## DESAIN PEMANFAATAN SISTEM PEMBANGKIT HYBRID DIESEL GENERATOR-PV INTERAKTIF GRID
(STUDI KASUS PADA GEDUNG DEKANAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG)
Asriningati 1 , Agus Suryanto 2 1,2 Teknik Elektro,Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang Sekaran, Kecamatan Gunungpati, Semarang 50229 INDONESIA Email: 1 asriningati47@gmail.com, , 2 agusku1867@gmail.com
Abstract —The utilization of renewable energy sources in  the  form  of  a  system  of  power  plant  hybrid  is becoming  one  of  the  efforts  that  can  be  done  to  reduce the use of fossil fuels. Interactive grid systems that utilize photovoltaic  arrays  and  diesel  generators  as  energy sources can be applied in the Dekan Building, Faculty of Engineering  UNNES  where  currently  still  rely  on  fossil energy  sources.  The  software  used  in  this  system modeling  is  ETAP  12.6.  The  result  of  the  ETAP simulation that PV Array can produce power of 25.9 kW and  has  the  potential  to  reduce  PLN  grid  used  power obtained  from  hybrid  systems  by  54%  so  that  it  can  be used  as  a  better  option  than  the  previous  system.  The purpose  of  modeling  this  system  is  to  facilitate  the analysis  of  hybrid  PV  and  diesel  generation  systems  so that  the  performance  is  as  desired.  Modeling  and simulation  can  be  used  as  a  tool  in  designing,  building and  analyzing  the  energy  generating  system  hybrid  PV and  diesel.  System  interactive  grid  is  a  combination between  the  photovoltaic  array,  diesel  generator  and PLN  power  grid.  The  output  voltage  of  the  PV  will  be converted from DC to AC using inverter. When PV has not been able to supply the load completely, PLN power grid and diesel generator will come in to help supply the load.
I ntisari — Pemanfaatan  sumber  energi  terbarukan dalam bentuk sistem pembangkit hybrid saat ini menjadi salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk mengurangi  penggunaan  bahan  bakar  fosil.  Sistem interaktif  grid  yang  memanfaatkan photovoltaic  array dan diesel generator  sebagai  sumber  energi  dapat diaplikasikan  di  Gedung  Dekanat,  Fakultas  Teknik UNNES  dimana  saat  ini  masih  mengandalkan  sumber energi  fosil.  Perangkat  lunak  yang  digunakan  dalam pemodelan  sistem  ini  yaitu software ETAP  12.6.  Hasil dari simulasi ETAP bahwa PV Array dapat menghasilkan  daya  sebesar  25,9  kW  dan  memiliki potensi  pengurangan  daya  terpakai  grid  PLN  yang didapat dari sistem hybrid sebesar 54% sehingga dapat dijadikan opsi yang lebih baik dari sistem sebelumnya. Tujuan  dari  pemodelan  sistem  ini  yaitu  mempermudah analisa  sistem  pembangkit hybrid PV  dan diesel agar
performanya sesuai dengan yang diinginkan. Pemodelan dan  simulasi  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  alat bantu  dalam  merancang,  membangun  dan  menganalisa sistem pembangkit energi hybrid PV dan diesel.
Sistem  interaktif  grid  ini  merupakan  penggabungan antara photovoltaic  array , diesel generator  dan  juga jaringan  listrik PLN.  Tegangan  keluaran  dari  PV  akan diubah  dari  DC  menjadi  AC  dengan  menggunakan inverter.  Ketika  PV  belum  bisa  menyuplai  beban sebepenuhnya  maka  jaringan  listrik  PLN  dan  diesel generator  akan  masuk  untuk  membantu  menyuplai beban.
Kata  Kunci — Pembangkit Hybrid,  Photovoltaic  Array, Diesel Generator, Interaktif Grid. .

