## ANALISA PERHITUNGAN BEBAN COOLING TOWER PADA FLUIDA DI MESIN INJEKSI PLASTIK
Raden Suhardi Putra Jurusan Tehnik Mesin, Fakultas Tehnik, Universitas Mercu Buana
ABSTRAK-- Dalam    penggunaan  material  plastik  sebagai  komponen  dan spare  part ,  dan  di  industri otomotif  kini  banyak  menggunakan  mesin  pencetak  palstik  dalam  pembuatan  produk.  Pada  proses pencetakan plastik diperlukan pendinginan baik itu mesin dan juga cetakannya (mold) agar terhindar dari  kerusakan  atau deffect yang  terjadi  akibat  suhu  yang  terlalu  panas  sehingga  mengakibatkan terganggunya  proses  pencetakan.  Salah  satu  proses  pendinginannya  adalah  menggunakan  sistem cooling  tower sebagai  alat  dan  air  sebagai  media  fluidanya,  yang    berguna  untuk  menjaga  dan menstabilkan suhu pada mold dan mesin. Dalam proses pendiginannya, Cooling Tower memiliki beban, effisiensi, penggunaan make-up water dan persentasinya, serta effek yang diakibatkan jika suhu mesin terlalu panas pada mold atau mesin. Pada analisa didapatkan suhu maksimal yang baik untuk cooling tower dari segi beban, effisiensi, make-up water , dan effek nya agar proses pencetakan dapat berjalan dengan baik. Effisiensi (%) yang baik untuk beban cooling tower pada analisa adalah suhu T 1db 33°C kelembapan 80%, dan suhu T 2db 36°C kelembapan 90%. Make-up water yang paling ekonomis pada cooling tower pada analisa dengan suhu T 1db 33°C dan T 2db 36°C dengan kelembapan 80%, dan 90%.
Kata kunci: Plastik, Suhu, Cooling tower
ABSTRACT-- In Plastic  materials  as  components  and  spare  parts  is  a  commonplace.  Similarly,  the automotive  industry  now  widely  uses  the  plastics  molding-machine  in  the  making  process  of  their products.  It  takes  the  cooling  stage  in  the  plastic  molding-process,  both  for  the  machinery  and  the molding tool; to avoid damage or defect caused by the extreme heat that can lead to disruption of the molding process. One of the cooling process is by using a Cooling Tower system as the tool, and also the water as the fluid medium. It is intended to maintain and stabilize the temperature of the molding equipment and the machinery. In the process of cooling, the Cooling Tower has a load, efficiency, the using of make-up water and its percentages, and also the effects that may occur if the temperature of the  engine is too  hot in the molding tools  or in the  machinery. In the  analysis, the authors found the maximum temperature limit for the Cooling Towers in terms of the load, efficiency, make-up water, and the effect; which aims to make the printing process can run well. For the load of the Cooling Tower, the temperature is at T1db 33°C with the 80% humidity, and the temperature of T2db 36°C with the 90% humidity.
Keywords : Plastics, Temperature, Cooling Towe

## 1. PENDAHULUAN
Menurut EL.Wakil, menara pendingin didefinisikan sebagai  alat  penukar  kalor  yang  material  fluida kerjanya  adalah  air,  dan  udara  yang  berfungsi mendinginkan  air  dengan  kontak  langsung dengan udara yang mengakibatkan sebagian kecil air menguap. Pada kebanyakan menara pendingin yang dipakai pada sistem pendinginan udara  menggunakan  sistem  pompa  sentrifugal untuk  menggerakkan  air  vertikal  melintasi menara.  Prestasi  menara  pendingin  biasanya dinyatakan  dalam range dan approach seperti Gambar 1 Cooling tower juga dimanfaatkan dalam upaya peningkatan  produktifitas  serta  efisiensi  pada proses  produksi  mesin  di  industri.  Karena  dalam beberapa  hal  di  industri  dibutuhkan  tingkat efisiensi  dan  temperatur  yang  sesuai  agar  dapat bekerja secara optimal. Untuk dapat menghasilkan  suhu  yang  diinginkan,  maka peralatan yang akan digunakan harus memenuhi
kapasitas yang sesuai dengan beban pendinginan yang dimiliki oleh mesin yang digunakan.
