Abstract—  A geothermal power plant (PLTP) is a plant that uses vapor in the earth as the main energy. Vapor which in the  earth  is  supplied  from  production  well  through  steam transmission  system  which  then  passing  steam  receiving header.  When  there  is  excessive  pressure  in  the  steam receiver,  then  the  steam  will  be  dump  away  to  Vent Structure.  Steam  then  get  flowed  to  the  Separator  which serves  to  separate  the  vapor  with  water.  The  separation water is called brine. Brine from separator is streamed to the settling  basin.  Then  vapor comes in  to  the  Scrubber, which serves to separate moisture that contained in vapor, so then the vapor is expected clean and dry, which will be include in the  steam  turbine.  A  geothermal  power  plant  (PLTP) especially  PLTP  5  and  6  Lahendong  are  the  new  built geothermal power plant as part of the 35.000 MW program from the government. Therefore need to know how much the thermal  efficiency  that  contain  in  the  power  plant and how to increase its efficiency. This research will discuss thermal efficiency  analysis  of  PLTP  5  and  6  Lahendong  through state  level  analysis  with  a  thermodynamic  approach  and analysis in each process of the plant.
Keywords: Geothermal Plant, Thermal Efficiency, Thermodynamic, Vapor.
Abstrak— Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) adalah  pembangkit  yang  menggunakan  energi  panas  dari dalam bumi. Uap panas dari dalam perut bumi di suplai dari sumur  produksi  melalui  sisterm  transmisi  uap  yang kemudian  melewati  steam  receiving  header.  Bila  terjadi tekanan  berlebih  di  dalam  steam  receiver  maka  uap  akan dibuang  melalui  Vent  Structure.  Dari  Steam  Header  uap kemudian  dialirkan  ke  separator  yang  berfungsi  untuk memisahkan  uap  dengan  air.  Air  hasil  pemisahan  tersebut disebut  brine.  Brine  dari  separator  tersebut  kemudian dialirkan meuju ke kolam pengendapan atau Settling Basin. Kemudian  uap  masuk  ke  Scrubber,  yang  berfungsi  untuk memisahkan  moisture  yang  terkandung  dalam  uap, sehingga  diharapkan  uap  bersih  dan  kering  yang  akan masuk  ke  dalam  Turbin  uap.  Pembangkit  Listrik  Tenaga Panas  Bumi  (PLTP)  khususnya  PLTP  5  dan  6  Lahendong merupakan  unit  pembangkit  yang  baru  dibangun  sebagai bagian dari program 35.000 MW dari pemerintah. Sebab itu perlu diketahui berapa besar efisiensi thermal yang terdapat di  pembangkit  tersebut  dan  cara  peningkatan  efisiensinya. Penelitian ini akan membahas analisa efisiensi thermal dari PLTP  5  dan  6  Lahendong  melalui  analisa  tingkat  keadaan
dengan  pendekatan  termodinamika  dan  analisa  di  tiap proses pembangkit tersebut.
Kata  Kunci  : Efisiensi  Thermal,  PLTP,  Termodinamika, Uap Panas

## I. P ENDAHULUAN
Sebagai pembangkit listrik yang menyuplai kebutuhan daya listrik, pembangkit listrik tenaga panas bumi yang  menggunakan  uap  panas  dari  dalam  bumi sebagai  media  untuk  menggerakkan  turbin,  uap  panas dari  dalam  bumi  dipisahkan  dengan  separator  sehingga di  dapat uap kering untuk digunakan  untuk membangkitkan  listrik,  sedangkan  air  panas  atau brine hasil pemisahan dari separator di buang ke dalam perut bumi.  Padahal  di  dalam brine tersebut  masih  memiliki kandungan  energi  yang  bisa  dimanfaatkan  untuk meningkatkan  efisiensi  unit  pembangkit  tersebut. [Christoper, 1973]
Salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi  dari  pembangkit  listrik  tenaga  panas  bumi adalah  menerapkan teknologi siklus biner. Ada metode lain yang bisa dipakai, yaitu dengan double flash .
Sistem  yang digunakan pada PLTP Lahendong unit 5  dan  6  di  Tompaso  yang  terpasang  saat  ini menggunakan  sistem Single  Flash, dimana brine hasil pemisahan  dari  separator  unit  pembangkit  tersebut masih  memiliki  kandungan  energi  yang  cukup  besar dan bisa dimanfaatkan dengan menerapkan siklus biner.
Pada  PLTP  Lahendong  unit  5  dan  6  di  Tompaso perlu  diketahui  efisiensi  thermal  dari  pembangkit tersebut  dan  perlu  dilakukan  analisa  peningkatan efisiensinya.  Maka  dari  itu,  saya  mengangkat  tugas akhir dengan menganalisa efisiensi dan cara peningkatannya  dengan  siklus  biner,  dengan  judul “Analisa  Efisiensi  Thermal  PLTP  Lahendong  Unit  5 dan  6  di  tompaso”. Dalam  tugas  akhir  ini  dilakukan analisa  efisiensi  thermal  PLTP  dengan  pendekatan hukum  termodinamika,  hukum  kekekalan  massa,  dan hukum  kekekalan  energi,  serta  analisa  peningkatan efisiensi thermal pembangkit tersebut dengan menerapkan teknologi siklus biner.
Analisa Efisiensi Thermal Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lahendong Unit 5 Dan 6 Di Tompaso
Gerry A. Kusuma, Glanny Mangindaan, Marthinus Pakiding Teknik Elektro Universitas Sam Ratulangi Manado, Jl. Kampus Bahu-Unsrat Manado, 95115 Email: grykusuma@gmail.com, glanny_m@unsrat.ac.id, marthinus.pakiding@gmail.com
Gerry Angling Kusuma – Analisa Efisiensi Thermal PLTP Lahendong Unit 5
dan 6 di Tompaso.