## I. PENDAHULUAN
Seiring  berkembangnya  kemajuan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi,  energi  listrik  menjadi  kebutuhan  pokok masyarakat  di  era  modern  ini.  Ketersediaan  tenaga  listrik dituntut dapat  mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung laju pertumbuhan pembangunan tersebut.  Pada  saat  ini  sumber  energi  utama  pembangkit listrik  masih  berasal  dari  energi  fosil.  Sedangkan ketersediaan  bahan  bakar  fosil  lama  kelamaan  akan semakin  punah[1].  Melihat  kondisi  tersebut,  maka  perlu adanya  sumber  energi  alternatif  yaitu  energi  baru terbarukan.  Oleh  karena  itu,  beberapa  negara  di  belahan dunia  kini  mencoba  mengembangkan  sumber  daya  energi baru terbarukan. Selain ramah lingkungan, ketersediaannya  di  alam  juga  melimpah.  Khususnya  di Indonesia,  energi  terbarukan  dinilai  cukup  efisien  dan menjanjikan untuk dikembangkan [2].
Solar  Photovoltaic  (PV)  System  atau  Pembangkit Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS)  merupakan  salah  satu  jenis pembangkit  yang  berpotensi  untuk  dikembangkan  di Indonesia.  Mengingat  posisi  Indonesia  yang  berada  di garis  khatulistiwa  memungkinkan  sinar  matahari  dapat diterima  secara  optimal  di  hampir  seluruh  wilayah Indonesia  sepanjang  tahun.  Namun  Solar  Photovoltaic (PV)  menghasilkan  energi  yang  tidak  terlalu  besar, sehingga membutuhkan kombinasi pembangkit listrik lain.
Sistem  kombinasi  ini  biasa  disebut  dengan  sistem  hybrid [3].  Pemanfaatan  sistem  pembangkit  hybrid  melalui pemodelan  dengan  perangkat  lunak  merupakan  pilihan yang memudahkan analisa sistem yang diinginkan [4].
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui aliran daya  yang  dihasilkan  oleh  sistem  dan  presentase pengurangan daya dari grid PLN.

## II.  METODE PENELITIAN
Pada  sebuah  penelitian  tentu  perlu  adanya  sebuah metode  penelitian  untuk  menjadi  acuan  yang  menjelaskan langkah  dan  proses  penelitian  yang  akan  dilaksanakan. Metode  penelitian  merupakan  cara  utama  yang  dipakai para  peneliti  untuk  mencapai  tujuan  dan  menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimen.  Metode  eksperimen  merupakan  metode sistematis untuk membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat.

## A. Lokasi Penelitian
Dalam  penelitian  ini  data  yang  diambil  mengenai konsumsi  penggunaan  daya  listrik  pada  Gedung  Dekanat Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Pengambilan  data  dilakukan  pada  bulan  April  2021  di Gedung  Dekanat  Fakultas  Teknik,  Universitas  Negeri Semarang.  Gedung  Dekanat  dipilih  karena  daya  listrik terpakai  pada  gedung  ini  cukup  tinggi  diantara  gedung- gedung lain di Fakultas Teknik. Gedung Dekanat, Fakultas Teknik,  Universitas  Negeri  Semarang  terletak  di  Sekaran, Gunungpati,  Kota  Semarang  tepatnya  pada  koordinat  7,05 LS,  110,40  BT.  Tampak  satelit  gedung  Dekanat  Fakultas Teknik,  Universitas  Negeri  Semarang  ditunjukan  pada gambar 1.
Gambar 1. Tampak Satelit Gedung Dekanat FT UNNES

## B.  Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu suatu  proses  yang  menggunakan  data  berupa  angka  sebagai alat  analisis  keterangan  untuk  memperoleh  pengetahuan mengenai  apa  yang  ingin  diketahui.  Penelitian  dilakukan dengan  mengumpulkan  data  –  data  teknis  yang  diperlukan pada  Gedung  Dekanat  Fakultas  Teknik  Universitas  Negeri Semarang. Kemudian data tersebut digunakan untuk membuat sebuah simulasi sistem pembangkit hybrid dengan menggunakan  perangkat  lunak  ETAP.  Setelah  itu  barulah dilakukan analisa yang kemudian dilanjutkan dengan menulis laporan  mengenai  pemanfaatan  sel  PV  di  Gedung  Dekanat
Fakultas  Teknik  Universitas  Negeri  Semarang.  Desain  alur penelitian dapat dilihat pada gambar 2.

