## ANALISIS EFEKTIVITAS ALAT PENUKAR KALOR AIR PREHEATER B TIPE ROTARY SEBELUM DAN SESUDAH OVERHAUL DI PLTU UNIT 2 PANGKALAN SUSU 2X200 MW OMU PT INDONESIA POWER
Oleh: Rasta Purba 1)
Kristian Tarigan 2)
Supardiman Silaban 3)
Wiltzard Iman Erns Sihite 4)
Universitas Darma Agung,Medan 1,2,3,4)
E-mail : rastapurba.uda@gmail.com 1)
kristiantarigan50@gmail.com 2)
mrwiltzards@gmail.com 3)
dimanlhaban@gmail.com 4)

## ABSTRACT
Air  preheater  B  Type  Ljungstrom  is  the  type  of  Air  preheater  used  in  B  in  PLTU  Unit  2 Pangkalan  Susu  2X200  MW  OMU  Indonesia  Power,  air  preheater  is  used  to  heat  the combustion air used in the boiler by utilizing flue gas/exhaust gas from the boiler as a heater. Air preheater is also used to reduce the temperature of combustion exhaust gases so as not to cause environmental pollution. Air preheater B at PLTU Unit 2 Pangkalan Susu 2X200 MW OMU  Indonesia  Power  is  used  continuously  for  a  long  period  of  time,  it  will  affect  the effectiveness of the air preheater even though maintenance has been carried out. Efforts are made  to  keep  the  effectiveness  of  the  air  preheater  high,  then  overhaul  is  carried  out.  and activities carried out during overhaul are replacement of radial seals. From the operational data  that  can  be  studied  regarding  the  implementation  of  overhaul  activities  on  the effectiveness value of the air preheater with a load variation of 159 MW and a load of 200 MW. The overhaul activities carried out affect the effectiveness of the air preheater. From the analysis  results  obtained,  it  can  be  seen  that  the  effectiveness  value  of  air  preheater  B  at PLTU Unit 2 Pangkalan Susu 2X200 MW OMU Indonesia Power at a load of 159 MW before the  overhaul  activity  was  carried  out  was  0.8631  and  after  the  overhaul  was  carried  out 0.8847, and at a load of 200 MW the value was 0.8847. the effectiveness before the overhaul was implemented was 0.865 and after the overhaul was implemented it was 0.915. After the overhaul was carried out, there was an increase in the effectiveness of the water preheater B in B at PLTU Unit 2 Pangkalan Susu 2X200 MW OMU Indonesia Power.
Keywords : Air Preheater, Efektivitas, Overhaul

## ABSTRAK
Air  preheater  B  Tipe  Ljungstrom  adalah  jenis  Air  preheater  yang  digunakan  di  B  di  PLTU Unit  2  Pangkalan  Susu  2X200  MW  OMU  Indonesia  Power,  air  preheater  digunakan  untuk memanaskan  udara  pembakaran  yang  digunakan  di  dalam  boiler  dengan  menfaatkan  flue gas/gas  buang  dari  boiler  sebagai  pemanas.  Air  preheater  juga  dimanfaatkan  untuk menurunkan  temperatur  gas  buang  pembakaran  agar  tidak  menyebabkan  pencemaran lingkungan.  Air  preheater  B  di  PLTU  Unit  2  Pangkalan  Susu  2X200  MW  OMU  Indonesia Power  digunakan  secara  terus  menerus  dalam  jangka  waktu  panjang  akan  mempengaruhi nilai  efektivitas  dari  air  preheater  meskipun  sudah  dilaksanakan  pemeliharaan.  Upaya  yang dilakukan  agar  nilai  efektivitas  air  preheater  tetap  tinggi  maka  dilaksanakan  overhaul.  dan kegiatan  yang  dilaksanakan  pada  saat  overhaul  adalah  penggantian  radial  seal.  Dari  data operasional  yang  dapat  dikaji  mengenai  pelaksanaan  kegiatan  overhaul  terhadap  nilai
efektivitas  dari  air  preheater  dengan  variasi  beban  159  MW  dan  beban  200  MW.  Kegiatan overhaul yang dilaksanakan tersebut mempengaruhi nilai efektivitas air preheater. Dari hasil analisa  yang  didapatkan  dapat  terlihat  bahwa  nilai  efektivitas  dari  air  preheater  B  di  PLTU Unit 2 Pangkalan Susu 2X200 MW OMU Indonesia Power pada beban 159 MW sebelum di laksanakannya kegiatan overhaul sebesar 0.8631 dan setelah di laksanakan overhaul sebesar 0.8847, dan pada beban 200 MW nilai efektivitas sebelum di laksanakannya overhaul adalah sebesar 0.865 dan setelah di laksanakannya overhaul sebesar 0.915. Setelah di laksanakannya overhaul terjadi peningkatan nilai efektivitas air preheater B di B di PLTU Unit 2 Pangkalan Susu 2X200 MW OMU Indonesia Power.
Kata Kunci : Air Preheater, Efektivitas, Overhaul

