## Civronlit

## Kajian Drainase Stadion Bhakti Karya yang Berwawasan Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

## Azwarman
Teknik Sipil Universitas Batanghari Jambi Correspondence email: warman2789@gmail.com
Abstrak. Permasalahan  yang  sering  terjadi  dan  hampir  semua  lapangan  olah  raga  adalah  timbulnya  genangan  air  ketika  datang hujan.  Keberadaan  genangan  air  akan  mengganggu  para  pemain  disaat  bertanding,  resiko  terjatuh  dan  cidera.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengatasi  hal  tersebut  di  Stadion  bola  kaki  Bhakti  Karya,  Kuala  Tungkal.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa untuk  mengatasi  genangan  air  saat  hujan  di  lapangan  bola  kai  tersebut,  dibutuhkan  perbaikan  berupa  penambahan  lapisan  yang bisa mengairkan air permkaan ke drainase keliling lapanganm, selain meresapkannya ke dalam tanah.
Kata Kunci : Intensitas hujan; lapisan tanah; dimensi drainase

## PENDAHULUAN
Kota  Kuala  Tungkal  adalah  salah  satu  kota  di  Kabupaten    Tanjung  Jabung  barat  yang  dalam  Provinsi  Jambi. Stadion  atau  Lapangan  Olah  Raga  merupakan  sarana    penting  yang    dimiliki  oleh  Warga  Kab.Tanjung  Barat. Permasalahan yang sering terjadi dan hampir semua lapangan olah raga adalah timbulnya genangan air ketika datang hujan. Keberadaan genangan air akan mengganggu para pemain disaat bertanding, resiko terjatuh dan cidera. Masalah genangan air di Lapangan ini sangat terkait dengan sistem rancangan pembuangan air yang berlebihan  dalam hal ini drainase  permukaan  dan  drainase  bawah  permukaan      yang  ada  di  Stadion  Olah  Raga  tersebut.  Faktor  pendukung drainase supaya  dapat bekerja dengan baik, seperti kondisi tanah, operasi dan pemeliharan  harus mendapat perhatian khusus .
Tujuan  Penelitian  drainase  di  lapangan  sepak  bola  Stadion  Bhakti  Karya    ini  adalah  untuk  mencegah  atau mengurangi timbulnya genangan air di lapangan dan di sekitarnya  ketika hujan turun.
Permasalahan yang menjadi pembahasan  dari penelitian ini adalah :
Pada waktu hujan terjadi genangan air pada lapangan sehingga menghambat laju bola dan juga membahayakan pemain di lapangan.
1. Kondisi  peresapan  lapangan  yang  belum  memadai  mempengaruhi  permukaan  lapangan  sehingga  menimbulkan genangan/limpasan.
2. Bagaimana perencanaan sumur peresapan  yang bisa mengatasi masalah genangan permukaan pada lapangan sepak bola.
3. Menormalisasi saluran drainase yang ada, dengan merencanakan dimensi saluran drainase yang optimal.
4. Berapa dimensi dan jarak efektif pemasangan pipa drain.
Siklus hidrologi adalah proses perjalanan  air secara kontinyu dari danau atau  laut ke atmosfer yang merupakan uap (evaporasi) dan dari atmosfer digerakkan oleh angin menuju tempat yang tekanan udaranya renggang dan dimana terdapat  proses  pendinginan  dan  setelah  itu  terjadi  proses  pencairan  menjadi    hujan  yang  jatuh  kebumi.  Sebelum sampai dibumi membasahi daun-daunan dulu  dan terjadi penguapan lagi dari dedaunan (transpirasi) dan yang jatuh ke permukaan    bumi  menjadi  aliran  permukaan  ( run  off )    dan  masuk  lagi    ke  sungai  atau  danau.  Sebagian  lagi  akan meresap kedalam tanah (infiltrasi) dan dalam tanah akan mengalir lagi menuju tempat yang lebih rendah atau sungai. Proses    pengulangan    yang  terus  menerus  ini  merupakan  serangkaian  peristiwa  dimana  kita  tidak  tahu  kapan  dan darimana awalnya serta kapan akan berakhirnya (Suripin 2004).
Untuk menentukan Itensitas hujan selama waktu kosentrasi, (Hadisusanto, 2010), dapat digunakan rumus:
Talbot
Ishiguro
Sherman
Menghitung Curah Hujan Dengan Metode Analisa Frekwensi Metode Gumbel
Persamaan yang digunakan dalam analisis statistik Gumbel dapat ditulis sebagai berikut: (Suripin, 2004).
X =   +  K T .S
Keterangan :
= Nilai rata - rata curah hujan N pertahun (mm)
S = Standar deviasi (simpangan baku) Faktor K T untuk harga rata - rata ekstrim Gumbel

