## Evaluasi Penggunaan Energi Listrik Pada Terminal Bus Tipe A Antar Lintas Batas Negara (ALBN) Sei. Ambawang

## Tabita Dwilova Wijayanti
Magister Teknik Elektro Universitas Tanjungpura Pontianak, PPNPN  Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Area Terminal Tipe A Antar Lintas Batas Negara Sei. Ambawang. e-mail : tabitadwilovawijayanti@gmail.com
Abstract– Evaluasi  Intensitas  Konsumsi  Energi  listrik merupakan  suatu  usaha untuk  mengidentifikasikan jenis dan besaran energi yang digunakan pada bagian-bagian operasional suatu bangunan . Kriteria penggunaan energi listrik  ditentukan  berdasarkan  pada  nilai  IKE  pada gedung  yaitu  sangat  efisien,  efisien,  cukup  efisien  atau boros dan mencoba untuk mengidentifikasi  karakteristik penggunaan  energi  listrik  serta  mengidentifikasi kemungkinan  peluang  hemat  energi. Demikian  halnya dengan Terminal Tipe A Antar Lintas Batas Negara Sei. Ambawang.
Hasil perhitungan IKE pada Terminal Bus Tipe A Antar Lintas  Batas  Negara  Sei.  Ambawang  dibandingkan dengan  standar  IKE  bahwa  penggunaan  energi  listrik masih  belum  melewati  standar  IKE.  Evaluasi  nilai  IKE yang  diperoleh  pada  seluruh  gedung  yaitu  6,88 kWh/m 2 /tahun  dan  pada  nilai  IKE  tanpa  lantai  III  7,55 kWh/m 2 /tahun. Pada lantai I nilai IKE 6,30 kWh/m 2 /tahun  dan  pada  lantai  II  16,7  kWh/m 2 /tahun. Hasil nilai IKE pada lantai I untuk ruang ber-AC adalah 195,4  kWh/m 2 /tahun  dan  pada  ruang  tidak  ber-AC adalah  0,08  kWh/m 2 /tahun  sedangkan  nilai  IKE  pada lantai II untuk ruang ber-AC adalah 26,84 kWh/m 2 /tahun dan pada ruang tidak ber-AC adalah 1,39 kWh/m 2 /tahun.
Hal  ini  menunjukan  bahwa  masih  bisa  dilakukan peluang  hemat  energi  di  Terminal  Bus  Tipe  A  Antar Lintas  Batas  Negara  Sei.  Ambawang  pada  penggunaan AC  dengan  melakukan  pengaturan  suhu  AC  dan penjadwalan pengoperasian AC.
Keywords - Evaluasi,  Intensitas  Konsumsi  Energi, Peluang hemat Energi