## 1) Single Flash Steam System
Fluida pada kepala sumur merupakan campuran dua fase  cair  dan  uap  di  dalam  separator.  Tekanan diturunkan,  kandungan  air  dipisahkan  sedangkan  uap digunakan  untuk  memutar  turbin,  skematiknya  dpat dilihat pada Gambar 1. Pembangkit listrik tenaga panas bumi  dengan  tipe Flashed  Steam  System lebih  sulit dalam  beberapa  hal,  yatu  jumlah  massa  fluida  kerja yang  diperlukan  banyak,  kedalaman  sumur  yang  lebih dalam, kandungan mineral  yang lebih banyak sehingga diperlukan  desain  khusus  peralatan  pipa-pipa,  pompa- pompa, separator dan lain-lain.[Paiman,2012]
Pada  PLTP  Lahendong  unit  5  dan  6  di  Tompaso menerapkan  sistem Single  Flash .  Terdapat  5  sumur produksi yang digunakan untuk unit pembangkit trsebut dengan  tipe  sumur Water  Dominated dan  karakteristik sumur yang berbeda-beda.
Prinsip  kerja Single  Flash  System pada  PLTP Lahendong  Unit  5  dan  6  di  Tompaso  yaitu  uap  dari dalam  sumur  di  pompa  menuju  separator  untuk dipisahkan  kandungan  uap  dan  air  sehingga  di  dapat uap  yang  kering.  Air  hasil  pemisahan  dari  separator kemudian  dialirkan  menuju settling  basin atau  kolam pengendapan  untuk  di  injeksikan  lagi  ke  dalam  perut bumi.  Uap  kering  dari  separator  kemudian  dialirkan menuju ke Scrubber . Di dalam Scrubber uap tersebut di saring  lagi  untuk  membuang  kondensat  yang  terbentuk sebelum  masuk  ke  dalam  turbin  sehingga  uap  yang digunakan  diharapkan  uap  yang  betul-betul  kering  dan bersih.  Setelah  itu  uap  masuk  ke  dalam  turbin  yang sudah dikopel dengan generator untuk melakukan kerja dan membangkitkan listrik. Uap yang keluar dari turbin kemudian  dikondensasikan  ke  dalam  kondenser  untuk menjadi  cair  kembali  dan  dialirkan  menuju  ke Cooling Tower atau  menara  pendingin.  Di  dalam  menara pendingin  air  hasil  kondensasi  tersebut  didinginkan hingga  suhu  tertentu  kemudian  air  tersebut  dialirkan menuju  kolam  pengendapan  sebelum  diinjeksikan kembali ke dalam perut bumi.[DiPippo,2008]
Gambar 1. Skematik Single Flash System

## 2) Binary Cycle System
Binary  Cycle  System atau  sistem  siklue  biner merupakan sistem yang akan dipakai untuk meningkatkan  efisiensi  thermal  PLTP  Lahendong  Unit 5  dan  6.  Untuk  peningkatan  efisiensi,  air  dari  dalam tanah  digunakan  sebagai  sumber  air  panas  pada  siklus tertutup  untuk  memanaskan  fluida  organik  dan dipompakan  kembali  ke  dalam  ke  dalam  tanah  atau reinjeksi.  Di  dalam  penukar  kalor  terjadi  pertukaran kalor  antara  fluida  panas  bumi  dengan  fluida  organik, sehingga diperoleh uap yang kering untuk menggerakkan turbin dengan siklus rankin tertutup dan selanjutnya dikondensasikan di dalam surface condenser dan  kondensat  dipompakan  kembali  ke heat exchanger. Diagram T-s siklus biner dapat  dilihat pada Gambar 2.

## 1) Turbin
Turbin  merupakan  perangkat  yang  berfungsi  untuk mengubah  energi  panas  fluida  kerja  menjadi  energi mekanik  dilihat  pada  Gambar  3.  Turbin  mengalami perkembangan  desainnya.  Ekspansi  uap  fluida  kerja terjadi di dalam nosel dari tekanan awal yang tinggi ke tekanan  akhir  yang  lebih  rendah.  Adanya  penurunan tekanan  dan  entalpi  akan  menyebabkan  terjadinya peningkatan  kecepatan  fluida  kerja  yang  keluar  dari nosel. Uap kemudian masuk ke dalam sudu gerak yang kemudian  mengalami  perubahan  momentum  sehingga dibangkitkan gaya atau torsi yang memutar poros.[yogisworo,2010]
Gambar 2. Diagram T-s PLTP Siklus Biner Gambar 3. Turbin Hidrokarbon Satu Tingkat G T C S
Gambar 4. Penukar panas jenis cangkang dan buluh

## 2) Penukar Panas
Alat  penukar  panas  adalah  komponen  utama  di dalam  sistem  pembangkit  listrik  siklus  biner  yang membedakan pembangkit ini dari pembangkit konvensional  sistem flashing atau direct  steam .  Alat penukar  panas  ini  berfungsi  sebagai interface perpindahan  kalor  dari  fluida  panas  bumi  ke  fluida kerja.  Adanya  alat  penukar  panas  ini  sepertinya menunjukkan  bahwa  pada  pembangkit  siklus  biner diperlukan biaya tambahan pada sisi pembangkit. Akan tetapi,  pembangkit  siklus  biner  pada  umumnya memerlukan  konsumsi  fluida  panas  bumi  yang  lebih kecil untuk setiap daya yang dibangkitkan, sehingga hal ini  bisa  mengurangi  biaya  sumur  jika  pembangkit  ini dibangun secara total project dari hulu (pengembangan lapangan) sampai hilir (pembangkit listrik).
Alat penukar panas yang digunakan pada pembangkit  siklus  biner  mempunyai  berbagai  fungsi, seperti misalnya preheater, evaporator, dan kondenser. Preheater berfungsi  memanaskan  fluida  kerja  sampai dengan temperatur tertentu. Evaporator berfungsi untuk memanaskan  fluida  kerja  lebih  lanjut  sehingga  uap menjadi  panas  lanjut  dan  siap  memutar  turbin. Kondenser  berfungsi  mendinginkan  uap  yang  keluar dari  turbin  sehingga  terkondensasi  menjadi  cair kembali.
Alat  penukar  panas  yang  dipakai  untuk  penerapan siklus  biner  di  PLTP  Lahendong  unit  5  dan  6  adalah tipe  penukar  panas shell  and  tube  heat  exchanger (cangkang dan buluh). Alat penukar panas ini biasanya digunakan  pada  pembangkit  siklus  biner  yang memanfaatkan brine sebagai sumber  panas  bumi. Pada alat  penukar  panas  jenis shell  and  tube, fluida  panas bumi biasanya dialirkan ke dalam bagian tube sehingga memudahkan dalam pembersihan pengendapan.
Unjuk  kerja heat  transfer di  sebuah  alat  penukar panas sangat dipengaruhi oleh scalling atau pengendapan  unsur  kimia  yang  terdapat  pada  fluida panas  bumi.  Jalur  aliran  uap  dan  fluida  kerja  dari heat exchanger ini kita dapat lihat pada Gambar 4 untuk tipe cangkang dan buluh. [Yogisworo.2010]