## Metode Log Person Tipe III
Berikut ini langkah - langkah penggunaan distribusi Log Person Tipe III (Suripin, 2004). Hitung Logaritma hujan atau banjir dengan periode ulang T dengan rumus: log X Tr = log   + K T .s

## Menentukan Dimensi Saluran Drainase
Dimensi  saluran  harus  mampu  mengalirkan  debit  rencana  atau  dengan  kata  lain  debit  yang  dialirkan  oleh saluran (Qs) sama atau lebih besar dari debit rencana (Q R ). Hubungan ini ditunjukkan sebagai berikut : (Wesli, 2008)

## QR ≥ QE
Debit Eksisting suatu penampang saluran (QE) dapat diperoleh dari hasil pengukuran lansung  di Lapangan dan dengan menggunakan rumus seperti di bawah ini.

## Mencari luas penampang saluran
AE= QE/V Mencari tinggi Saluran
H =

## Mencari lebar saluran
B =

## Mencari debit kontrol
QE = AE.V
Dalam  Desain  debit  rencana  menggunakan  Formula  Metode  rasional  dengan  menghitung  terlebih  dahulu Intensitas hujan, dan menentukan luas areal atau cathment area drainase tersebut. Formula Metode Rasional: (Wesli, 2008) adalah Q R = 0,00278.C.I.A

## METODE
Lokasi penelitian berada di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, tepatnya di Jalan Ki Hadjar Dewantara. Prosedur kerja penelitian dapat dilihat pada Flowchart berikut ini:
Gambar 1 . Alur Penelitian Stadion Bhakti Karya

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Hasil Perhitungan Curah Hujan Rencana dengan dua Metode
No Metode Periode Ulang /Tahun (mm/hari) 2 5 10 25 50 100 1 Gumbel 174,140 195,193 209,132 226,744 239,149 252,779 2 Log Pearson Tipe III 174,621 190,387 199,968 211,312 219,351 247,646
Sumber : Hasil Perhitungan 2020