## Gambar 2. Alur Penelitian
Dari skema desain alur di atas, penelitian dimulai dengan pengumpulan  data  melalui  pengukuran  langsung  dan  juga studi  literatur.  Selanjutnya  penelitian  dilanjutkan  dengan membuat  pemodelan  sistem  pembangkit  hybrid diesel generator –PV  sesuai  dengan  kebutuhan  daya  listrik  beban di  gedung  Dekanat  FT  UNNES.  Pemodelan  dilakukan menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak ETAP 12.6. Setelah  dilakukan  simulasi  dengan  perangkat  lunak  ETAP 12.6, kemudian dilakukan analisa dari hasil penelitian untuk akhirnya  mendapatkan  kesimpulan  dari  penelitian  ini.  Data yang  diperoleh  dari  pengambilan  data  di  Gedung  Dekanat Fakultas  Teknik,  Universitas  Negeri  Semarang  akan  diolah dengan  melakukan  simulasi  dan  perhitungan  untuk memperoleh  nilai  efisiensi  sistem  tersebut.  Data  yang didapat  dihitung  dengan  rumus  sesuai  materi  pada  kajian pustaka adalah sebagai berikut:

## 1. Daya
Daya  dalam  watt  yang  diserap  pleh  suatu  beban  pada setiap  saat  sama  dengan  jatuh  tegangan  pada  beban tersebut  dalam  volt  dikalikan  dengan  arus  yang  mengalir ke beban. Perhitungan daya yang mengalir ke beban dapat dilihat pada persamaan (1):
P = V x I x cos θ x √3 (1)
P  merupakan  kuantitas  daya,  P  atau  daya  rata-rata dikenal  juga  sebagai  daya  aktif  (real  power).  Daya memiliki  satuan  dasar  yaitu  watt.  Namun  karena  watt adalah  satuan  yang  terlalu  kecil  pada  kuantitas  sistem tenaga, maka P biasanya diukur dalam kilowatt atau mega watt [5].

## 2. Kalkulasi Panel Surya yang Dibutuhkan
Rancangan  instalasi  akan  mengacu  pada  beban  yang disuplai.  Pada  sistem  pembangkit  hybrid  ini  panel  surya dirancang  untuk  memenuhi  kebutuhan  beban  listrik. Persamaan  (2)  merupakan  perhitungan  beban  listrik  dan panel surya yang dibutuhkan.
PPV Array = Pbeban x 100% x 1,3 (2)
Dimana:
PPV Array =  Total  daya  yang  dibangkitkan panel surya Pbeban =  Total  daya  yang  dibutuhkan  beban 100% = persen untuk dicatu panel  surya 1,3 = 1  –  faktor  daya  Untuk  menghitung  jumlah  panel  yang dibutuhkan dapat dilihat pada persamaan (3).
Jadi jumlah modul surya yang digunakan disesuaikan dengan  daya  yang  dibutuhkan  oleh  beban,  kemudian dihitung dari daya yang akan dibangkitkan [1]. Setelah data terkumpul  dan  dilakukan  perhitungan,  kemudian  dirancang suatu  sistem  pembangkit  hybrid  yang  sesuai  dengan kebutuhan  daya  terpakai.  Perancangan  dilakukan  dengan cara  simulasi  menggunakan  perangkat  lunak  ETAP. Simulasi  diawali  dengan  memilih  komponen-komponen yang  diperlukan  untuk  sebuah  sistem  pembangkit  hybrid diesel  generator-PV  interaktif  grid.  Kemudian  komponen- komponen ini disusun agar dapat menjadi sebuah rangkaian yang  dapat  menampilkan  aliran  daya  sistem  tersebut. Setelah  itu  data  yang  telah  terkumpul  di  input  melalui perangkat  lunak  ETAP  untuk  melakukan  simulasi  yang kemudian akan dihasilkan aliran daya terpakai  untuk  sistem pembangkit  secara  hybrid  sesuai  dengan  kebutuhan  daya terpakai.  