## 1. Pendahuluan
Bangunan gedung merupakan bagian dari usaha yang ada di Indonesia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.  Seiring  dengan  jumlah  bangunan  gedung  yang bertambah,  kebutuhan  energi  tersebut  perlu  diikuti dengan  manajemen  energi  sebagai  langkah  aktif penghematan  konsumsi  energi  listrik  dan  mendukung kebijakan  pemerintah  dalam  melaksanakan  manajemen energi secara optimal.
Salah  satu  upaya  yang  bisa  dilakukan  untuk menanggulangi  krisis  listrik  di  Indonesia  adalah  dengan jalan  melakukan  penghematan-penghematan  listrik disegala  bidang  kegiatan  yang  menggunakan  listrik. Energi sangat penting, terutama dalam pemakaian energi
listrik  pada  setiap  bangunan  sebaiknya  sudah  harus dipikirkan  sejak  awal  perencanaan.  Termasuk  dalam pemilihan jenis lampu penerangan yang akan digunakan dan penggunaan air conditioner (AC) yang mempengaruhi  pengaturan  operasinya,  sehingga  biaya energi  listrik  dapat  ditekan  seminimal  mungkin. Konservasi  energi  adalah  proses  yang  digunakan  untuk melakukan  penghematan  energi.  Proses  ini  meliputi adanya  evaluasi  penggunaan  energi  yaitu  metode  untuk menghitung  tingkat  konsumsi  energi  listrik  pada  suatu bangunan  gedung.  Adanya  peraturan  yang  ditetapkan oleh  Presiden  untuk  melakukan  penghematan  energi berdampak pula pada bangunan gedung pemerintah yang mengharuskan  penghematan  energi  sesuai  dengan peraturan    menteri  ESDM  No.  13  tahun  2012  tentang penghematan pemakaian listrik.
Demikian halnya dengan Terminal Bus Tipe A Antar Lintas  Batas  Negara  (ALBN)  Sei  Ambawang  yang masih  termasuk  kedalam  bangunan  gedung  pemerintah. Terminal  Bus  Tipe  A  ALBN  Sei  Ambawang  dalam pengoperasinya  menggunakan  energi  listrik  yaitu pemakaian  penerangan  (lampu), air  conditioner (AC) dan  beban  lain-lain.  Dari  hasil  observasi  awal  yang penulis  lakukan  sejak  Terminal  Bus  Tipe  A  ALBN  Sei Ambawang  beroperasi  selama  empat  tahun,  pada  tahun 2013,  proses  evaluasi  penggunaan  energi  listrik  belum pernah  dilakukan.  Saat  ini  dirasakan  oleh  bagian keuangan  bahwa  pembayaran  rekening  listrik  masih relatif  mahal.  Selain  itu  perlu  dievaluasi  penggunaan energinya  karena  sering  terjadi  fluktuasi  pembayaran sesuai dengan rekening listrik .
Tabel 1. Pembayaran Rekening Per Bulan
BULAN / TAHUN STAND METER TOTAL kWh ENERGI COST Jan-16 3.780 3.950 6.816 10.293.934 Feb-16 3.950 4.137 7.489 10.559.199 Mar-16 4.137 4.319 7.274 10.132.281 Apr-16 4.319 4.545 9.029 12.242.913 Mei-16 4.545 4.757 8.487 11.403.871 Jun-16 4.757 4.970 8.525 11.544.161 Jul-16 4.970 5.178 8.331 11.376.649 Agust-16 5.178 5.376 7.912 11.182.966 Sep-16 5.376 5.583 8.279 11.680.383 Okt-16 5.583 5.785 8.069 11.768.343 Nov-16 5.785 5.991 8.240 12.034.258 Des-16 5.991 6.177 7.437 10.877.407 Total 95.888 135.096.365 Rata-rata 7.991 11.258.030 Sumber : Terminal Bus Tipe A ALBN 2016

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1 Manejemen Energi
Manajemen  energi  merupakan  kegiatan  yang  di lakukan  guna  mengelola  pemakaian  energi  listrik, sehingga  adanya  penghematan  dalam  menggunakan energi  listrik,  dengan  demikian  terjadi  minimalisasi konsumsi  energi  listrik  dapat  lebih  efektif  dan  efisien bagi organisasi kantor.
Sedangkan  Shalahudin,  Hasan  (2014)  menyatakan manajemen  energiadalah:  Kegiatan  disuatu  perusahaan yang  terorganisir  dengan  menggunakan  prinsip-prinsip manajemen, dengan tujuan agar dapat ditekan serendah- rendahnya.

## 2.2 Intensitas Konsumsi Energi
Intensitas  Konsumsi  Energi  (IKE),  merupakan pembagian  antara  penggunaan  sumber  daya  energi dengan  luas  bangunan  gedung  perkantoran.  sejalan pendapat  Sulistyorini  (2012)  mengatakan  intensitas konsumsi  energi  adalah:  “pembagian  antara  konsumsi energi dengan satuan luas bangunan gedung”.
Berdasarkan  SNI  03-6196-2000  tentang  prosedur audit energi bangunan gedung intensitas konsumsi energi pada setiap ruangan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan  berikut:  Berdasarkan  SNI  03-6196-2000 tentang  prosedur  audit  energi  bangunan  gedung intensitas  konsumsi  energi  pada  setiap  ruangan  dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:
𝐼𝐾𝐸 = 𝐸 𝐾 A (11)
dengan:
IKE = Intensitas Konsumsi Energi (kWh/m 2 /tahun) E k = Konsumsi listrik total (kWh/tahun) A  = Luas area (m 2 ) 3. Data Objektif Penelitian
3.1 Tempat Penelitian
Penelitian  Ini  dilakukan  di  Terminal  Bus  Tipe  A Antar  Lintas  Batas  Negara  yang  beralamat  Jl.  Trans
Kalimantan Sungai Ambawang Kuala. Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat.
Kebutuhan  listrik  Terminal  Antar  lintas  Batas  Negara disuplai dari jaringan distribusi PLN dengan tarif / daya P1  yaitu  sebagai  pelanggan  untuk  kantor  pemerintah. Kapasitas  daya  terpasang  105000  VA  dan  luas  area 13.554,22 m 2 .

