGA (3) P
HASE Engine Spesification Generator Spesification Manufacturer Snowcool India Type Finfan Fluid Cooling Via Dry Opearion Fluid-Bed, Induced draft, Air Cooler Fluid To Be Cooled Demin Water Heat exchanger Design Cooling Coils Number Of Fan 6 Design Ambient Temp. Total Fluid Flow 32 ° C 196 M ³/ h TABLE 4 R ATA -R ATA M OTOR I NDUKSI T IGA (3) P HASE T EROPERASI P ERBULAN
Bulan
5 Unit Daya Motor Induksi
Tiga (3) Phase (Watt) Energi Listrik (kWh) Biaya (Rp) September 89.011 2.163 3.023.959 Oktober 90.624 2.174 3.078.751 November 90.047 2.161 3.060.141
TABLE 2 R ATA -R ATA M OTOR I NDUKSI T IGA (3) P HASE P ERBULAN
Bulan 6 Unit Daya Motor Induksi Tiga (3) Phase (Watt)
Energi Listrik (kWh) Biaya (Rp) September 106.932 2.566 3.633.985 Oktober 108.793 2.611 3.697.288 November 108.318 2.600 3.681.076
TABLE 3 R ATA -R ATA M OTOR I NDUKSI T IGA (3) P HASE YANG D IHEMAT P ERBULAN Bulan 1 Unit Daya Motor Induksi Tiga (3) Phase (Watt) Energi Listrik (kWh) Biaya (Rp) September 17.922 430,81 610.025 Oktober 18.169 436,78 618.477 November 18.271 438,51 620.936
dengan  energi  listrik  2.161  kWh  bila dirupiahkan sebesar Rp 3.060.141.
Data  efisiensi  motor  induksi  tiga  (3) phase setelah  penghematan  dari  penonaktifan  salah satu motor yaitu motor nomor 1 mulai periode September 2022 hingga November 2022. Nilai efisiensi motor induksi tiga (3) phase diperoleh dari data daya output dan daya input . Berikut Tabel 5 merupakan tabel efisiensi pengoperasian  5  unit  motor  induksi  tiga  (3) phase perbulan:
Dari  Table  5  dapat  disimpulkan  bahwa efisiensi  pengoperasian  5  unit  motor  induksi tiga  (3) phase periode  September 2022  adalah 85%, pada periode Oktober 2022 adalah 86%, dan periode November 2022 adalah 84%.

## 4.2. Finfan Closed Cooling
PLTGU  Tanjung  Uncang  menggunakan komponen  tambahan  seperti finfan  closed cooling untuk media pendingin air di generator dan  oli  di heat  exchanger .  Berikut  spesifikasi name plate pada finfan closed cooling:
Penelitian ini memperoleh data finfan closed cooling mulai periode September 2022 hingga periode  November  2022.  Tabel  7  data finfan closed cooling perbulan.
Pada  Tabel  7  dapat  disimpulkan  bahwa periode  September  2022  temperatur inlet sebesar  39,70  °C,  temperatur outlet sebesar 30,20 °C, temperatur ambient sebesar 26,41 °C, temperatur range sebesar  9,33  °C,  dan efektivitas finfan  closed  cooling periode September 2022 sebesar 72%. Periode Oktober 2022  temperatur inlet sebesar  39,67  °C, temperatur outlet sebesar 30,77 °C, temperatur ambient sebesar  28,20  °C,  temperatur range sebesar  9,07  °C,  dan  efektivitas finfan  closed cooling periode  bulan  Oktober  2022  sebesar 76%. Pada Periode November 2022 temperatur inlet sebesar 39,78 °C, temperatur outlet sebesar 30,87 °C, temperatur ambient sebesar 28,13 °C, temperatur range sebesar  8,74  °C,  dan efektivitas finfan  closed  cooling periode November 2022 sebesar 73%.
4.3. Pengaruh Pengurangan Operasional
Motor Induksi Tiga (3) Phase
Setelah  dilakukan  pengurangan  operasi motor  induksi  tiga  (3) phase yang  berada  di finfan  closed  cooling dapat  mengakibatkan menurunnya  efektivitas finfan  closed  cooling . Data  menurunnya  efektivitas finfan  closed cooling selama periode September 2022 hingga
November 2022 sebagai berikut:
Pada  Tabel  8  dapat  disimpulkan  bahwa periode September 2022 menurun hingga 60%, periode  Oktober  2022  menurun  hingga  64%, dan  periode  November  2022  menurun  hingga 60%.