Gambar 1. Range dan Approach temperatur pada menara pendingin
Fluida  yang  keluar  dari  hasil  proses pendinginan pada mesin injeksi plastik, mempunyai  suhu  panas  atau  besar.  Sehingga diperlukannya pendinginan agar fluida dari proses mesin tersebut dapat digunakan kembali dengan suhu yang stabil. Fluida disini merupakan air yang mana  pada  sistem  refrigerasi  berkapasitas
Range (masuk) ke menara (keluar) dari menara menara Suhu wet bulb (ambient) Approach
sedang  dan  besar  air  sebagai  media  pendingin kondenser.  Hal  ini  dikarenakan  air  memiliki kemampuan  pemindahan  kalor  yang  lebih baik.Kondenser  berpendingin  air  berdasarkan cara kerjanya memiliki dua klasifikasi. Fungsi dari cooling  tower atau  menara  pendingin  adalah untuk  menurunkan  suhu  aliran  fluida  baik  itu  air, ataupun oil dengan  cara  mengekstraksi  panas dari  fluida  dan  mengemisikannya  ke  atmosfer. Setelah  melalui  kondenser,  temperatur  air  akan naik  karena  menyerap  sejumlah  kalor  dari refrigerant di    Kondenser, temperatur  air  akan naik  karena  menyerap  sejumlah  kalor  dari refrigerant di kondenser. Air panas ini lalu masuk melalui hot  water  inlet  port pada cooling  tower untuk  seterusnya  naik  kebagian  atas cooling tower tersebut.  Air  kemudian  keluar  melalui lubang-lubang yang ada pada sprinkler. Sprinkler akan  berputar  sambil  melepaskan  air  dan mendistribusikannya secara merata dibagian atas cooling  tower .  Air  yang  keluar  dari sprinkler ini kemudian masuk ke water column dan bersinggungan dengan aliran udara yang arahnya berlawanan  (air  panas  turun  kebagian  bawah cooling  tower ,  sementara  udara  masuk  dari bagian bawah untuk seterusnya keluar dari bagian atas).  Pada  saat  persinggungan  antara  air  dan udara,  sejumlah  kalor  akan  dilepaskan  oleh  air yang  bertemperatur  lebih  tinggi  ke  udara  yang bertemperatur lebih rendah. Sehingga mengakibatkan  temperatur  air  akan  turun. Temperatur  air  yang  sudah  dingin  ini  kemudian ditampung  dibagian  bawah cooling  tower (basin) untuk  kemudian  disirkulasikan  lagi  menuju kondenser agar dapat menyerap kalor lagi.
Pada  saat  persinggungan  air  dan  udara, sujumlah  air  akan  ikut  terbuang  ke  udara, sehingga volume air  akan  berkurang.  Untuk mengatasinya,  maka make-up  water yang dihubungkan  dengan  jalur  air  domestik  (PAM) dengan  dilengkapi  pelampung  akan  tetap menjaga  agar  level  air  di  penampung  tidak berkurang,seperti Gambar 2.
Gambar 2. Prinsip Kerja Cooling Tower
Komponen  cooling  tower  (pada  proses  mesin injeksi  plastik)  jenis  aliran  angin  tarik (induced draft  counterflow  cooling  tower) secara  garis besar adalah: a.  Kipas (fan)
Merupakan  bagian  terpenting  dari  sebuah menara  pendingin  karena  berfungsi  untuk menarik  udara  dingin  dan  mensirkulasikan udara  tersebut  di  dalam  menara  untuk mendinginkan air. Jika kipas rusak atau tidak berfungsi  maka  kinerja  menara  pendingin tidak maksimal. Kipas digerakkan oleh motor listrik dan di kopel langsung oleh poros kipas. b.  Kerangka pendukung menara (tower supporter) Berfungsi untuk mendukung menara pendingin  agar  dapat  berdiri  kokoh  dan tegak. Tower supporter terbuat dari baja.
c.  Rumah menara pendingin (casing)
Rumah  menara  pendingin  harus  memiliki ketahanan  yang  baik  terhadap  segala  cuaca dan life  time yang  lama. Casing terbuat  dari seng.