## 3.2 Diagaram Alir Penelitian
4. Pengolahan Data dan Analisa Hasil
4.1 Karakteristik Penggunaan Energi Listrik Seluruh Gedung Data  yang  diperoleh  dari  PT.PLN  yaitu  hasil rekaman Automatic  Meter  Reading  (AMR) selama  satu hari,  dimana  rekaman AMR tersebut  berisi  laporan pemakaian energi yang meliputi load profile energi, load profile  arus.  Berikut ditampilkan  hasil  rekaman AMR pada tanggal 18 September 2017.
Tabel 2. Hasil Pengukuran Arus di Terminal Bus Tipe A Antar Lintas Batas Negara Sei. Ambawang Pada Tanggal 18 September 2017
Tabel 2. Hasil Pengukuran Arus di Terminal Bus Tipe A Antar Lintas Batas Negara Sei. Ambawang Pada Tanggal 18 September 2017 (Lanjutan)
Jenis AC yang  digunakan  untuk  masing-masing ruangan  di  Terminal  Tipe  A  Antar  Lintas  Batas  Negara ini dapat dilihat pada tabel 3
Tabel 3 Pemakaian AC
Konsumsi  energi  listrik  pada  sistem  pencahayaan  di Terminal Tipe A Antar Lintas Batas Negara dipengaruhi oleh  jumlah  lampu,  daya  lampu  dan  lama  waktu pengoperasiannya.  Jumlah  lampu  dapat  dilihat  pada tabel 4
Tabel 4 Konsumsi Energi Listrik Pada Sistem Pencahayaan
Sedangkan  konsumsi  untuk  peralatan  listrik  pada Terminal Tipe A Antar Lintas Batas Negara dapat dilihat pada tabel 5

## Tabel 5 Konsumsi Energi Listrik Pada Peralatan Listrik
Dari  observasi  dan  pengukuran  data  penggunaan beban  AC pada tabel 3,  beban penerangan pada tabel 4, serta  beban  lain-lain  pada    tabel  5,  dapat  dibuat karakteristik  penggunaan  beban  listrik  total  seluruh gedung seperti pada tabel 6 berikut :
Tabel 6. Beban Seluruh Gedung
Dari tabel 6 dapat dihitung penggunaan energi listrik per-hari  sebesar  259,224    kWh  atau  sekitar  7.776,72 kWh  per-bulannya.  Data  ini  jika  dibandingkan  dengan data rekening pembayaran per-bulan (tabel 1)  yang rata- ratanya  sebesar  7.991  kWh    menunjukkan  perkiraan observasi  data  pemakaian  masing-masing  beban  sudah sangat mendekati.  Dari data diatas juga dapat diketahui beban total berkisar antara 9.729 watt (minimum) hingga 16.372  watt  (maksimum),  dengan  harga  beban  rata-rata sebesar 10.801 watt atau 10,8 Kw. Jika faktor bebannya dihitung  sebagai  perbandingan  antara  beban  rata-rata terhadap  beban  maksimum  diperoleh  sebesar  0,66. Faktor beban ini digunakan untuk melihat fluktuasi naik turunnya  penggunaan  beban  listrik.  Dari  Tabel  6  dapat juga  dihitung    penggunaan  energi  listrik  untuk  masing- masing  jenis  klasifikasi  beban  yang  digunakan.  Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 7 berikut :
Tabel  7. Hasil perhitungan Penggunaan energi listrik Masing-masing klasifikasi beban
Dari  Tabel  7  diperoleh  penggunaan  listrik  terbesar dari beban AC (sekitar 54%) dari beban total gabungan, serta  mempunyai  beban  cenderung  kontinyu  stabil besarnya yang terlihat dari besar faktor beban 0,75. Dari data  ini  peluang  hemat  energi  dapat  diarahkan  ke- pengaturan atau penjadwalan beban AC.