Perancangan  dilakukan  dengan  cara  simulasi menggunakan  perangkat  lunak  ETAP.  Simulasi  diawali dengan  memilih  komponen-komponen  yang  diperlukan untuk sebuah sistem pembangkit hybrid diesel generator-PV interaktif  grid. Kemudian  komponen-komponen ini disusun agar  dapat  menjadi  sebuah  rangkaian  yang  dapat menampilkan  aliran  daya  sistem  tersebut.  Setelah  itu  data yang  telah  terkumpul  di  input  melalui  perangkat  lunak ETAP  untuk  melakukan  simulasi  yang  kemudian  akan dihasilkan  aliran  daya  terpakai  untuk  sistem  pembangkit secara hybrid.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  terfokus  pada  simulasi  desain  sistem pembangkit  yang  menggunakan data  nilai daya aktif dalam interval  waktu  30  menit.  Penelitian  dilakukan  dengan  cara mengambil data arus yang mengalir ke gedung Dekanat FT UNNES  setiap  30  menit,  untuk  kemudian  dikalkulasi dengan nilai tegangan dan pada akhirnya menghasilkan nilai daya  aktif  dari  gedung  tersebut.  Berikut  perhitungan  daya yang digunakan (daya aktif) :
P = V x I x cos θ x √3 = 380 x 36,2 x 0,85 x 1,73 = 20228,18 W
Data  tersebut  kemudian  digunakan  sebagai  acuan  pada saat  simulasi.  Dari  desain  sistem  pembangkit  hybrid  yang telah disimulasikan diharapkan dapat mengurangi penggunaan daya listrik dari grid PLN.
Perangkat  lunak  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah  ETAP  12.6  untuk  membuat  simulasi  pada  dua kondisi,  yaitu  kondisi  sistem  sebelum  dan  sesudah menggunakan  PV.  Gambar  3  menunjukan  kondisi  sistem sebelum menggunakan PV.
Gambar 3. Sistem Sebelum Menggunakan PV
Gambar 3  merupakan rangkaian single line diagram sistem yang terpasang pada saat ini, yaitu belum menggunakan PV sebagai  pembangkit  listrik.  Pada  simulasi  sistem  yang belum menggunakan  PV terdapat beberapa komponen yang ditunjukan tabel 1.
Tabel 1.  Komponen Sebelum Menggunakan PV No.  Simbol Nama Komponen Kapasitas Keterangan 1. Power Grid PLN 150 kVA Dari sumber pembangkit ke saluran distribusi 2. Transformer Step Down 150 kVA Menurunkan tegangan dari 20 kV ke 0,22 kV 3. Bus 0,22 kV Penghubung antar line komponen 4. Double Throw Switch 0,22 kV Peralihan grid PLN dan diesel generator 5. Cable 0,6 kV Mentrasmisikan arus 6. Diesel Generator 117 kW Sebagai backup saat grid PLN padam 7. Load 19,5 kVA Besar kapasitas menyesuaikan beban yang dibutuhkan
Setelah  melakukan  simulasi  tersebut,  selanjutnya dilakukan  penambahan  beberapa  komponen.  Penambahan dilakukan  untuk  menghasilkan  desain  pemanfaatan  sistem pembangkit  hybrid  diesel  generator-PV  interaktif  grid. Simulasi  sistem  yang  telah  menggunakan  komponen tambahan ditunjukan pada gambar 4.
Gambar 4. Sistem Pembangkit Hybrid Diesel Generator PV Interaktif Grid
Pada  simulasi  ini,  penambahan  PV  dipilih  berdasarkan data  dan  perhitungan  daya  beban  yang  dibutuhkan. Komponen  lain  seperti  charger,  baterai,  dan  inverter disesuaikan dengan PV yang digunakan. Beberapa komponen yang ditambahkan ditunjukan pada tabel 2.