## Gambar 5. Lintasan aliran cairan pompa sentrifugal

## 3) Pompa
Pompa  yang  digunakan  pada  PLTP  siklus  biner adalah  pompa  dinamik  sentrifugal.  Pompa  dinamik adalah  pompa  yang  berputar  mengubah  energi  kinetik menjadi tekanan  atau  kecepatan  yang  diperlukan  untuk memompa  fluida.  Pada  Gambar  5  memperlihatkan bagaimana pompa jenis ini beroperasi.[Shadev,2008]
Cairan dipaksa menuju sebuah impeler oleh tekanan atmosfir,  atau  dalam  hal  ini jet  pump oleh  tekanan buatan.  Baling-baling  impeler  meneruskan  energi kinetik  ke  cairan,  sehingga  cairan  akan  berputar. Impeler dikelilingi oleh volute casing atau dalam hal ini pompa  turbin  digunakan  cincin diffuser stasioner mengubah energi kinetik menjadi energi tekanan.

## 3) Kriteria Pemilihan Fluida Kerja
Fluida  kerja  adalah  fluida  yang  memiliki  energi untuk  melakukan  kerja  pada  peralatan  mekanik.  Pada PLTP  siklus  biner,  fluida  kerja  yang  digunakan  untuk menggerakkan  turbin  bukan  dari  sumber  utama,  tapi fluida lain.  Alasan penggunaan fluida kerja pada PLTP siklus  biner  dikarenakan  fluida brine tidak  bisa digunakan  langsung  untuk  menggerakkan  turbin.  Hal tersebut bisa disebabkan oleh fluida brine mengandung senyawa-senyawa  yang  dapat  merusak  turbin  ataupun karena kondisi brine tidak cukup tinggi untuk memutar turbin konvensional.
Beberapa  kriteria  yang  harus  dipenuhi  diantaranya yaitu  properti  termodinamik  yang  cocok,  tidak mengotori,  tidak  korosif,  tidak  beracun,  tidak  mudah terbakar, mudah didapatkan, dan harga terjangkau. Dan untuk  penerapan  pada  PLTP  Lahendong  5  dan  6 ditentukan  penggunaan  fluida  kerja  jenis  propana karena  pada  tabel  I  senyawa  tersebut  cocok  dengan kondisi  tekanan  dan  temperatur brine pada  unit pembangkit  tersebut  dengan  kondisi  tekanan  dan temperatur yang relatif rendah.[J.M. Moran, 2006]
Gerry Angling Kusuma – Analisa Efisiensi Thermal PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 di Tompaso.
T ABEL I K ARAKTERISTIK S ENYAWA Y ANG M EMILIKI P OTENSI F LUIDA K ERJA Y ANG I DEAL Fluida kerja Rumus Berat Molekul T kritis P kritis Toksisitas Flam Propane C 3 H 8 44,1 96,7 41,9 Low High Iso Butane C 4 H 10 58,1 134,7 35.9 Low High n-Butane C 4 H 10 59,1 152,0 37,5 Low High Iso-Pentane C 5 H 12 72,2 187,8 33,5 Low High n-Pentane C 5 H 12 72,2 196,6 33,3 Low High R-123 C 2 HCl 2 F 3 152,9 183,8 36,1 High Non R-134a C 2 H 2 F 4 102 101,1 40,1 Low Non R-245fa C 3 H 3 F 5 134 154,1 43,7 Med Low Amonia NH 3 17 132,3 111,9 High Non Water H 2 0 18 373,9 217,7 Non Non

## II. M ETODOLOGI P ENELITIAN

## A. Tempat dan Waktu Penelitian
Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini dilakukan selama  19  hari . Penelitian  dimulai  dari  tanggal  7 November  2017  sampai  dengan  25  November  2017. Tempat penelitian dilakukan di PLTP Lahendong unit 5 dan 6 di Tompaso. Perhitungan dan analisa penelitian di rumah  tinggal  penulis  dan  di  Laboratorium  Tenaga Listrik  Fakultas  Teknik  jurusan  Teknik  Elektro Universitas Sam Ratulangi Manado.

## B. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian yang dilakukan terdiri dari: 1) Mencari  dan  mengumpulkan  referensi  data (informasi) yang berkaitan dengan analisa.
2) Meninjau plant dan  menentukan state pada kedua unit pembangkit.
3) Melakukan analisa state serta analisa energi di tiap peralatan pada kedua unit pembangkit.
4) Melakukan  analisa  efisiensi  thermal  pada kedua unit pembangkit.
5) Melakukan  analisa state serta  analisa  energi pada  tiap  peralatan  untuk  penerapan  siklus biner.
6) Melakukan analisa total efisiensi thermal pada PLTP Lahendong 5 dan 6 dan penerapan siklus binernya.
7) Membuat laporan penelitian.

## C. Tinjauan Plant
Tinjauan plant dan pengambilan data dari penelitian efisiensi  thermal  ini  dilakukan  langsung  di  lokasi
pembangkit.  Dalam  peninjauan plant, hal  yang dilakukan yaitu menentukan jenis dari PLTP Lahendong  unit  5  dan  6.  Kemudian  meninjau Proses Flow Diagram (PFD) dari pembangkit teersebut.
Setelah  meninjau  dari  PFD  maka  jenis  PLTP  di PLTP Lahendong unit 5 dan 6 di Tompaso adalah jenis single  flash .  Kemudian  untuk  menentukan  data  yang akan  diambil,  dilakukan  penentuan state yang digunakan  untuk  menghitung  energi  dan  efisiensi thermal.  Data  yang  diperlukan  yaitu  data  temperatur, tekanan,  dan  laju  aliran  pada  setiap state dan  dapat dilihat pada Gambar 6.