## 1. PENDAHULUAN
Meningkatnya  kebutuhan  listrik  di era modern menuntut produksi listrik yang handal. Oleh sebab itu maka digunakanlah alat-alat  pembangkitan  dengan  efisiensi yang  tinggi  dalam  proses  produksi  listrik. Dalam  sebuah  Pembangkit  Listrik  Tenaga Uap  (PLTU)  digunakan boiler untuk merubah  fase  air  menjadi  fase  uap  yang nantinya  uap  yang  dihasilkan  akan digunakan  untuk  memutar  turbin. Boiler
PLTU Unit 2 Pangkalan Susu 2X200 MW OMU  Indonesia  Power  mengguna  kan bahan  bakar  batubara  dan  juga  bahan bakar  minyak  diesel  / high  speed  diesel (HSD) untuk start-up awal mulai menjalankan  PLTU  sebagai  sumber  kalor yang  berguna  untuk  memanaskan  air  di dalam boiler .
Boiler PLTU  Unit  2  Pangkalan  Susu 2X200  MW  OMU  Indonesia  Power modern  berkapasitas  besar,  PLTU  Unit  2 Pangkalan  Susu  2X200  MW  OMU Indonesia  Power  ini  juga  meggunakan air preheater yang  merupakan  komponen
tambahan  yang  penting  dari  sistem boiler yang  difungsikan  untuk  meningkatkan efisiensi dari power plant ataupun efisiensi dari boiler tersebut.  Selain air  preheater , ada  juga  komponen  lain  yang  digunakan untuk  meningkatkan  efisiensi  dari power plant yaitu fan .  PLTU  Unit  2  Pangkalan Susu  2X200  MW  OMU  Indonesia  Power mengguna kan air preheater type ljungstrom type rotary regenerative trisector .
Fungsi  utama air  preheater untuk memanaskan udara  yang digunakan dalam pembakaran  di  dalam  boiler  dengan memanfaatkan  panas  dari flue  gas (gass hasil  pembakaran  di  dalam  boiler).  Jika udara yang masuk untuk pembakaran tidak memiliki  panas  yang  sesuai  maka  akan mengakibatkan  konsumsi  bahan  bakar akan lebih banyak agar mencapai pembakaran  sempurna  didalam furnace dan ini akan meningkatkan biaya pengeleluaran  dan  mengurangi  efisiensi dari power  plant tersebut.  Begitu  juga dengan Fan, fan digunakan untuk meningkatan efisiensi pembangkit,
dikarenakan  fan  dapat  memaksimalkan penghematan  bahan  bakar  dan  membantu proses pembakaran agar mencapai pembakaran  sempurna.  Karena  tanpa adanya  fan,  akan  sulit  untuk  mendapatkan efisiensi  thermal  pada boiler .  Pemasok udara  di  PLTU  Unit  2  Pangkalan  Susu 2X200  MW  OMU  Indonesia  Power diperoleh  dari  dua  sumber,  yaitu forced draft  fan atau  FD-Fan  yang  berfungsi menyuplai udara sekunder dan primary air fan atau PA-Fan yang menghasilkan udara primer.  Hasil  keluaran  udara  dari  kedua fan  ini  sebelum  masuk  kedalam furnace dari force  draft  fan akan  melewati air preheater terlebih  dahulu  untuk  dinaikkan temperatur  udaranya  sehingga  tercapai tempera tur yang diingikan sebelum masuk ke  dalam furnace begitu  juga  udara  dari primary air fan yang udaranya terbagi atas 2  bentuk,  udara  panas  ( hot  primary  air ), dimana  udara  ini  melewati air  preheater untuk dinaikkan temperature nya kemudian akan masuk ke dalam pulverizer dan udara dingin  ( Cold  Primary air )  yang dihasilkan  juga  oleh primary  air  fan dan akan langsung menuju ke pulverizer tanpa melewati air preheater , udara ini digunakan sebagai pengontrol dan pencegah  temperatur  didalam pulverizer mengalami kelebihan temperatur.
Penggunaan air  preheater B  di  PLTU Unit  2 Pangkalan Susu  2X200 MW OMU Indonesia  Power  dipakai  secara  kontinyu
selama  bertahun-tahun,  karena  digunakan secara kontinyu hal ini pasti mempengaruhi efektivitas dari air preheater tersebut meskipun sudah dilakukan pemeliharaan rutin.
Alasan penulis memilih pokok bahasan tersebut  yaitu  untuk  mengetahui  pengaruh dari air  preheater didalam  sistem  PLTU, serta  untuk  mengetahui  efektivitas air preheater B  di  PLTU  Unit  2  Pangkalan Susu  2X200  MW  OMU  Indonesia  Power dengan  kondisi  sebelum  dan  sesudah overhaul dengan  variasi  tiga  beban  yaitu beban  159  MW  dan  200  MW,  dan  juga untuk mengetahui apakah aktivitas overhaul yang  dilakukan  berjalan  dengan sukses. Overhaul yang  dilakukan  pada  air preheater  B  di  PLTU  Unit  2  Pangkalan Susu  2X200  MW  OMU  Indonesia  Power yaitu overhaul  simple  inspection yang dilaksanakan  pada  bulan  maret  2022. Kegiatan  overhaul  yang  dilakukan  yaitu penggantian  radial  seal  sisi  horizontal  air preheater.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Air Preheater
Pemanas  awal  udara  ( Air  Preheater )  atau hanya  disebut  pemanas  udara  adalah sebuah alat penukar kalor  yang digunakan untuk    memanaskan  udara  agar  terjadi pembakaran yang optimal pada boiler. Air preheater  memanfaatkan  gas  buang  ( flue
gas ) hasil pembakaran pada boiler sebagai sumber  panasnya  sebelum  dibuang  ke atmosfer  agar  gas  buang  yang  keluar  dari chimney  memiliki  temperatur  yang  lebih rendah dan tidak membawa dampak buruk ke lingkungan setelah dibuang ke atmosfer (M.M. El-Wakil, 2017).