TABLE 5 E FISIENSI P ENGOPERASIAN 5 U NIT M OTOR I NDUKSI T IGA (3) P HASE P ERBULAN
Bulan E FISIENSI P ENGOPERASIAN 5 U NIT M OTOR I NDUKSI T IGA (3) P HASE P ERBULAN September 85% Oktober 86% November 84%
TABLE 6 S PESIFIKASI F INFAN C LOSED C OOLING
Engine Spesification Generator Spesification Merk ABB Tegangan 380 Volt Frekuensi 50 HZ Daya 22 Kw Arus 44.5 Amp Cos φ 0,82 Isolation Clas Putaran F 1408 Standar Motor IEC 60034-1
TABLE 7
D ATA F INFAN CLOSED COOLING Bulan T EMP . I NLET (°C) T EMP . O UTLET (°C) T EMP . A MBIENT (°C) T EMPT . R ANGE (°C) E FEKTIVITAS F INFAN CLOSED COOLING (%) Septembe r 39,70 30,20 26,41 9,33 72% Oktober  39,67 30,77 28,20 9,07 76% Novembe r 39,78 30,87 28,13 8,74 73%
TABLE 8 P ENGARUH P ENGURANGAN O PERASIONAL M OTOR I NDUKSI T IGA (3) P HASE
Bulan
5 U NIT D AYA MOTOR I NDUKSI T IGA (3) P HASE (%) September 60% Oktober 64% November 60%
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577 eISSN: 2830-7062 Dhendea et al
Berikut  Gambar  2  merupakan  grafik efektivitas finfan  closed  cooling mulai  dari periode  September  2022  hingga  periode November 2022.
Fig. 2. Efektifitas Finfan Closed Cooling
Pada  Gambar  2  dapat  disimpulkan  bahwa periode September 2022 menurun sebesar 12%, periode  Oktober  2022  menurun  sebesar  13%, dan  periode  November  2022  menurun  sebesar 13%.
Selain  itu,  pengaruh  setelah  pengurangan operasi  motor  induksi  tiga  (3) phase yang berada  di finfan  closed  cooling mengalami kenaikan  temperatur  (°C).  Data  kenaikan temperatur  selama  periode  September  2022 hingga  periode  November  2022  dapat  dilihat pada Tabel 9:
Pada  Tabel  9  dapat  disimpulkan  bahwa periode  September  2022  mengalami  kenaikan temperatur  hingga  31,67  °C,  periode  Oktober 2022  mengalami  kenaikan  temperatur  hingga 32,33  °C,  dan  periode  November  2022 mengalami  kenaikan  temperatur  hingga  32,65 °C.  Saat  terjadinya  kenaikan  temperatur  pada periode  September  2022  hingga  periode November  2022  tidak  mempengaruhi  kinerja finfan  closed  cooling terhadap  pendinginan generator  dan  pendinginan heat  exchanger karena batas maksimalnya sebesar 45 °C [10].
Berikut  Gambar  3  merupakan  grafik kenaikan temperatur (°C) finfan closed cooling mulai  periode September 2022 hingga  periode November 2022.

## Fig. 3. Kenaikan Temperatur (°C)
Pada  Gambar  3  dapat  disimpulkan  bahwa periode  September  2022  mengalami  kenaikan temperatur  rata-rata  sebesar  1,47  °C,  periode Oktober 2022 mengalami kenaikan temperatur rata-rata  sebesar  1,57  °C,  dan  periode November 2022 mengalami kenaikan temperatur rata-rata sebesar 1,74 °C. Kenaikan temperatur  tidak  mempengaruhi  kinerja finfan closed  cooling dalam  mendinginkan  generator dan heat  exchanger karena  batas  maksimal pendinginan yaitu 45 °C [10].