## D. Perhitungan State dan Analisa Energi pada Plant
Yang pertama adalah tingkat keadaan 1. Tingkat ini adalah  keadaan  ketika fluida kerja dari sumur produksi berada pada fase campuran uap air. Entalpi dan entropi dapat  dihitung  berdasarkan  fraksi  uap  fluida  yang masuk berdasarkan tabel termodinamika. Persamaannya menjadi persamaan (1) dan (2) :[Balmer,2011]
= + (1)
ℎ = ℎ + ℎ (2)
Dimana : = entropi spesifik keadaan 1 (Joule.K/kg) s f = entropi cair jenuh (joule.K/kg) x = kualitas campuran s fg = selisih entropi uap jenuh dan cair jenuh (Joule.K/kg)
ℎ = entalpi spesifik keadaan 1 (Joule/kg)
h f = entalpi cair jenuh (Joule/kg) h fg = selisih entalpi uap jenuh dan cair jenuh Kemudian  di  tingkat  keadaan  2  adalah  saat  fluida masuk  kedalam  separator.  Data  dari  keadaan  ini  dapat diperoleh  dari  turbin  karena  tekanan  pada  separator pada  saat  melakukan flashing disesuaikan  dengan tekanan yang dibutuhkan turbin yaitu 8,00 Bar.
Gambar 6. Kerangka Model PLTP Lahendong 5 dan 6
Dengan  menyesuaikan  dengan  tabel  termodinamika A-5 maka tingkat keadaan dilihat pada persamaan (3) :
ℎ = ℎ
(3)
Untuk  menghitung  entropi  perlu  diketahui  kualitas uap dalam separator, maka pada persamaan (4):
= ( ) (4)
Setelah didapat maka persamaannya menjadi seperti berikut pada persamaan (5) :
= + (5)
Kemudian  di  tingkat  keadaan  3  adalah  keadaan dimana  saat  uap  dari  keluaran  separator  menuju scrubber  untuk  menghilangkan  kondensat  dari  uap untuk  memastikan  bahwa  uap  kering.  Pada  scrubber terjadi pressure  drop sebesar  0,1  bar  dan  terjadi penurunan massa laju aliran sebesar 0,01.[Balqis,2012]
= 0,01  × (6)
Dimana pada persamaan (6) diatas :
= massa laju aliran scrubber (kg/s)
=  massa  laju  aliran  keluaran  dari  separator (kg/s)
Selanjutnya pada tingkat keadaan 4 saat fluida kerja masuk ke dalam turbin untuk melakukan kerja. Tekanan dan temperatur  pada  keadaan  ini  sama dengan keadaan 2.
Pada  tingkat  keadaan  5  dan  5s  adalah  pada  saat fluida  masuk  ke  dalam  kondenser.  Uap  mengalami ekspansi  isentropik  mencapai  keadaan  ideal  5s  pada turbin sehingga entropi tetap.  Sedangkan pada keadaan aktual  terjadi  pada  tingkat  keadaan  5  dan  data  teknis diambil  dari  kondenser  dengan  tekanan  yang  masuk kondenser  0,108  Bar  pada  unit  5  dan  0,087  Bar  pada unit 6.
Untuk  mengetahui  nilai  entalpi    keadaan  5s  perlu mengetahui kualitas campuran pada persamaan (7) :
= ( ) (7)
Maka nilai entalpi dihitung dengan persamaan (8) :
ℎ = ℎ + ℎ (8)
Untuk nilai entalpi keadaan 5 dapat dihitung dengan menggunakan  persamaan  efisiensi  isentropik  turbin dengan asumsi nilai efisiensi turbin sebesar 85%, yaitu :
= ( ) ( ) (9)
Untuk  nilai  entropi  perlu  diketahui  lebih  dahulu fraksi uap keadaan 5 pada persamaan (10) :
= ( ) (10)
Dengan  mengetahui  fraksi  uap,  maka  nilai  entropi dihitung dengan persamaan (11) :
= + ( 11)
Selanjutnya  pada  tingkat  keadaan  7  merupakan keadaan  dimana  fluida  keluar  melalui  cooling  tower menuju  ke  kondenser.  Data  yang  diperlukan  sama dengan data pada kondenser dan bernilai konstan.
Kemudian  pada  tingkat  keadaan  8  merupakan tingkat  keadaan  dimana brine hasil  pemisahan  di separator  dialirkan  dan  ditampung  ke  dalam  kolam pengendapan  untuk  di  injeksikan  kembali  ke  dalam perut bumi melalui sumur injeksi.

## 1) Proses Pada Turbin
Pada  turbin  fluida  kerja  masuk  dengan  tingkat keadaan  fase  4 . Selanjutnya  fluida  akan  diekspansi menjadi  kerja  oleh  turbin.  Kita  dapat  menghitung  laju kerja turbin dengan persamaan (12) :
̇ = ̇   (ℎ − ℎ ) (12)
Dimana :
= Laju kerja turbin (Watt)
= Efisiensi turbin (%)
̇ = Laju massa uap (kg/s)
ℎ = Entalpi keadaan 4 (Joule/kg)
ℎ = Entalpi keadaan 5 (Joule/kg)

## 2) Proses Pada Kondenser
Pada kondenser berlangsung proses kondensasi agar fluida  kerja  pada  tingkat  keadaan  5  yang  berupa campuran  dua  fase  mencapai  keadaan  6  yang  berupa fase  cair . Dengan  memperhatikan  entalpi  fluida  kerja pada keadaan 5 dan keadaan 6 kita dapat menganalisa
Gerry Angling Kusuma – Analisa Efisiensi Thermal PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 di Tompaso.
T ABEL III
P ROSES T ERMODINAMIKA T INGKAT K EADAAN PLTP L AHENDONG 5
energi  kalor  yang  keluar  dari  fluida  kerja  saat  pada dalam kondenser dengan persamaan (13) :
̇ = ̇ (ℎ − ℎ )
(13)
Dimana : = Laju kalor keluar (Watt) = Laju massa uap (kg/s)
ℎ = Entalpi keadaan 5 (Joule/kg)
ℎ = Entalpi keadaan 6 (Joule/kg)

## 3) Proses Pada Sumur Produksi
Setelah  proses  kondensasi  selesai  uap  yang  telah terkondensasi akan diinjeksikan kembali ke dalam perut bumi . Kemudian akan diambil kembali dengan tekanan dan  temperatur  besar  yang  akan  kembali  pada  tingkat keadaan  1,  sehingga  siklus  boleh  terus  berlanjut. Besarnya  kesetimbangan  laju  massa  dan  energi  proses ini memenuhi persamaan (14):
̇ = ̇ (ℎ − ℎ ) (14)
Dimana : ̇ = Laju kalor masuk (Watt)
= Laju massa uap (kg/s)
ℎ = Entalpi keadaan 1 (Joule/kg)
ℎ = Entalpit keadaan 3 (Joule/kg)