d.   Pipa sprinkler
Merupakan  pipa  yang  berfungsi  untuk mensirkulasikan  air  secara  merata  pada menara  pendingin,  sehingga  perpindahan kalor  air  dapat  efektif  dan  efisien.  Pipa sprinkler dilengkapi lubang-lubang kecil untuk menyalurkan air.
e.  Penampung air (water basin)
Water  basin berfungsi  untuk  pengumpul  air sementara  yang  jatuh  dari filling material sebelum disirkulasikan kemabali ke kondenser. Water basin terbuat dari seng.
f. Lubang udara (inlet louver)
Berfungsi  sebagai  tempat  masuknya  udara melalui lubang-lubang yang ada. Melalui inlet louver akan terlihat kualitas dan kuantitas air yang akan didistribusikan. Inlet louver terbuat dari seng.
g.  Bahan pengisi (filling material) Filling  material merupakan  bagian  dari menara  pendingin  yang  berfungsi  untuk mencampurkan  air  yang  jatuh  dengan  udara yang  bergerak  naik.  Air  yang  masuk mempunyai  suhu  yang  cukup  tinggi  akan disemprotkan  ke filling  material .  Pada filling material inilah air yang mengalir turun menuju water basin akan bertukar kalor dengan udara segar  dari  atmosfer  yang  suhunya.  Oleh sebab  itu, filling  material harus  dapat menimbulkan kontak yang baik antara air dan udara agar terjadi laju perpindahan kalor yang baik. Filling  material harus  kuat,  ringan  dan tahan  lapuk.  Filling  material  ini  mempunyai fungsi  memecah  air  menjadi  butiran-butiran tetes  air  dengan  maksud  memperluas permukaan  pendinginan  sehingga  proses perpindahan panas dapat dilakukan seefisiensi mungkin
Gambar 3. Konstruksi Cooling Tower
Jenis bahan pengisi dapat dibagi menjadi 3 yaitu:
1.  Bahan pengisi jenis percikan (splash fill)
Jenis bahan ini adalah air jatuh diatas lapisan yang berurut dari batang pemercik horisontal, yang  secara  terus  menerus  pecah  menjadi tetesan  yang  lebih  kecil,  sambil  membasahi permukaan  bahan  pengisi.  Luas  permukaan butiran air adalah luas permukaan perpidahan kalor  dengan  udara.  Bahan  pengisi  percikan dari  plastik  memberikan  perpindahan  kalor yang lebih baik, dapat dilihat pada Gambar 4.
2.  Bahan pengisi jenis film (film fill) Bagian  ini  terdiri  dari  permukaan  lapisan
plastik tipis dengan jarak berdekatan dimana diatasnya terdapat semprotan air, membentuk  lapisan  film  yang  tipis  dan melakukan kontak dengan udara. Ada banyak macam bentuk seperti: datar, bergelombang, berlekuk  dan  bentuk  lainnya.  Pada  bahan pengisi film, air membentuk lapisan tipis pada sisi-sisi lembaran pengisinya.
Luas
permukaan dari lembaran pengisi adalah luas perpindahan  kalor  dengan  udara  sekitar.
Jenis  bahan  pengisi  film  lebih  efisien  dan memberi perpindahan kalor yang sama dalam volume  yang  lebih  kecil  daripada  bahan pengisi  jenis splash ,  dapat  dilihat  pada Gambar 5.
3.  Bahan  pengisi  sumbatan  rendah (Low  clog film fill)
Jenis  pengisi  ini  dengan  ukuran  flute  yang lebih  tinggi,  saat  ini  sedang  dikembangkan untuk  mengatasi  air  yang  keruh.  Jenis  ini merupakan pilihan terbaik untuk jenis air yang berasal dari laut karena adanya penghematan daya kinerja dibandingkan tipe bahan pengisi jenis  percikan  konvensional,  dapat  dilihat pada Gambar 6.