## Uji Kecocokan Distribusi
Tabel 2 . Uji Smirnov - Kolmogorov Metode Gumbel m x x terurut P(x) = m/(n+1) 1-p(x ≤ ) F(t) = (x-x)/S p'(x) p'(x≥)-1 ∆p 1 187,250 152,000 0,091 0,909 -1,391 0,014 -1,014 -1,028 2 212,917 159,667 0,182 0,818 -0,956 0,018 -1,018 -1,036 3 171,250 164,083 0,273 0,727 -0,705 0,020 -1,020 -1,040 4 166,000 166,000 0,364 0,636 -0,597 0,021 -1,021 -1,041 5 181,667 171,250 0,455 0,545 -0,299 0,022 -1,022 -1,044 6 186,500 181,667 0,545 0,455 0,292 0,022 -1,022 -1,044 7 159,667 183,917 0,636 0,364 0,419 0,022 -1,022 -1,043 8 164,083 186,500 0,727 0,273 0,566 0,021 -1,021 -1,042 9 152,000 187,250 0,818 0,182 0,608 0,021 -1,021 -1,041 10 183,917 212,917 0,909 0,091 2,064 0,008 -1,008 -1,016 Rerata x 176,525 ∆ Hitung -10,376 Standar deviasi (s) 17,635 Sumber : Hasil Perhitungan 2020
Kesimpulan :
Untuk n = 10 dengan derajat kepercayaan ∆ = 5% didapat ∆ Kritis = 0,41
∆ Hitung ≤  ∆ Kritis
-10,376 ≤  0,41  Metode Gumbel dapat dipakai.
Tabel 3 . Uji Smirnov - Kolmogorov Metode Log Person Tipe III
m x log x P = m/(n+1) 1-P(x) f(t)=(x - x)/s p'(x) p'(x≥)-1 D 1 152,000 2,182 0,091 0,909 -1,482 0,014 -0,986 -1,000 2 159,667 2,203 0,182 0,818 -0,980 0,018 -0,982 -1,000 3 164,083 2,215 0,273 0,727 -0,701 0,020 -0,980 -1,000 4 166,000 2,220 0,364 0,636 -0,583 0,021 -0,979 -1,000 5 171,250 2,234 0,455 0,545 -0,265 0,022 -0,978 -1,000 6 181,667 2,259 0,545 0,455 0,338 0,022 -0,978 -1,000 7 183,917 2,265 0,636 0,364 0,463 0,022 -0,978 -1,000 8 186,500 2,271 0,727 0,273 0,606 0,021 -0,979 -1,000 9 187,250 2,272 0,818 0,182 0,646 0,021 -0,979 -1,000 10 212,917 2,328 0,909 0,091 -1,957 0,008 -0,992 -1,000 Rerata x 2,245 ∆ Hitung -10,000 Standar deviasi (s) 0,0426 Sumber : Hasil Perhitungan 2020
Kesimpulan :
Untuk n = 10 dengan derajat kepercayaan ∆ = 5% didapat ∆ Kritis = 0,41 ∆ Hitung ≤  ∆ Kritis
-10,000 ≤ 0,41  Metode Log Person Tipe III dapat dipakai
Tabel 4 . Hasil Pengujian Data Curah Hujan Maksimum Metode Smirnov – Kolmogorov
No Metode Periode Ulang Nilai Kritis (Do) Nilai D maks Keterangan 1 Metode Gumbel 0,41 -10,376 Lebih Cocok 2 Metode Log Person III 0,41 -10,000 Cocok Sumber : Hasil Perhitungan 2020 Tabel 5 . Hasil Perhitungan Konstanta lamanya Hujan (a,b,n) Periode TALBOT ISHIGURO SHERMAN Ulang (T) a b a b Log a a n 2 2585,496 18,134 241,490 -0,378 2,499 315,506 0,555 5 4049,400 20,217 377,648 -0,180 2,626 423,121 0,523 10 4681,810 18,134 437,290 -0,378 2,757 571,317 0,555 25 5812,336 18,134 542,884 -0,378 2,851 709,275 0,555 50 7156,880 18,134 668,467 -0,378 2,941 873,348 0,555 100 7564,767 18,134 706,564 -0,378 2,965 923,122 0,555
Sumber : Hasil Perhitungan 2020
Tabel 6 . Hasil Perhitungan Intensitas durasi Tiga Metode Periode Ulang 10 tahun
No Durasi Metode Talbot Metode Ishiguro Metode Sherman (menit) 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 1 5 202,378 235,342 234,013 2 10 166,411 157,055 159,328 3 20 122,773 106,808 108,479 4 30 97,266 85,756 86,634 5 40 80,535 73,536 73,858 6 60 59,920 59,350 58,985 7 80 47,708 51,048 50,287 8 120 33,893 41,346 40,160 Sumber : Hasil perhitungan 2020
Gambar 2 .  Grafik IDF Talbot-Sherman-Ishiguro