## 4) Efisiensi
Selanjutnya  untuk  mengukur  kinerja  sistem  harus dihitung  efisiensi  thermal  sistem . Efisiensi  thermal mengukur  seberapa  banyak  energi  yang  masuk  ke dalam fluida kerja yang dikonversikan menjadi keluaran netto.  Efisiensi  thermal  dari  siklus  tenaga  adalah  pada persamaan (15) :
T ABEL III P ROSES T ERMODINAMIKA T INGKAT K EADAAN PLTP L AHENDONG 6 = ̇ ̇ (15)
Dimana : = Efisiensi thermal
̇ = Laju kerja turbin (Watt)
̇ = Laju kerja pompa utama (Watt)
̇ = Laju kalor masuk (Watt)

## III. HASIL DAN ANALISA

## A. Hasil Analisa Tingkat Keadaan Unit 5 dan 6
Analisa  tingkat  keadaan  pada  PLTP  Lahendong  unit  5 dan  6  menggunakan  metode  yang  sudah  dijelaskan  . Tabel  II  dan  tabel  III  adalah  hasil  analisa  tingkat keadaan PLTP Lahendong 5 dan 6:

## B. Analisa  Energi  Ditiap  Proses  PLTP  Lahendong  5 dan 6
Dengan  mengetahui  tingkat  keadaan  pada  Tabel  II dan  Tabel  III  dari  fluida  kerja,  kita  dapat  menghitung besarnya  kerja,  besarnya  energi  panas  yang  masuk  dan keluar sistem, pada komponen-komponen yang dilewati fluida kerja sehingga efisiensi pembangkit listrik tenaga panas bumi juga dapat diketahui.
T
K
Laju mass a (kg/s ) Tempera tur ( o C) Tekana n (bar) Entropi (kJ/kg. K) Entalpi (kJ/kg) Ket 1 99,97 211,85 19,39 4,002 1661,3 Sumur 2 99,97 170,41 8,00 4,1490 1661,3 3 40,72 170,41 7,41 6,704 2772,3 4 39,99 170,41 8,00 6,6616 2768,3 5s 39,99 47,32 0,108 6,6616 2118,3 Ideal 5 39,99 47,32 0,108 6,959 2183,3 Aktual 6 39,99 47,32 0,108 0,669 198,13 7 39,99 47,32 0,108 8,122 2586,5 8 59,98 170,41 8,00 2,0457 720,87 Brine TK Laju massa (kg/s) Temperatur ( o C) Tekanan (bar) Entropi (kJ/kg.K) Entalpi (kJ/kg) Ket 1  100,12 163,65 16,92 3,8736 1796,58 Sumur 2  100,12 170,41 8,00 4,4460 1796,58 3 52,06 170,41 8,00 6,6616 2768,3 4 40,05 170,41 8,00 6,6616 2768,3 5s 40,05 43,11 0,087 6,6616 2092,18 Ideal 5 40,05 43,11 0,087 6,976 2159,8 Aktual 6 40,05 43,11 0,087 0,614 180,53 7 40,05 43,11 0,087 8,198 2579,09 8 60,07 170,41 8,00 2,0457 720,87 Brine

## 1) Analisa Proses Pada Turbin
Pada  turbin  fluida  kerja  masuk  dengan  tingkat keadaan  4  fase superheated .  Sekanjutnya  fluida  akan diekspansi  menjadi  kerja  oleh  turbin  sehingga  fluida akan  berada  pada  kondisi  aktual,  yang  merupakan campuran  dua  fase  dan  dengan  mengasumsikan efisiensi  turbin  sebesar  90%,  kita  dapat  menghitung besarnya  laju  kerja  turbin  pada  kondisi  aktual  dengan persamaan :

## ̇ = ̇   (ℎ − ℎ )
Dengan memasukkan nilai-nilai perhitungan : Unit 5 :
̇ = 39,99 kg/s h 4 = 2768,3 kJ/kg h 5s = 2118,37 kJ/kg = 90 %
Maka persamaan tersebut menjadi :
̇ = 39,99 0,90(2768,3 − 2118,37) ̇ = 23391,63
Maka  pada  keadaan  ideal  laju  kerja  turbin  unit  5 adalah 23,3 MW
Unit 6:
̇ = 40,05 kg/s h 4 = 2768,3 kJ/kg h 5s = 2092,18 kJ/kg = 90 %
Maka persamaan tersebut menjadi :
̇ = 40,05 0,90(2768,3 − 2092,18) ̇ = 24370.74
Maka  pada  keadaan  ideal  laju  kerja  turbin  unit  6 adalah 24,3 MW

## 2) Analisa Proses Pada Kondenser
Pada Kondenser berlangsung proses kondensasi agar fluida  kerja  pada  tingkat  keadaan  5  yang  berupa campuran  dua  fase  mencapai  keadaan  6  yang  berupa fase cair. Kita dapat menganalisa besarnya energi kalor yang  keluar  dari  fluida  kerja  saat  berproses  dalam kondenser dengan persamaan :
̇ = ̇ (ℎ − ℎ )
Dengan memasukkan nilai-nilai perhitungan : Unit 5 :
̇ = 39,99 kg/s H 5 = 2183,37 kJ/kg
H 6 = entalpi air jenuh ( h f ) = 198,13 kJ/kg
Maka persamaan tersebut menjadi :
̇ = 39,99(2183,37 − 198,13)
̇ = 79.389,74   /
Jadi  besarnya  energi  kalor  yang  keluar  adalah 79.389,74 kJ/s atau dapat dibulatkan menjadi 79,3 MW.
Unit 6:
̇ = 40,05 kg/s
H 5 = 2159,8 kJ/kg H 6 = entalpi air jenuh ( h f ) = 180,53 kJ/kg
Maka persamaan tersebut menjadi :
̇ = 40,05(2159,8 − 180,53)
̇ = 79.269,76   /
Jadi  besarnya  energi  kalor  yang  keluar  adalah 79.269,76 kJ/s atau dapat dibulatkan menjadi 79,2 MW.