## 4.2 Karakteristik  Penggunaan  Energi  Listrik  Pada Masing-masing Lantai
Dari  observasi  dan  pengukuran  data  penggunaan beban    pada  tabel  3,  tabel  4,  serta  tabel  5  juga  dapat dibuat  karakteristik  penggunaan  beban  listrik  untuk masing-masing  lantai  bangunan  seperti  pada  tabel  8 berikut:
Tabel 8. Beban Listrik Per Lantai
Seperti  uraian  diatas,  dari  Tabel  8dapat  juga  dihitung penggunaan energi listrik pada masing-masing lantai dari bangunan.  Hasil  perhitungan  dapat  dilihat  pada  Tabel  9 berikut :
Tabel  9. Hasil perhitungan Penggunaan energi listrik Pada Masing-masing Lantai Bangunan
Dari Tabel 9 diperoleh penggunaan  listrik terbesar pada lantai I (sekitar 73,8%) dari beban total gabungan. Beban pada Lantai II sekitar 25,5%  serta beban pada lantai III hanya  sekitar  0,7%.  Sedangkan  faktor  beban  hampir sama  yaitu  berkisar  dinilai  0,5.  Ini  memperlihatkan fluktuasi beban sudah mengikuti jam operasi perkantoran.  Dari  data  ini  peluang  hemat  energi  dapat diarahkan  ke-pengaturan  atau  penjadwalan  beban  pada lantai I.

## 4.3 Karakteristik  Penggunaan  Energi  Listrik  Pada Lantai I
Dari  observasi  dan  pengukuran  data  penggunaan beban    pada  tabel  3,  tabel  4,  serta  tabel  5  juga  dapat dibuat  karakteristik  penggunaan  beban  listrik  untuk lantai I bangunan seperti pada tabel 10 berikut:
Tabel 10. Beban Listrik Lantai I
Seperti  uraian  diatas,  dari  Tabel  10  dapat  juga  dihitung penggunaan energi listrik pada masing-masing lantai dari bangunan. Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 11 berikut :
Tabel  11. Hasil perhitungan Penggunaan energi listrik Lantai-I Masing-masing Klasifikasi Beban
Dari  Tabel  11  pada  Lantai  I,  penggunaan  listrik terbesar masih pada penggunaan AC (sekitar 47,2%) dari beban  total  gabungan.  Selain  itu  faktor  beban  pun  lebih besar  dari  faktor  beban  gabungan  beban,  berarti  beban AC  di  lantai-I  masih  dikatakan  kontinyu  jam  operasi pemakaiannya.  Penjelasan  lainnya  dapat  dilihat  dari batasan  beban  minimumnya  cukup  besar  dibandingkan yang lain.
4.4 Karakteristik  Penggunaan  Energi  Listrik  Pada Lantai II
Dari  observasi  dan  pengukuran  data  penggunaan beban    pada  tabel  3,  tabel  4,  serta  tabel  5  juga  dapat dibuat  karakteristik  penggunaan  beban  listrik  untuk lantai II bangunan seperti pada tabel 12 berikut:

## Tabel 12 Beban Listrik Lantai II
Seperti  uraian  diatas,  dari  Tabel  12  dapat  juga dihitung  penggunaan energi listrik pada masing-masing lantai  dari  bangunan.  Hasil  perhitungan  dapat  dilihat pada Tabel 13 berikut :
Tabel  13. Hasil perhitungan Penggunaan energi listrik Lantai-II Masing-masing Klasifikasi Beban
Dari  Tabel  13  pada  Lantai  II,  penggunaan  listrik terbesar  juga  pada  penggunaan  AC  (sekitar  76,9%)  dari beban  total  gabungan.  Selain  itu  beban  pun  masih  bisa dikatakan  merata,  berarti  beban  AC  di  lantai-II  masih dikatakan kontinyu jam operasi pemakaiannya. Penjelasan  lainnya  dapat  dilihat  dari  batasan  beban minimumnya cukup besar dibandingkan yang lain. Karakteristik  penggunaan  energi  listrik  pada  lantai  III tidak  dilakukan  perhitungan  karena  pada  lantai  III tidak ada  aktifitas  hanya  berupa  lorong  menuju  ke  arah menara.