## Perhitungan Diameter Pipa drain Lapangan
Drainase  ini  harus  cukup  andal  agar  di  musim  hujan  permainan  sepak  bola  masih  bisa  diteruskan.  Untuk  itu harus ada perbaikan sistem drainase lapangan dengan membuat  perbaikan tanah setebal 0,60 m  yang terdiri dari top layer ,  setebal  15  cm,  terdiri  dari  pasir  urug  dan  pupuk  kandang,  dengan  perbandingan  2:1  (agar  rumput  masih  bisa tumbuh subur  dan baik). Di bawahnya ada lapisan pasir urug 10 cm. Di bawahnya lagi ada pasir murni  setebal 5 cm, dan seterusnya ada lapisan kerikil ø 5mm setebal 5 cm. Ada lapisan yang paling bawah setebal setebal 20 cm berupa batu koral ø 20 mm. Kecepatan meresap kedalam lapisan tersebut  6 m /hari dan porositas 40 %. Pipa drain sedalam 0,60  m  dan  berjarak  5  m  satu  sama  lain,  dibuat  memanjang    antar  tiang  gawang  dengan  kemiringan  pipa  0,01  dan panjang pipa drain 120 m.
Perencanaannya meliputi:
a. Berapa diameter pipa yang dipakai,
b. Bagaimana  cara penempatan  pipa   drainase  di lapangan  tersebut . c. Sket saluran pembuangan atau   selokan  pada pinggiran lapangan Analisis masalah  dicoba sebagai berikut :
 Di  atas  permukaan  lapangan  tentu  terdapat  kelebihan  air  yang  tidak  meresap  dan  akan  mengalir  melalui permukaan, masuk selokan sekeliling ( collector drain ) .Aliran permukaan diberi kemiringan 0,07
 Menghitung diameter pipa drain di bawah tanah di lapangan :
Gambar 3 . Sistem Penempatan Pipa Drain di Lapangan P=40 %  (porositas ) V=6 m /hari
=V sinα =6.0,23 =1,38
Jarak antara pipa  drain = B Panjang pipa drain         = L Kedalaman pipa             = H
Waktu untuk  meresapkan air dari P ke Q adalah :
= =1,86 hr
Volume pori tanah yang terisi  air : I =(0,80)L.B.H.P =0,80 .120.5.0,60.40%  =115,2 Kapasitas drain pipa sepanjang  120 m :
Q120 =
=
=7,17. =0,717 .
Direncanakan Pipa drain  hanya terisi  30 %  sesuai perhitungan Drain lampiran pada  yang di perhitungankan, dengan debit yang diperhitungkan 20% dan debit maksimum yang di perhitungkan dalam pipa adalah seperti sbb:
= (0,717)=3,585
Diameter pipa drain =0,125 m =12,50 cm Gambar Konstruksi drainase, untuk lapisan tanah  sebagai berikut :
Gambar 4 .  Susunan Lapisan Tanah Lapangan Sepak Bola

## Analisa  jarak  antara pipa di lapangan sepak bola :
Dari data tersebut diatas kita sudah mengetahui ketinggian elevasi lapangan dan ketinggian pasang disaat terjadi kenaikan air laut. Perbedaan ketinggian adalah Tinggi lapangan – Muka Air Pasang  Tertinggi= 4,6 m – 3,8 m = 0,7 meter.
Cek  jarak  pipa  drain  atau  pipa  pembuangan  air  di  bawah  lapangan  sepak  bola  yang  di  misalkan  5  m  seperti pemasangan gambar apakah sudah memenuhi syarat, dengan data yang diketahui  sebagai berikut:
1. Jarak impervious layer terhadap permukaan tanah = 5 m 2. Kedalaman pipa dari permukaan tanah = 0,6 m=60 cm 3. Koefisien permeabilitas tanah K = 50 mm/jam 4. Selisih muka air tanah =  0,6 m 5. Kecepatan infiltrasi ( ) = 50 cm/jam
Dengan menggunakan rumus dupuit : K = 5 cm/jam V1 = 50 cm/jam
a = (k - kedalaman pipa dari permukaan tanah)
a = (5 – 0,6) = 4.4m
b = (a + Selisih muka air tanah)
b = (4,4 + 0,7) = 5,1m
L =2 = 2
= 2x2,57=5,14 m
L =Jarak antara Pipa drain di lapangan .diambil jarak = 5 m  . Jadi jarak pemisalan awal  5 m cukup memenuhi syarat
Gambar 5 . Jarak antara Pipa di lapangan
Gambar 6 . Drain pipa dibawah tanah untuk pipa yang lurus dan pada belokan
Gambar 7 . Tampak atas penempatan pipa drainase