## Tabel 2  Komponen Tambahan
Simulasi ini dirancang untuk mengetahui keluaran daya yang dihasilkan  oleh  PV,  baterai,  diesel  generator  dan  grid  PLN. Selain  itu  dengan  simulasi  ini  dapat  dilihat  juga  aliran  daya dari PV, baterai, diesel generator dan grid PLN yang menuju ke beban. PV Array dalam penelitian ini disusun dengan cara paralel-  seri.  Pada  simulasi  ini  jumlah  penggunaan  PV  yang dibutuhkan  dihitung  dari  rata-rata  daya  aktif  beban.  Dengan perhitungan :
PPV   = P_Beban x 100% x 1,3 = 19.415 x 1,3
= 25.239 W
= 25 Kw

## A. Simulasi Pada Saat Kondisi Baterai Terisi Penuh
Gambar 5. Simulasi Pada Saat Baterai Penuh Gambar  5  merupakan  hasil  simulasi  pada  saat  baterai  terisi penuh  sehingga  kebutuhan  daya  beban  disuplai  oleh  PV  dan baterai.  Dapat  dilihat  bahwa  PV  dapat  menghasilkan  daya sebesar  21  kW.  Kemudian  daya  dari  PV  tersebut  digunakan untuk  menyuplai  beban  sebanyak  11  kW  dan  menyuplai charger  sebanyak  10  kW.  Daya  dari  charger  nantinya  akan digunakan  untuk  mengisi baterai. Ketika baterai terisi penuh, maka  daya  dari  baterai  akan  diubah  dari  DC  menjadi  AC melalui  inverter.  Kemudian  inverter  tersebut  mengalirkan daya  sebesar  10  Kw  ke  beban  untuk  mencukupi  daya  yang dibutuhkan  oleh  beban.  Karena  PV  dan  baterai  telah memenuhi daya yang dibutuhkan oleh beban, maka grid PLN dan  diesel  generator  belum  digunakan  pada  kondisi  ini. Sehingga pemakaian daya grid PLN adalah 0 kW.
Gambar 6. Grafik Aliran Daya Ketika Baterai Penuh
Dari gambar 6 dapat dilihat bahwa PV dan baterai telah cukup untuk memenuhi kebutuhan daya beban, sehingga tidak ada  daya  dari  grid  PLN  yang  digunakan  untuk  menyuplai beban.  Pada  gambar  6  daya  keluaran  baterai  dapat menyesuaikan daya yang dibutuhkan oleh beban.

## B.  Simulasi Pada Saat Kondisi Baterai Kosong
Ketika  baterai  dalam  keadaan  kosong,  baterai  tidak dapat  mengeluarkan  daya.  Untuk  dapat  memenuhi kebutuhan  daya  listrik  beban  maka,  pada  simulasi  ini beban akan disuplai oleh daya yang dihasilkan PV dan grid PLN.
Gambar 7. Simulasi Ketika Baterai Kosong
Gambar 7  merupakan hasil simulasi pada saat baterai kosong. Pada  kondisi  ini  PV  menghasilkan  daya  sebesar  21kW  yang kemudian  digunakan  untuk  mengisi  baterai  10  kW  dan menyuplai  beban  11  kW.  Dalam  kondisi  ini  keluaran  baterai adalah  0  kW  karena  baterai  sedang  mengalami  pengisian daya. Daya yang dibutuhkan oleh beban baru didapat sebesar 11  kW  dari  PV,  sehingga  memerlukan  daya  tambahan  untuk mencukupi kebutuhan beban. Daya tambahan tersebut didapat dari  grid  PLN.  Dari  grid  PLN  tegangan  akan  diturunkan terlebih  dahulu  menggunakan  trafo.  Kemudian  digunakan untuk  menyuplai  beban,  pada  simulasi  ini  grid  PLN menyuplai  beban  sebesar  10  kW.  Daya  terpakai  yang digunakan  untuk  menyuplai beban dapat dilihat pada gambar 8.
Gambar 8. Grafik Aliran Daya Ketika Baterai Kosong
Dari  grafik  diatas  dapat  dilihat  bahwa  baterai  menyuplai daya  sebesar  0  kW,  hal  ini  karena  pada  kondisi  ini  baterai hanya  menerima  daya  yang  masuk  dan  tidak  mampu  untuk menyuplai beban. Daya yang dihasilkan oleh PV belum cukup untuk memenuhi kebutuhan daya beban, sehingga membutuhkan  daya  dari  grid  PLN  untuk  membantu menyuplai  beban.  Dari  simulasi  ini  didapatkan  perbedaan antara  daya  terpakai  pada  grid  PLN  saat  sebelum  adanya sistem hybrid dan setelah adanya sistem hybrid. Perbandingan daya terpakai grid PLN dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3 Perbandingan Daya Terpakai dari Grid PLN
waktu P_Grid PLN [W] Sebelum Sesudah 08.00 20000 10000 08.30 19000 9000 09.00 20000 10000 09.30 19000 9000 10.00 18000 7000 10.30 20000 9000 11.00 20000 9000 11.30 23000 12000 12.00 24000 14000 12.30 19000 9000 13.00 19000 8000 13.30 19000 8000 14.00 18000 7000 14.30 17000 6000 15.00 16000 6000
Berdasarkan  tabel  3  dilakukan    perhitungan  sehingga menghasilkan  presentase  pengurangan  daya  grid  PLN sebelum dan sesudah menggunakan PV adalah 54%.