## 4.5 Peluang Hemat Energi dan Rekomendasi
Berdasarkan analisis beban penggunaan energi listrik maka peluang hemat energi yang diperoleh bahwa lantai I  lebih  dominan  dibandingkan  pada  lantai  II  dan klasifikasi penggunaan beban AC pada Terminal Tipe A Antar  Lintas  Batas  Negara  Sei.  Ambawang  lebih potensial.
Terminal Bus Tipe A Antar Lintas Batas Negara Sei. Ambawang belum melewati batas standar IKE, pada saat dilaksanakan  penelitian  ini  sebagian  besar  ruangan  di Terminal  Bus  Tipe  A  Antar  Lintas  Batas  Negara  Sei. Ambawang penggunaan AC belum banyak dioperasikan, sehingga  hasil  dari  penelitian  ini  yang  diperoleh  bahwa Terminal  Bus  Tipe  A  Antar  Lintas  Batas  Negara  Sei. Ambawang masih termasuk kategori efisien. Tetapi pada saat  sekarang  pembayaran  rekening  listrik  semakin meninggkat,  diperoleh  dari  pembayaran  rekening  listrik
bulan  november  2017  sebesar  Rp.  18.370.346  dengan konsumsi  energi  sebesar  8.534  kWh  dan  pada  bulan desember 2017 sebesar Rp 18.722.493 dengan konsumsi energi sebesar 8.853 kWh.
Hal  ini  dikarenakan  Terminal  Bus  Tipe  A  Antar Lintas  Batas  Negara  Sei.  Ambawang  baru  selesai renovasi,  ada  beberapa  tambahan  ruangan  yang menggunakan  AC,  penambahan  lampu  penerangan dibeberapa  ruangan,  penggunaan  lampu  hias  dibagian gerbang  masuk  terminal,  lampu  hias  dibagian  halaman terminal,  penambahan  lampu  penerangan  tempat  parkir motor,  penambahan  lampu  sorot  gedung,  penambahan lampu penerangan pada papan petunjuk arah di Terminal Bus Tipe A Antar Lintas Batas Negara Sei. Ambawang. Selain itu dari hasil observasi yang ditemukan, pada pagi hari ada beberapa lampu yang tidak dimatikan dibiarkan hidup hingga menjelang malam dan tidak mematikan AC jika ruangan tidak digunakan. Sehingga perlu merekomendasikan  untuk  penghematan  penggunaan energi.  Rekomendasi  yang  diberikan  diarahkan  kepada penjadwalan  jam  operasi  AC  dan  pencahayaan  yaitu mematikan  AC  jika  ruangan  tidak  digunakan,  mengatur suhu  dalam  ruangan,  memastikan  tidak  adanya  udara luar  yang  masuk  ke  dalam  ruangan  ber-AC  yang mengakibatkan  efek  pendingin  berkurang,  melakuan perawatan  berkala,  menggunakan  jenis  kaca  tertentu yang  dapat  mengurangi  panas  matahari  yang  masuk kedalam ruangan  namun tidak  mengurangi pencahayaan alami,  mematikan  lampu  penerangan  jika  ruangan  tidak dipergunakan,  menggunakan  lampu  penerangan  hemat energi  dan  memanfaatkan  cahaya  alami  pada  siang  hari dengan  membuka  tirai  jendela,  menggunakan  saklar otomatis  dengan  menggunakan  sensor  pada  bagian lampu  hias  gerbang  depan  dan  lampu  hias  dibagian depan halaman.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang dilakukan  pada  Terminal  Tipe  A  Antar  Lintas  Batas Negara  Sei.  Ambawang,  maka  ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
1. Setelah  Dilakukan  penelitian  di  Terminal  Tipe  A Antar  Lintas  Batas  Negara  Sei.  Ambawang  bahwa penggunaan  energi  listrik  terbesar  dari  beban  AC sekitar  54  %  dari  beban  total  gabungan  dan  jika dilihat  dari  beban  per-lantai  diperoleh  penggunaan listrik terbesar pada lantai I sekitar 73,8% dari beban total  gabungan.  Sedangkan  pada  beban  lantai  I diperoleh  penggunaan  listrik  terbesar  masih  pada penggunaan AC sekitar 47,2% dan pada beban lantai II diperoleh penggunaan AC sekitar 76,9%. 2. Evaluasi  nilai  IKE  yang  diperoleh  pada  seluruh gedung yaitu 6,88 kWh/m 2 /tahun dan pada nilai IKE tanpa lantai III 7,55 kWh/m 2 /tahun. Pada lantai I nilai IKE  6,30  kWh/m 2 /tahun  dan  pada  lantai  II  16,7 kWh/m 2 /tahun.  Hasil  nilai  IKE  pada  lantai  I  untuk ruang  ber-AC  adalah  195,4  kWh/m 2 /tahun  dan  pada ruang  tidak  ber-AC  adalah  0,08  kWh/m 2 /tahun sedangkan  nilai  IKE  pada  lantai  II  untuk  ruang  ber-
AC adalah 26,84 kWh/m 2 /tahun dan pada ruang tidak ber-AC adalah 1,39 kWh/m 2 /tahun. 3. Dari  Hasil  perhitungan  evaluasi  Ike bahwa penggunaan energi pada Terminal Bus Tipe A Antar Lintas  Batas  Negara  Sei.  Ambawang  masih  belum melewati standar IKE yang telah ditentukan.