## Analisa Dimensi Saluran Drainase Stadion
Untuk  perhitungan  dimensi  saluran  menggunakan  debit  rencana  yang  akan  dialirkan  oleh  saluran  drainase. Berikut perhitungan dimensi saluran  (penampang persei panjang) dranase Stadion Bhakti Karya :
1. Luas penampang
As = , As = = 0,182 m 2
2. Tinggi Saluran H =
,  H =
= 0,42m diambil H=0,5 m 3. Lebar saluran B = , B = = 0,42m diambil B= 0,5 m
4. Debit kontrol
A=BxH= 0,5 x0, 5=0, 25 m 2 . QR = As.V , QR = 0,25 x 0,3 = 0,075 m 3 /detik QR = As.V , QR = 0,25 x 0,3 = 0,075 m 3 /detik QR Q T 0,075   0,055   ( Ok )
Gambar 8 . Penampang persegi  sal.Rencana

## Rencana Dimensi Kolam Retensi
Kolam retensi adalah salah satu cara cara mengatasi banjir dalam dimana masih terdapat limpasan dari drainase setelah ada sumur resapan dalam jangka waktu tertentu sesuai prakiraan perhitungan desainnya.
1. Debit saluran Q S Persegi panjang = 0,075  m 3 /detik Q T =0,055 /detik
Q Kolam Retensi = Q S - Q T = 0,075 m 3 /detik–0,055 /detik = 0,02
/detik
Jadi Q Kolam Retensi = 0,02 /detik
2. Hitung waktu dan dimensi yang dibutuhkan untuk mengisi kolam retensi,dicoba dengan ukuran P = 8m x L6 m x T3 m =   144m³
3. Lama waktu pengisian = 244m 3 /0,02 m 3 /det = 7200  det = 2 jam Kolam  retensi akan penuh dalam waktu  2 jam, sehingga cukup lama menahan limpasan air selama pertandingan sepak bola .
Maka ukuran kolam retensi tersebut bisa dipakai untuk dimensi kolam retensi.

## Analisa  Desain  Sumur Resapan
Suatu  kawasan  Lapangan  sepak  bola  dan  lapangan  sekitarnya  0,74  ha  (120  x  62  m 2 )  ditonton  oleh  500 penonton. Tanah pada kawasan tersebut mempunyai koefisien permeabilitas K = 1,5 x 10 -4 m/detik. Diestimasi debit air  yang  keluar  dari  lapangan  tersebut  jika  tanpa  sumur  resapan,  dan  setelah  direncanakan  sumur  resapan,  berapa dimensi sumur yang diperlukan.
Air masuk yang jatuh dari atap podium penonton sampai ke sumur resapan, tc = 2 jam. Q atap   = 0,00278 x C atap xI.x A Q         = 0,00278  .0,95 .59,920.1,115 =0,176 m 3 /det. Luas  areal yang diperhitungkan  = 1,115 ha=11150 m 2 Koefisien permeabilitas K = 1,5 × m/detik (Asumsi) tc = 2 jam = 7200 det Diperhitungkan:
Halaman : 40 %.250 m².=100 m 2 , C = 0,10 Atap :40%.250m².=100  m 2 ,  C = 0,95 Jalan aspal :20%.250m 2 = 50 m². C = 0,95 C = = 0,61
Panjang lintasan terjauh = (1000² + 298 ²
= 1,043 m
Intensitas curah hujan 10 Tahun metode Sherman durasi 60 menit = 159,328 mm/jam Panjang lintasan terjauh adalah = 166,39 m
Waktu konsentrasi  , ambil  v= 1 m/det  , Tc =  2,77 menit. Drainase tanpa sumuran Q = 0,00278 . C.I.A Q = 0,00278.0,61.159,328.0.055=0,0148 m 3 /det. Ukuran Sumur Resapan Waktu Konsentrasi tc = 2 jam, maka :
I =
=
=48 mm/jam
Q maks  dari atap = Q Q atap = 0,00278 .C atap .I.A atap =0,00278 x 0,95 x48 x100 -4 =1,267.10 -3 m 3 /det.