Tabel 1.  Kebutuhan Fill Material (Ramarao dan Shivaraman2004) Splash fill Film fill Low clog film fill Rasio l/g  yang mungkin 1,1- 1,5 1,5-2,0 1,4-1,8 Luas perpindahan panas efektif (m 2 /m 3 ) 30-45 150 85-100 Kebutuhan tinggi bahan pengisi (m) 5-10 1,2-1,5 1,5-1,8 Kebutuhan head pompa (m) 9-12 5-8 6-9 Kebutuhan jumlah udara Tinggi Sangat rendah Rendah
Gambar 1. Splash Fill
Gambar 5. Film Fill
Gambar 2. Low-clog film fill
Jenis  menara  pendingin,  namun  umumnya penjenisan  ini  dibagi  berdasarkan  sirkulasi  air yang terdapat didalamnya. Menurut J.R. Singham
menara  pendingin  dapat  diklasifikasikan  menjadi tiga bagian, yaitu:
1.  Menara pendingin basah (wet cooling tower)
2.  Menara pendingin kering (dry cooling tower)
3.  Menara  pendingin  basah-kering (wet-dry cooling tower)
Menara pendingin basah mempunyai sistem distribusi  air  panas  yang  disemprotkan  secara merata  ke  kisi-kisi,  lubang-lubang,  atau  batang- batang horizontal pada sisi menara yang disebut isian. Udara masuk dari luar menara melalui kisi- kisi  yang  berbentuk  celah-celah  horizontal  yang terpancang  pada  sisi  menara.  Celah  bisanya mengarah  miring  kebawah  agar  air  tidak  keluar.
Adanya  pencampuran  antara  air  dan  udara maka  terjadi  perpindahan  kalor  sihingga  air menjadi dingin. Air yang sudah dingin berkumpul di  bak  atau  basin  di  dasar  menara  dan  dari  situ diteruskan  ke  kondenser  atau  dibuang  keluar, sehingga  udara  baru  kalor  dan  lembab  keluar melalui atas menara. Menurut litelatur EL. Wakil, menara  pendingin  basah  dapat  dibedakan menjadi 3 yaitu:

## 1. Menara pendingin basah aliran angin alami (Natural-Draft Cooling Tower)
Pada  awalnya  menara  ini  berbentuk  silinder hingga pada akhirnya berbentuk hiperbola seperti sekarang ini. Menara pendingin ini pertama dibuat pada  tahun  1972,  di  gunakan  di  Inggris  dan Amerika.  Menara  ini  tidak  menggunakan  kipas, dan  aliran  udaranya  bergantung  semata-mata pada tekanan dorong alami dan tidak ada bagian yang  bergerak.  Udara  mengalir  keatas  karena adanya  perbedaan  massa  jenis  antara  udara atmosfer  dengan  udara  kalor  lembab  didalam menara  pendingin  yang  bersuhu  lebih  tinggi daripada udara atmosfer sekitarnya, dapat dilihat pada Gambar 7 dan 8. Karena beda massa jenis ini maka timbul tekanan dorong yang mendorong udara keatas. Menara pendingin alami ini memiliki tinggi  yang  cukup  tinggi  bisa  mencapai  puluhan meter. Menara pendingin alami ini dibagi menadi 2 jenis yaitu:
a.  Menara pendingin aliran angin alami aliran lawan arah
b.  Menara  pendingin  aliran  angin  alami  aliran silang arah
Kedua  jenis  menara  pendingin  ini,  menara pendingin  aliran  angin  alami  silang  arah  kurang diminati,  karena  lebih  sedikit  memberi  tahanan terhadap aliran udara di dalam menara, sehingga kecepatan  udaranya  lebih  tinggi  dan  mekanisme perpindahan  kalornya  kurang  efektif  dan  efisien. Menara  pendingin  aliran  angin  alami  lawan  arah lebih sering dipakai karena mempunyai kelebihan sebagai berikut:
 Memiliki  konstruksi  yang  kuat  dan  kokoh sehingga lebih tahan terhadap tekanan angin
 Mampu  beroperasi  dicuaca  dingin  ataupun lembab
 Dapat digunakan untuk instalasi skala besar.