## Referensi
[1]  Agus  Rianto,  2007, Audit Energi  dan  Analisis  peluang Penghematan Konsumsi Energi: Pada Sistem
pengkondisian Udara Di Hotel Santika Semarang, Skripsi,
Semarang: Universitas negeri Semarang
[2]  Abdurarachim Halim, Pasek, Darmawan Ari dan Sulaiman,
2002, Audi tEnergi Modul 2, Energy Concervation Effisiency  And  Cost  Saving  Course .  Bandung:  PT.  Fiqry
Jaya Mandiri.
[3]    ASEAN-USAID.  1992. Building  Energy  Conservation Project. ASEAN  Lawrence  Berkeley  Laboratory,  United States.
[4]    Asnal  Effendi  dan  Miftahul,  2016,  Evaluasi  Intensitas Konsusmsi  Energi  Listrik  Melalui  Audit  Awal  Energi Listrik  Di  RSJ.  Prof.  HB.  Saanin  Padang,  Jurnal  Teknik Elektro ITP, Vol 5, No. 2; Juli 2016. JTE – ITP ISSN No. 2252 -3472.
[5]      Badan  Pengkajian  dan  Penerapan  Teknologi  (BPPT). 2012. Perencanaan  Efisiensi  dan  eleatisitas  Energi. Jakarta: BPPT. ISBN 978-979-3733-57-9
[6]    Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Manusia No. 13,  2012,  Penghematan  Pemakaian  Tenaga  Listrik  Pada Bangunan Pemerintah.
[9]      Sanafiah  Faisal , 2007,  Metode  Penelitian,  Jakarta:  PT Gramedia
[10]      Shalahuddin  Hasan,  2014,  Pelaksanaan  Efisiensi  energi Di Bangunan Gedung, www.nulisbuku.com
[11]    SNI  03-6196-2000  Prosedur    Audit  Energi  Bangunan Gedung.
[12]  SNI  03-6197-2000  Konservasi  Energi  Pada  Sistem Pencahayaan.
[13]   Sulistyorini, Jurnal Eltek, 2012, Vol 10 Nomor 01 April 2012 ISSN 1693-4024
[14]  Sulasno,  2009,  Teknik  Konversi Energy Listrik  Dan Sistem Pengaturan, Jogyakarta: Graha Ilmu
[15]    www.Suswanto,  Daman.  “Karakteristik  Beban  Tenaga Listrik”,  https://daman48.files.wordpress.com  (diakses tanggal 8 November 2017)

## Biografi
Tabita Dwilova Wijayanti , lahir di Pontianak pada tanggal 17 September  1990.  Menyelesaikan  pendidikan  S-1  Teknik Industri  di  Universitas  Tanjungpura  Pontianak  Tahun  2013 dan S-2 Teknik Elektro di Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun  2017.  Sejak  tahun  2014  bekerja  sebagai  PPNPN  di Dinas  Perhubungan  Provinsi  Kalimantan  Barat  dan  pada Tahun 2017 sampai dengan sekarang bekerja sebagai PPNPN di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat Area Terminal Tipe A Antar Lintas Batas Negara Sei. Ambawang.