## Ukuran Sumur Resapan
Untuk  Membangun  sumur  resapan  agar  dapat  memberikan  konstribusi  yang  optimum  diperhitungkan  dengan formula (Sunjoto, 1992).
Jika F =5,5 R, gunakan diameter sumur  1 m (jari-jari, R) = 0,5 m
Keterangan: H = Tinggi muka air dalam sumur
Q = Debit m 3 /det.
F = Faktor geometrik (m) K = Kosfisien Permiabilitas (m/det) R = Jari –Jari sumur (m) T =Durasi aliran (det) H
=
) = 3 m
Besarnya debit setelah ada sumur resapan Karena aliran air dari atap podium dialirkan ke sumur resapan, maka aliran yang dibuang  ke saluran drainase adalah air dari halaman (40%) dan jalan (20%), sehingga luas aliran  menjadi (60% x 1,115ha)=0,669 ha.
C composit =
Q = 0,00278 .C .I.A = 0,00278 .0,383.59,920.0,669 = 0,042m 3 /det Jadi  dengan  adanya  sumur  resapan  terjadi  pengurangan  debit  =0,176-0,042=0,134m 3 /det.    Atau  terjadi  pengurangan debit 76,13 %
Gambar 10. Bentuk Sumur Resapan.

## SIMPULAN
1. Tebal lapisan lapangan yang direncanakan 60 cm, terdiri dari 3 lapisan yaitu :
a. Lapisan pertama (Top layer) setebal 20 cm menggunakan rumput, pasir urug dan pupuk kandang dengan tebal 5 cm.
b. Lapisan kedua setebal 20 cm yang terdiri dari   pasir  urug  5 cm, dan pasir  murni 10 cm, dan  kerikil = 5 cm
c. Lapisan ketiga setebal 20 cm yang terdiri dari  lapisan batu koral.
d. Saluran drainase pipa Lapangan berdiameter 12,5 cm dengan jarak  5 m, dan dipasang pada kedalaman 0,60 m dari atas permukaan tanah .
2. Pada saluran pembuangan atau selokan di pinggir  sekelilingan  lapangan  dipakai  drainase  persegi dan Saluran tertutup (Lingkaran) yang ukuran nya seperti pada tabel dibawah ini :
Penampang B/D H Q Persegi panjang 0,5 meter 0,5 meter 0,055 m 3 /detik Lingkaran 0,8 meter 0,8 m 1,318 m 3 /detik Kolam Retensi 8/6  meter 3 meter 0,02 m 3 /det Sumur resapan 1  meter 3 meter 0,042 m 3 /det

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofiska, (BMKG) Muaro Jambi.
Badan  Standar  Nasional  1994,Standar  Nasional  Indonesia    no:  03-3646-1994  tentang  tata  cara  Perencanaan  Teknik Bangunan stadion ,Jakarta
Bambang Triatmodjo, CES. DEA. 2013. Hidraulika II. Yogyakarta: Beta Offset. Chow ,Ven Te.1992 ,Hidrolika Saluran Terbuka ,Jakarta ;Erlangga Dinas Pekerjaan Umum Tanjung Jabung Barat, (Bidang Pengairan dan Drainase), 2013 Hadisusanto, Nugroho, H.,Dipl., 2010. Aplikasi Hidrologi Halim Asmar,.H.A., 2004. Drainase Perkotaan, Cetakan Kedua, UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI). Kalsim, Kusnadi, Dedi. 2010. Teknik Drainase Bawah Permukaan, Edisi Pertama Yoyakarta; Graha ilmu . Kamiana, Made, I., 2011. Teknik Perhitungan Debit Rencana Bangunan Air, Edisi Pertama - Yogyakarta; Graha Ilmu. Mulyonto, H.,R., 2013. Penataan Drainase Perkotaan, Edisi Pertama - Yogyakarta : Graha Ilmu. Suripin.2004 ,Sistem Drainase Perkotaan yang berkelanjutan  edisi pertama .Jogyakarta : Andi . Wesli. 2008. Drainase Perkotaan, Edisi Pertama - Yogyakarta; Graha Ilmu.