2.  Menara  pendingin  aliran  angin  mekanik (mechanical-draft cooling tower)
Menara  pendingin.  Pada  pendingin  ini  udara mengalir  karena  adanya  kipas  yang  digerakkan secara mekanik. Fungsi kipas adalah mendorong udara (forced-draft) atau  menarik  udara  melalui menara (induced-draft) yang dipasang diatas atau dibawah  menara.  Berdasarkan  fungsi  kipas, menara  pendingin  aliran  angin  mekanik  terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:
a.  Tipe aliran angin dorong (forced-draft)
b.  Tipe aliran angin tarik (induced-draft)
Tipe aliran angin dorong, kipas yang dipasang di  bagian  bawah,  sehingga  mendorong  udara melalui  menara.  Aliran  angin  ini  secara  teoritis banyak  disukai  karena  kipas  beroperasi  dengan udara yang lebih dingin, sehingga konsumsi daya menjadi lebih kecil. Tetapi berdasarkan beberapa kasus  jenis  ini  memiliki  masalah  yang  berkaitan dengan distribusi udara, kebocoran, dan resirkulasi  udara  kalor  dan  lembab  kembali  ke menara. Seiring
dengan
banyaknya permasalahan  yang timbul  maka saat  ini banyak digunakan pada instalasi adalah tipe aliran angin tarik (induced  draft) .  Pada  menara  aliran  angin tarik, udara masuk dari sisi menara melalui buka- bukaan yang cukup besar pada kecepatan rendah dan  bergerak  melalui  bahan  pengisi (filling material). Pemasangan  kipas  pada  puncak menara dan  membuang udara kalor dan lembab ke atmosfer.
Aliran  udara  masuk  menara  pada  dasarnya horizontal,  tetapi  aliran  pada  bahan  pengisi  ada yang  horizontal  seperti  pada  menara  pendingin aliran  silang  dan  adapula  yang  vertikal  seperti menara  pendingin  aliran  lawan  arah.  Menara pendingin  lawan  arah  lebih  banyak  dipakai  dan dipilih  karena  efisiensi  termalnya  lebih  baik daripada aliran silang, dapat dilihat pada Gambar 9, 10 dan 11.
Keunggulan aliran angin mekanik adalah:
 Terjaminnya aliran jumlah udara dalam jumlah yang  dibutuhkan  pada  segala  kondisi  beban dan cuaca.
 Biaya investasi dan konstruksi lebih murah
 Ukuran dimensi lebih kecil.
Kelemahan menara pendingin aliran angin mekanik adalah:
 Kebutuhan daya yang besar
 Biaya operasi dan pemeliharaan lebih besar
 Bunyi yang dihasilkan bising atau ribut.
Gambar 3 . Menara pendingin aliran angin alami lawan arah
Gambar 4 . Menara Pendingin aliran angin alami silang arah
Gambar 5. Menara pendingin aliran angin mekanik
Gambar 6. Menara pendingin Induced Draft
Gambar 7. Cooling Tower Induced Draft dengan aliran melintang
3. Menara pendingin aliran angin gabungan
(combine draft cooling tower)
Gambar 8 . Menara pendingin aliran angin gabungan
Menara ini mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan  dengan  menara  angin  alami  dan mekanik,  dimana  ukurannya  dua  pertiga  menara angin  mekanik  dan  terdapat  kipas  listrik  yang dapat mendorong angin.