5. KESIMPULAN
a. Efisiensi  pengoperasian  5  unit motor induksi tiga (3) phase periode September  2022  rata-rata  85%, periode  Oktober  2022  rata-rata 86%,  dan  periode  November  rata- rata 84%.
b. Potensi  penghematan  energi  listrik (kWh)  periode  September  2022 dapat  menghemat  sebesar  12.924 kWh  apabila  dirupiahkan  sebesar Rp  18.300.756,  periode  Oktober menghemat  sebesar  13.540  kWh apabila  dirupiahkan  sebesar  Rp 19.172.773, dan periode November 2022  menghemat  sebesar  13.155 kWh  apabila  dirupiahkan  sebesar Rp 18.628.068.
c. Pengaruh pengurangan operasi motor  induksi  tiga  (3) phase pada
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Sep-22 Okt-22 Nov-22 Efektivitas Finfan Closed Cooling Sebelum Penghematan Sesudah Penghematan 26,00 28,00 30,00 32,00 34,00 36,00 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 Te m p era tu r (° C) Tanggal Kenaikan Temperatur (°C) Sep-22 Nov-22 Okto-22 TABLE 9 K ENAIKAN T EMPERATUR ( °C)
Bulan
K ENAIKAN T EMPERATUR ( °C) September 31,67 Oktober 32,33 November 32,65
motor  nomor  1  mengakibatkan menurunnya efektivitas finfan closed cooling dan terjadi kenaikan temperatur (°C), periode September 2022 mengalami penurunan efektivitas sebesar 60% dan kenaikan  temperatur  31,67  °C  dari sebelumnya  30,20  °C,  periode Oktober 2022
mengalami penurunan  efektivitas  sebesar  64% dan  kenaikan  temperatur  32,33  °C
dari  sebelumnya  30,77  °C,  periode
November 2022 mengalami penurunan  efektivitas  sebesar  61% dan  kenaikan  temperatur  32,65  °C dari sebelumnya 30,87 °C. Kenaikan temperatur tidak mempengaruhi kinerja finfan closed cooling dalam mendinginkan generator  dan heat  exchanger karena batas maksimal pendinginan yaitu 45 °C [10].

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada dosen  pembimbing,  dosen  penguji,  PT.  PLN Batam,  keluarga, serta  rekan-rekan mahasiswa yang  telah  banyak  membantu  sehingga penelitian  ini  dapat  diselesaikan  dengan  baik dan tepat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Suardi  and  Ahmad  Yamin,  “Evaluasi  Sistem
Kombinasi  Antara  Gas  dan  Uap  Untuk
Menghitung  Besarnya  Daya  Listrik  Yang Dibangkitkan  Oleh  Turbin  Gas  dan  Uap  Pada PT. Energi Sengkang,” Universitas
Muhammadiyah Makassar, 2014.
[2] M.  Fajar,  “Analisis  Kinerja  Cooling  Fan Terhadap Temperatur Air Untuk Meningkatkan Kinerja Generator di PT. PLN (Persero) PLTG Paya  Pasir,”  Universitas  Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
[3] I Nyoman Bagia and I Made Parsa., Handbook of Motor Listrik. Kupang, 2018, pp.02-38.
[4] Ahmad  Kurnia  and  Elvira  Zondra,  Eds., “Analisis  Efisiensi  Motor  Induksi  Tiga  Phase Akibat  Perubahan  Tegangan,”  Jurnal  Sain, Energi,  Teknologi  &  Industri,  vol.  5,  pp.  35,
Des, 2020.
[5] Sarjono,  Rudy  Gianto,  and  Ayong  Hiendro. “Evaluasi Kinerja Motor Induksi tiga (3) phase 100  HP  /  75  KW  Pada  Panel  Star  –  Delta  Di
PDAM  Tirta  Raya  Adi  Sucipto  Kubu  Raya,” Universitas Tanjungpura Pontianak.
[6] Rivaldo  Anderson  R,  “Analisa  Pengaruh Temperatur Ambient Terhadap Proses Transfer Panas Heat Exchanger (Closed Cooling System) di  PLTGU  Tanjung  Uncang  Batam,” Universitas Udayana, 2021.
[7] Yano  Hurung  Anoi,  Ahmad  Yani,  and  Bayu Asmoro  Seto.  “Analisis  Penyebab  dan Perbaikan  Vibrasi  pada  Finfan  Blower  F1-Ek- 9D1 Milik PT. Badak LNG Bontang,” Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang, vol. 8, pp. 51, 2019.
[8] Tanu Dwitama, Daniel Sutopo P, “Clamp-Meter Pengukur Arus AC Berbasis Mikrokontroller,” Seminar Nasional Politeknik Batam, vol II (2), 2010.
[9] PLN Batam, “Tarif Listrik dan UJL.” Internet: https://www.plnbatam.com/tarif-listrik/,  [Des- 2022]
[10] Manual  Book  Operational  PLTGU  Tanjung Uncang.