## 3) Analisa Proses Pada Sumus Produksi
Pada  sumur  produksi  tekanan  dan  temperatur  dapat dilihat pada tingkat keadaan 1,  yaitu temperatur sekitar 211,85 o C pada unit 5 dan 163,65 o C pada unit 6.  Kalor yang  masuk  pada  fluida  kerja  dapat  dihitung  dengan persamaan :

## ̇ = ̇  ℎ
Dengan memasukkan nilai-nilai perhitungan : Unit 5 :
̇ = 99,45 kg/s h 1 = 1661,30 kJ/kg
Maka persamaan tersebut menjadi :
̇ = 99,97 (1661,30) ̇ = 166.080,16  /
Jadi  besarnya  laju  energi  kalor  yang  masuk  ke dalam  fluida  kerja  adalah  166.080,16  kJ/s  atau  dapat dibulatkan menjadi 166,08 MW.
Unit 6:
̇ = 100,12 kg/s h 1 = 1796,58 kJ/kg
Maka persamaan tersebut menjadi : ̇ = 100,12 (1796,58)
̇ = 179.873,58  /
Jadi  besarnya  laju  energi  kalor  yang  masuk  ke dalam  fluida  kerja  adalah  179.873,  58  kJ/s  atau  dapat dibulatkan menjadi 179,87 MW

## 4) Analisa Laju Energi Brine
Air  panas  sisa  separasi  akan  mencapai  keadaan  8 pada  separator.  Tentu  saja brine ini  memiliki kandungan energi kalor yang kemudian akan didinginkan pada kolam penendapan hingga diinjeksikan kembali ke  dalam perut bumi. Laju energi kalor keluar pada brine dinyatakan dengan :
̇ = ̇  (ℎ )
Dengan memasukkan nilai-nilai perhitungan : Unit 5 :
̇ = 59,98 kg/s
H 8 = 720,87 kJ/kg
Maka persamaan tersebut menjadi :
̇ = 59,98 (720,87) ̇ = 43.302,66  /
Jadi  besarnya  laju  energi  kalor  yang  keluar  pada brine adalah  43.302,66  kJ/s  atau  dapat  dibulatkan menjadi 43,3 MW.

## C. Efisiensi Thermal PLTP Lahendong 5 dan 6
Untuk menentukan efisiensi thermal sistem pembangkit  listrik  tenaga  panas  bumi  adalah  dengan membandingkan  besarnya  kerja  yang  dilakukan  turbin dikurangi  kerja  pompa  utama  dengan  besarnya  laju energi kalor yang masuk ke dalam sistem atau ke dalam turbin:
= ̇ − ̇
̇
Dengan memasukkan nilai-nilai perhitungan : Unit 5:
Laju kerja turbin = 23,3 MW Laju kerja pompa utama = 0,25 MW Laju kalor masuk = 166,08 MW
= 23,3 − 0,25
166,08
=  0,1387 = 13,87 %
Jadi  besarnya  efisiensi  thermal  keseluruhan  proses pembangkitan  pembangkit  listrik  tenaga  panas  bumi Lahendong unit 5 saat ini 13,87%.
Unit 6:
Laju kerja turbin = 24,3 MW Laju kerja pompa utama = 0,25 Laju kalor masuk = 179,8 MW
= 24,3 − 0,25
179,8
=  0,1337 = 13,37%
Jadi  besarnya  efisiensi  thermal  keseluruhan  proses pembangkitan  pembangkit  listrik  tenaga  panas  bumi Lahendong unit 6 saat ini 13,37%.

## 1) Pemodelan Siklus Biner PLTP Lahendong 5 dan 6
Dengan  memperhatikan  data-data  yang  di  dapat dengan menggunakan fluida kerja hidrokarbon propana, kita  dapat  menganalisa  setiap  tingkat  keadaan  atau proses  di  tiap  komponen  utama  PLTP  siklus  biner dengan bantuan tabel IV termodinamika. Berikut adalah kerangka model siklus biner PLTP Lahendong 5 dan 6.
Gambar 7. Kerangka Model Siklus Biner PLTP Lahendong 5 dan 6
T ABEL IV P ROSES T ERMODINAMIKA T INGKAT K EADAAN P ADA S IKLUS B INER

## 1) Hasil Analisa Tingkat Keadaan Siklus Biner
Analisa tingkat keadaan pada siklus biner terdiri dari 4 fase . Berikut adalah tabel hasil analisa siklus biner PLTP Lahendong 5 dan 6 diperlihatkan pada Tabel IV.

## a. Analisa Tingkat Keadaan 1b Siklus Biner
Tingkat  keadaan  1b  adalah  tingkat  keadaan dimana  fluida  kerja  masuk  turbin  setelah  mendapat kalor dari heater untuk melakukan kerja. Pada keadaan ini fluida dalam fase gas superheated , dengan keadaan:
p 1b = 33,1 bar T 1b = 96,1 o C
Sedangkan  untuk  nilai  entropi  dan  entalpi  dari keadaan ini dapat dilihat pada tabel A-18 termodinamika (sifat propana lanjut), untuk nilai entalpi dan  entropi  di  diasumsikan  pada  tekanan  35  bar  dan temperatur 100 o C. Entropi keadaan 1b ( s 1b ) = 1,788 kJ.K/kg Entalpi keadaan 1b ( h 1b ) = 577,3 kJ/kg
b. Analisa Tingkat Keadaan 2b Siklus Biner
Tingkat  keadaan  2b  adalah  saat  fluida  kerja masuk  kondenser,  atau  keluar  dari  turbin  setelah melakukan  kerja.  Fluida  kerja  mengalami  ekspansi isentropik  mencapai  keadaan  ideal  2b  pada  turbin sehingga  entropi  tetap.  Pada  keadaan  2b  fluida  masih dalam  keadaan  gas superheated karena  karakteristik dari propana, untuk nilai tingkat keadaan dapat diambil dari data keluaran turbin.
Tekanan keadaan 2b ( p 2b ) = 10,6 Bar Temperatur keadaan ( T 2b ) = 46,9 o C Untuk  nilai  entalpi  di  asumsikan  pada  tekanan  10  Bar dan temperatur 40 o C Entalpi keadaan 2b ( h 2b ) = 524,67 kJ/kg
c. Analisa Tingkat Keadaan 3b Siklus Biner
Tingkat  keadaan  3b  adalah  saat  fluida  selesai dikondensasi  pada  kondenser,  fluida  kerja  sudah mencapai  fase  cair  jenuh  atau  fase  cair.  Karena  pada proses  kondensasi  berlangsung  pada  tekanan  tetap maka tingkat keadaan untuk tekanan sama dengan pada keadaan 2b yaitu:
Tekanan keadaan 3b ( p 3b ) = 10,6 Bar
Untuk menyesuaikan
dengan tabel termodinamika A-17 (sifat propana  jenuh:tabel tekanan)  dan  tekanan  yang  diasumsikan  pada  keadaan 2b,  maka  tekanan  keadaan  3b  diasumsikan  pada tekanan  10  Bar.  Untuk  nilai  temperatur  terjadi penurunan  karena  terjadi  perubahan  antar  fase  dari  gas superheated menjadi  cair  atau  cair  jenuh,  yaitu mencapai temperatur cair jenuh.
Temperatur keadaan 3b ( T 3b ) = 26,95 o C
Sedangkan untuk nilai entropi dan entalpi adalah sama  dengan  nilai  entropi  dan  entalpi  cair  jenuh  pada tekanan 10 Bar tersebut, yaitu:
Entropi keadaan 3b ( s 3b ) = entropi air jenuh ( s f ) = 0,618 kJ.K/kg Entalpi keadaan 3b ( h 3b ) = entalpi air jenuh ( h f ) = 166,1 kJ/kg