## C.  Simulasi Pada Saat Grid PLN Padam
Ketika  baterai  dalam  keadaan  kosong  dan  grid  PLN padam,  keduanya  tidak  dapat  mengeluarkan  daya.  Untuk dapat memenuhi kebutuhan daya listrik beban  maka, pada simulasi ini beban akan disuplai oleh daya yang dihasilkan PV dan diesel generator.
Gambar 9. Simulasi Ketika Grid PLN Padam
Gambar    9    merupakan    hasil    simulasi    pada    saat  baterai belum terisi penuh dan grid PLN padam. Pada kondisi ini PV menghasilkan daya sebesar 21 kW yang kemudian digunakan untuk  mengisi  baterai  10  kW  dan  menyuplai  beban  11  kW. Dalam  kondisi  ini  keluaran  baterai  adalah  0  kW  karena baterai  sedang  mengalami  pengisian  daya.  Daya  yang dibutuhkan  oleh  beban  baru  didapat  sebesar  11  kW  dari  PV, sehingga  memerlukan  daya  tambahan  untuk  mencukupi kebutuhan  beban.  Ketika  grid  PLN  padam,  daya  tambahan diambil  dari  diesel  generator.  Untuk  mencukupi  kebutuhan daya  beban  diesel    generator    menyuplai    daya    ke    beban sebesar  10 kW.
Besar  daya  yang  digunakan  untuk  menyuplai  beban ditunjukan pada gambar 10.
Gambar 10. Aliran Daya Ketika Grid PLN Padam
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa baterai menyuplai daya sebesar  0  kW,  hal  ini  karena  pada  kondisi  ini  baterai  hanya menerima  daya  yang  masuk  dan  tidak  mampu  untuk menyuplai  beban.  Selain  itu  daya  dari  grid  PLN  juga  0  kW dikarenakan  pada  saat  pemadaman  listrik  grid  PLN  tidak dapat  menyuplai  daya.  Daya  yang  dihasilkan  oleh  PV  belum cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  daya  beban,  sehingga membutuhkan  daya  dari  diesel  generator  untuk  membantu menyuplai  beban.  Besar  daya  keluaran  dari  diesel  generator berbanding lurus dengan daya yang dibutuhkan oleh beban.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan dari perancangan dan simulasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:
1. Desain  pemanfaatan  sistem  pembangkit  hybrid  diesel generator-PV  interaktif  grid  menggunakan  105  modul panel  surya  Monocrystalin  240  Wp,  2  buah  inverter, charger 12 kVA, baterai 50 Ah yang disambung dengan grid PLN dan diesel generator.
2. Setiap  modul  panel  surya  menghasilkan  daya maksimal  (Pmax)  sebesar  239,7  W.  Setelah  modul panel  surya  sebanyak  105  unit  disusun  secara  paralel- seri daya yang dapat dihasilkan dari PV Array sebesar 25,9 kW.
3. Simulasi pemanfaatan sistem pembangkit hybrid diesel generator-PV  interaktif  grid  dapat  mengurangi  daya terpakai dari grid PLN sebesar 54%.

## B. Saran
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  perlu adanya  studi  lanjut mengenai  pemanfaatan  sistem pembangkit  hybrid  diesel  generator-PV  interaktif  grid. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menambahkan  perkiraan  biaya  yang  diperlukan  dan  juga implementasi  lebih  lanjut  dengan  memanfaatkan  PV  pada sistem pembangkit hybrid.

## REFERENSI
[1] H. Harmini and T. Nurhayati, “Pemodelan Sistem Pembangkit Hybrid Energi Solar Dan Angin,” Elektrika , vol. 10, no. 2, p. 28, 2018.
[2] H. Abdillah, “Pemanfaatan Sistem Pembangkit Hybrid Dengan Kendali Supply Beban,” vol. 02, no. 01, pp. 59–64,
2018.
[3] D. Dzulfikar and W. Broto, “Optimalisasi Pemanfaatan Energi Listrik Tenaga Surya Skala Rumah Tangga,” vol. V, pp. SNF2016- ERE-73-SNF2016-ERE-76, 2016.
[4] D. Purnama Sari and R. Nazir, “Optimalisasi Desain Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Diesel Generator - Photovoltaic Array Menggunakan Homer (Studi Kasus : Desa Sirilogui, Kabupaten Kepulauan Mentawai),” J. Nas. Tek.
Elektro , vol. 4, no. 1, p. 1, 2015.
[5] A. Pradita, “ANALISIS PERENCANAAN AUDIT ENERGI UNTUK EFISIENSI ENERGI LISTRIK BERBASIS WINDOW DENGAN SOFTWARE LEAP ( LONGE-RANGE ENERGY ALTERNATIVES PLANNING SYSTEM ) Anggita Chandra Pradita Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang Abstrak A,” vol. 1, no. September, pp. 2–9, 2018.