3.1  Menara  pendingin  kering (dry-cooling tower)
Menara  ini  adalah  menara  pendingin  yang  air sirkulasinya  dialirkan  didalam  tabung-tabung bersirip yang dialiri udara, kalor yang dikeluarkan dari air sirkulasi diubah. Menara pendingin kering ini  dirancang  untuk  dioperasikan  dalam  ruang tertutup. Keunggulan menara pendingin ini yaitu:
 Tidak  memerlukan  pembersihan  berkala dengan jangka waktu seperti menara pendingin basah.  Tidak  memerlukan  zat  kimia  aditif  yang banyak
 Memenuhi  syarat  peraturan  pengelolaan lingkungan mengenai pencemaran termal dan pencemaran udara pada lingkungan
Kelemahan  menara  pendingin  kering  ini  adalah efisiensi  yang  kurang  maksimal,  sehingga mempengaruhi  efisiensi  siklus  keseluruhan.  Ada dua jenis menara pendingin kering, yaitu:
 Menara pendingin kering langsung,
 Menara pendigin kering tak langsung
3.2  Menara  pendingin  basah  kering (wet-dry cooling tower)
Menara  ini  merupakan  gabungan  dari  menara pendingin  basah  dan  menara  pendingin  kering, dan  mempunyai  dua  jalur  udara  paralel  dan  dua jalur  udara  seri.  Bagain  atas  menara  di  bawah kipas  adalah  bagian  kering  yang  berisi  tabung- tabung bersirip. Bagian bawah adalah ruang yang lebar  yang merupakan bagian  yang  basah terdiri dari  bahan  pengisi (filling  material) sirkulasi  air yang  panas  masuk  melalui  kepala  di  bagian tengah. Air berawal dari naik turun melalui bagian sirip  dibagian  kering.  Lalu  meninggalkan  bagian kering dan jatuh ke isian bagian basah menuju ke bak  penampung  air  dingin.  Sedangkan  udara ditarik  dalam  dua  arus  pada  bagian  kering  dan basah.  Kedua  arus  bercampur  dan  menyatu didalam menara sebelum keluar.menara pendingin basah kering ini mempunyai keunggulan yaitu:
 Udara  keluar  tidak  jenuh,  sehingga  memiliki kepulan yang sedikit
 Airnya  mengalami  pendinginan  awal  di  bagian kering,  penyusutan  kerena  penguapan  jauh berkurang, demikian juga dengan air ta mbahan
Gambar 9. Menara pendignin basah-kering
Pada  pengambilan  data  dilapangan  alat  yang digunakan ada 2, yaitu:
a.  Termometer infrared
b.  Higrometer (alat ukur kelembapan)
Parameter yang diujikan adalah:
a.  Kalor pada air (air hangat)
Air  hangat  disini  adalah  air  yang  keluar  dari mesin  injeksi  plastik  dengan  suhu  panas tertentu dan mengalir menuju cooling tower
Qah = m 3 cp 3 (T 3 -T 4 ) (1)
b.  Massa Udara Kering
Massa udara kering merupakan jumlah udara yang  dilepaskan  setelah  proses  pelepasan panas oleh udara
Qup = mɑ (h 2 -h 1 ) (2) =
c.  Make-up water
Jumlah  air  yang terkumpul pada water basin atau  tangki  di  cooling  tower  setelah  proses pendinginan.
(m 3 - m 4 ) = mɑ ( 2 - 1 ) (3)
d.  Persentase make-up water 100% (4)
e.  Efisiensi cooling tower Efisiensi disini adalah keefisiensian cooling tower proses pendinginan air
ɳCT = ( ) x 100% (5) ɳCT = x 100%
Dari  serangkaian  pengukuran,  dan  pengujian pada mesin injeksi dan cooling tower didapatkan data-data  sebagai  berikut:  Suhu  mesin/mold T 3 =40°C-45°C,  menjadi  T 4 =  33°C-38°C,  dan menguji cooling tower didapat suhu T 1 = T db 32°C, T wb 30°C  kelembapan  80%.  T 2 =  T db 38°C,  T wb 36°C, kelembapan 90%
Diketahui data:
 Qv = 47 m 3 /hr = 47 m 3 /3600 s
= 0,013 m 3 /s = 998 kg/m 3
m 3 = Qv x
= 0,013 m 3 /s x 998 kg/m 3 =12,974 kg/s
 Cp 3 (air) = 4178 J/kg K
 T 3 (suhu air keluar) =  40°C  =  40+  273  = 313K  T 4 (suhu air masuk)= 33°C = 33 + 273 = 306K
 T 2 (pelepasan suhu air di cooling tower) =
o T db = 38°C o T wb = 36°C o h 2 =138,24kJ/kg=138240 J/kg o 2 =  0,039  kg  uap/kg  uk  =  39gr  uap/kg uap
o φ   = 90 % a.  T 1 (pemasukan suhu lingkungan ke air) = o T db = 32°C o T wb = 30°C o h 1 = 94,29kJ/kg = 94290 J/kg
o
1 = 0,024 kg uap/kg uk = 24 gr uap/kg uap
o φ   = 80 %
Perhitungan: b.  Persamaan 1 Qah= m 3 cp 3 (T 3 -T 4 )
ℎ = 12,974kg/s x4178J/kgK ( 313K − 306K) ℎ = 54205,372J/sK(7K) = 379437,6 J/s = W c.  Persamaan 2 Qup = mɑ(h 2 -h 1 ) =
mɑ = 379437,6J/s (138240 / − 94290J/kguap) mɑ = 379437,6/s
(43950/kguap)
mɑ = 8,633393 kg. u.k/s
d.  Persamaan 3 (Make-up water)
m 3 -m 4 = mɑ( 2 - 1 ) = 8,633393 . . / (0,039 / − 0,021kg/kg uk) = 8,633393    (0,015 ) = 0,129501 kg air/s
e.  Persamaan 4 (% make-up water)
100% = , / , / x100%
= 0,998157%
f. Persamaan 5
ɳCT = ( ) x 100%
ɳCT = x 100%
ɳCT = ° ° ° x 100% = 0,7x100% =70%
Tabel 4. 1 Tabel Perhitungan Input Cooling
Tower
4. KESIMPULAN
1.  Pengaruh suhu lingkungan terhadap pengaruh  suhu  air  sangat  besar,  dan  dapat mempengaruhi  dalam efisiensi cooling tower.