## d. Analisa Tingkat Keadaan 4b Siklus Biner
Tingkat  keadaan  4b  adalah  saat  fluida  selesai dikompresi pada pompa hingga mencapai tekanan yang besar  sesuai  kebutuhan  turbin.  Pada  keadaan  ini  fluida kerja  dalam  fase  cair.  Karena  pada  proses  kompresi berlangsung  pada  suhu  yang  tetap  maka  nilai temperatur keadaan 4b adalah sama dengan keadaan 3b.
Tekanan keadaan 4b ( p 4b ) = 33,1 Bar Temperatur  keadaan  4b  ( T 4b )  =  temperatur  keadaan  3b ( T 3b ) = 26,95 o C
Sedangkan  untuk  nilai  entropi  adalah  sama dengan  nilai  entropi  pada  keadaan  3b  karena  proses kompresi isentropik pada pompa.
Untuk  nilai  entalpi  dapat  dihitung  dengan  persamaan kerja pompa. Dengan mensubstitusi persamaan ̇ / ̇ = ( − ) ke  persamaan  tersebut. Maka :
Entalpi keadaan 4b ( h 4b ) = 170,7 kJ/kg

## D. Analisa Energi Pada Siklus Biner PLTP Lahendong 5 dan 6
Dengan  Mengetahui  tingkat  keadaan  dari  fluida kerja propana pada siklus biner, kita dapat  menghitung
T
K Laju massa (kg/s) Tempe ratur ( o C) Teka nan (bar) Entropi (kJ/kg.K) Entalp i (kJ/kg ) Ket 1 43,115 96,1 33,1 1,788 557,3 Turbin 2 43,115 46,9 10,6 1,788 524,6 Kondens er 3 43,115 26,95 10,6 0,618 166,1 Pompa 4 43,115 26,95 33,1 0,618 170,7 Heat Exc
Gerry Angling Kusuma – Analisa Efisiensi Thermal PLTP Lahendong Unit 5
dan 6 di Tompaso.
besarnya  energi  panas  yang  masuk  dan  yang  keluar sistem, pada komponen-komponen yang dilewati fluida kerja .

## 1) Analisa Proses Pada Turbin Siklus Biner
Pada  turbin  siklus  biner  fluida  kerja  masuk  dengan tingkat keadaan 1b fase superheated. Selanjutnya fluida akan  diekspansi  menjadi  kerja  sehingga  fluida  akan mencapai  tingkat  keadaan  2b  pada  kondisi  aktual.  Kita dapat  menghitung  besarnya  besarnya  laju  kerja  turbin pada kondisi ideal dengan persamaan :
̇ = ̇ (ℎ − ℎ )
Dengan memasukkan nilai-nilai perhitungan :
̇ = 43,154 kg/s
h 1b = 577,3 kJ/kg h 2b = 524,6 kJ/kg
maka persamaan tersebut menjadi :
̇ = 43,154 (577,3 − 524,6) ̇ = 2274,21
Maka keadaanidela laju kerja turbin adalah 2274,21 kJ/s atau dapat dibulatkan menjadi 2,3 MW

## 2) Analisa Proses Pada Kondenser Siklus Biner
Pada kondenser berlangsung proses kondensasi agar fluida kerja pada tingkat keadaan 2b yang masih berupa gas superheated mencapai keadaan 3b yang berupa fase cair. Kita dapat menganalisa besarnya energi kalor yang keluar dari fluida kerja saat berproses dalam kondenser dengan persamaan :
̇ = ̇ (ℎ − ℎ )
Dengan memasukkan nilai-nilai perhitungan :
̇ = 43,154 kg/s
h 2b = 524,6 kJ/kg h 3b = 166,1 kJ/kg
maka persamaan tersebut menjadi :
̇ = 43,154(524,6 − 166,1)

## ̇ = 15470,7   /
Jadi  besarnya  laju  energi  kalor  yang  keluar  adalah 15.470,7 kJ/s atau dapat dibulatkan menjadi 15,5 MW.

## 3) Proses Pada Pompa Siklus Biner
Fluida  yang  masuk  pada  pompa  dalam  fase  cair pada  tingkat  keadaan  3b  kemudian  dikompresi  hingga mencapai  tekanan  yang  dibutuhkan  turbin  pada  tingkat
keadaan  4b,  untuk  besarnya  laju  pompa  dapat  dihitung dengan persamaan :
̇ = ̇ (ℎ − ℎ )
Dengan memasukkan nilai-nilai perhitungan :
̇ = 43,154 kg/s
h 4b = 170,7 kJ/kg h 3b = 166, kJ/kg
maka persamaan tersebut menjadi :
̇ = 43,154 (170,7 − 166,1) ̇ = 198,5  /
Jadi  besarnya  laju  kerja  pompa  yang  bekerja  pada fluida  kerja  adalah  198,5  kJ/s  atau  dapat  dibulatkan menjadi 0,2 MW

## 4) Analisa Proses Pada Heat Exchanger Siklus Biner
Fluida yang masuk pada heat exchanger dalam fase cair  pada  tingkat  keadaan  4b  memiliki  tekanan  yang tinggi  seperti  yang  dibutuhkan  turbin  kemudian  pada heater fluida  kerja  akan  menerima  kalor  sehingga mencapai  fase  gas superheated yang  baik  dlam menggerakkan  turbin.  Perhitungan  kalor  masuk  pada heat exchanger adalah :
̇ = ̇ (ℎ − ℎ )
Dengan memasukkan nilai-nilai perhitungan :
̇ = 43,154 kg/s
h 1b = 577,3 kJ/kg h 4b = 170,7 kJ/kg
Maka persamaan tersebut menjadi :
̇ = 43,154 (577,3 − 170,7) ̇ = 17530,56  /
Jadi  besarnya  laju  energi  kalor  yang  masuk  ke dalam  fluida  kerja  adalah  17546,41  kJ/s  atau  dapat dibulatkan menjadi 17,5 MW.