2.  Effisiensi  (ɳ)  yang  baik  untuk  beban  cooling tower  pada  analisa  adalah  suhu  lingkungan masuk  cooling  tower  T 1db 33°C  kelembapan 80%,  dan  suhu  pelepasan  udara  panas  dari mesin  T 2db 36°C kelembapan 90%
3.  Make-up  water  yang  paling  ekonomis  pada cooling  tower  pada  analisa  dengan  suhu lingkungan  masuk  cooling  tower  T 1db 33°C dan suhu pelepasan udara panas dari mesin T 2db 36°C  dengan  kelembapan  80%,  dan 90%.
4.  Pengaruh yang ditimbulkan apabila suhu tidak stabil pada mold yaitu terjadinya pendinginan
yang tidak sesuai sehingga bisa menyebabkan  kualitas  hasil  produksi  rusak, dan  bila  suhu  pada  mesin  tidak  stabil komponen berupa ejector mengalami kemacetan dalam mengalirkan cairan material plastik

## DAFTAR PUSTAKA
1.  Wakil,EL.1992.( Judul  Asli  :  Power  Plant Technology/  Instalasi  Pembangkit        Daya ).
Jakarta:Erlangga.
2.   Ramarao dan Shivaraman.2004 .( Ministry of Power  India.  Cooling  Tower  In  Energy Efficiency  in  Electricity  Utilitas.  Chapter  7, 135-151 ) India:Bureau Of Energy Efficiency. 3.  Hensley,Jhon-C.2009.( Cooling Tower Fundamentals,Secon Edition ).Overland Park,Kansas,USA: SPX Cooling Technologies Inc. 4.  Climatic Design Information. 2009,
( ASRHRAE Hand Book – Fundamentals ) 5.  Soekardi,Chandrasa.2014.(Modul Kuliah Teknik Pendingin).Jakarta:Universitas Mercu Buana
6.  Anton, (2012). Prinsip Kerja Cooling Tower. dilihat dari www.bloganton.info/2012/08/prinsip-kerja- cooling-tower.html
7.  Hermawan, (n.d.) hvactutorial. dilihat dari https://hvactutorial.wordpress.com /hvacr- instrument-tools/
8.  Ulfi Khabibah, (n.d). Cooling Tower. dilihat dari http://www.academia.edu/7351828/Cooling_t ower-usu)
9.  Fu Chun Shin (n.d.).Spesifikasi Mesin Injeksi FCS HT200SV dilihat dari www.FCS.tw
10.  Mulyono, (n.d.). Analisa Beban Kalor Menara Pendingin Jujut Tarik. dilihat dari www.Scribd.com /Mulyono-analisa-beban- kalor-menara-pendingin-jujut-tarik
11.  Carrier,(2014). Psychrometric Chart. dilihat dari www.Carrier.com
12.  Sugartech.(n.d.). Psychrometric Chart Online. Dilihat dari www.Sugartech.za/Psychr
Data Hasil Input Cooling Tower Variabel Data Exp. No T1  ϕ(%)  T2 mɑ (kg uk/s) Make-up Water ɳCT (%) kg uap/s % 1 32 80 38 8,63 0,13 0,99 70