## E. Efisiensi Siklus Biner PLTP Lahendong unit 5 dan 6
Untuk menentukan efisiensi thermal sistem pembangkit listrik tenaga panas bumi siklus biner pada PLTP  Lahendong  unit  5  dan  6  adalah  dengan membandingkan  besarnya  kerja  yang  dilakukan  turbin dikurangi  kerja  pompa  utama  dengan  besarnya  laju energi kalor yang masuk ke dalam sistem atau ke dalam turbin sebagai keluaran netto energi thermal tersebut.
= ̇ ̇ ̇
Dengan memasukkan nilai-nilai perhitungan :
Laju kerja turbin = 2,3 MW Laju kerja pompa = 0,2 MW Laju kalor masuk = 17,5 MW
Maka persamaan tersebut menjadi :
= 2,3 − 0,2
17,5
=  0,12 = 12 %
Jadi  besarnya  efisiensi  proses  pembangkitan pembangkit listrik tenaga panas bumi siklus biner pada PLTP Lahendong unit 5 dan 6 adalah sebesar 12%.

## F. Efisiensi Total Pembangkit
Efisiensi  keseluruhan  sistem  PLTP  Lahendong  unit 5  dan  6  dengan  penggunaan  siklus  biner  pada brine adalah  perbandingan  besarnya  seluruh  daya  yang dihasilkan  secara  keseluruhan  dengan  besarnya  potensi energi  yang  tersedia  pada  sumur  produksi  dapat dihitung dengan persamaan :
= ̇ ̇ ( ̇ ̇ ) ̇
Dengan memasukkan nilai-nilai perhitungan : Unit 5 :
Laju kerja turbin = 23,3 MW Laju kerja pompa utama = 0,25 MW Laju kalor masuk = 166,08 MW
Maka persamaan tersebut menjadi :
= 23,3 + 2,3 − (0,25 + 0,2) 166,08

## = 0,1514
Jadi besarnya efisiensi keseluruhan proses pembangkitan pembangkit listrik tenaga panas bumi Lahendong unit 5 dengan penggunaan siklus biner pada brine adalah sebesar 15,14%.
Unit 6 :
Laju kerja turbin = 24,3 MW Laju kerja pompa utama = 0,25 MW Laju kalor masuk = 179,8 MW
Maka persamaan tersebut menjadi :
= 24,3 + 2,3 − (0,25 + 0,2) 179,8 = 0,1454
Jadi besarnya efisiensi keseluruhan proses pembangkitan listrik tenaga panas bumi Lahendong unit
6  dengan  penggunaan  siklus  biner  pada brine adalah sebesar 14,54 %.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Setelah melakukan analisa dari data yang didapatkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1) Efisiensi pembangkit listrik tenaga panas bumi Lahendong unit 5 berdasarkan hasil analisa adalah sebesar 13,87%.
2) Efisiensi pembangkit listrik tenaga panas bumi Lahendong unit 6 berdasarkan hasil analisa adalah sebesar 13,37% .
3) Dengan menggunakan siklus biner pada PLTP Lahendong unit 5 yang memanfaatkan brine dari separator, efisiensi thermal pembangkit listrik tenaga panas bumi Lahendong unit 6 meningkat menjadi sebesar 15,14%.
4) Dengan menggunakan siklus biner pada PLTP Lahendong unit 6 yang memanfaatkan brine dari separator, efisiensi thermal pembangkit listrik tenaga panas bumi Lahendong unit 6 meningkat menjadi sebesar 14,54%.

## B. Saran
Untuk  penelitian  serupa  dapat  menerapkan  siklus PLTP  yang  lainnya  untuk  perhitungan  peningkatan efisiensi  pembangkit  listrik  tenaga  panas  bumi,  dan untuk  penerapan  PLTP  siklus  biner  di  Indonesia  harus lebih  banyak  dilakukan  penelitian  supaya  pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia bisa lebih meningkat.

## V. KUTIPAN
[1.] C. H. Armstead, Geothermal Energi . E & FNSPON, 1973.
[2.] R.  T.  Balmer. Modern  Engineering  Thermodynamics. Elsevier Inc. 2011.
[3.] Balqis. Optimasi  Daya  Listrik  Pada  PT  Pertamina  Geothermal Energy Area Kamojang, Jawa Barat. Jurnal Teknik Pomits . Vol. 1, No. 1, 1-6.2012.
[4.] R. DiPippo. Geothermal Power Plants: Principles, Applications, Case. Studies and Environmental Impact. Elsevier Ltd. 2008.
[5.] M.  J.  Moran,.H.N.  Shapiro., Fundamentals  of  Engineering Thermodynamics. 5th edition., John Wiley and Sons, Inc., 2006.
Gerry Angling Kusuma – Analisa Efisiensi Thermal PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 di Tompaso.
[6.] R.  S.  Paiman. Analisa  Peningkatan  Efisiens  Thermal  PLTP Lahendong Unit II. Universitas Sam Ratulangi. 2012.
[7.] Rencana  Usaha  Penyediaan  Tenaga  Listrik  2017-2026  PT  PLN (Persero).2017.
[8.] M.  Shadev.  (2008). Centrifugal  Pumps:  Basic  Concepts  Of Operation,  Maintenance  and  Troubleshooting,  Part  I. Presented at The Chemical Engineers’ [online] tersedia di: www.cheresource.com.
[9.] D.  Yogisworo. Pengembangan  Turbin  Hidrokarbon  Tipe  Radial Flow  Untuk  PLTP  Siklus  Biner  Oleh  Industri  Lokal  Dalam Negeri. Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi. 2010.
Gerry  Angling  Kusuma lahir 13 November 1994, pada tahun
2013  memulai  Pendidikan  di Fakultas  Teknik  Universitas Sam  Ratulangi  Manado  di Jurusan Teknik Elektro, dengan  mengambil  konsentrasi minat  Teknik  Tenaga  Listrik pada tahun 2015. Dalam menempuh  Pendidikan  penulis juga pernah melaksanakan Kerja  Praktek  yang  bertempat di PLTP Lahendong Unit 5 dan 6  di  Tompaso  pada  tanggal  26  Juni  2016  dan  selesai melaksanakan  Pendidikan  di  Fakultas  Teknik  Elektro Universitas  Sam  Ratulangi  Manado  tahun  2018,  minat penelitiannya adalah tentang Analisa Efisiensi Thermal PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 di Tompaso.