## Tipe Air Preheater
Terdapat  dua  tipe  pemanas  awal udara  yang  umum  digunakan  di  industri- industri yaitu pemanas awal udara rekuperasi  ( recuperative )  dan  pemanas awal udara regeneratif ( regenerative ).

## Pemanas Awal Udara Rekuperasi
Pada pemanas awal udara rekupera si  ( recuperative ) terjadi  perpindahan kalor antara  gas  buang  ( flue  gas )  dengan  udara yang  melintasi  permukaan  penukar  kalor. Pemanas  awal  udara  rekuperasi  ini biasanya  berbentuk  tabung  ( tubular ), walaupun  ada  juga  yang  berbentuk  pelat. Pemanas  awal  udara  rekuperasi  yang umum  digunakan  adalah  pemanas  awal udara berbentuk tabung.
Pemanas  awal  udara  berbentuk tabung  ini  biasanya  merupakan  alat penukar  kalor  tipe  shell  and  tube  dengan jenis aliran yang lawan arah ( counter flow ) dimana  gas  panas  mengalir  di  dalam tabung  dan  udara  mengalir  di  luarnya. Pada  pemanas  awal  udara  berbentuk tabung  ini  terdapat  juga  sebuah  hopper
yang  berfungsi  untuk  mengumpulkan jelaga  dan  debu  yang  mengendap  pada permukaan  dalam  tabung.  Antara  udara dan  gas buang tidak boleh ada kebocoran. Jika  kebocoran  meningkat  maka  efisiensi pemanas akan berkurang (M.M. El-Wakil, 2017).
Pemanas  awal  udara  berbentuk tabung  ( tubular )  ini  juga  terdiri  atas beberapa macam rancangan yang disesuaikan  dengan  ruang  dan  denah pembangkit  uap  dan  talang-talangnya. Pemanas  awal  udara  ini  ada  yang mempunyai  satu  lintasan  atau  lebih  untuk udara  dan  gas  buang  ( flue  gas )  dengan aliran searah atau lawan arah, vertikal atau horizontal (M.M. El-Wakil, 2017).

## Pemanas Awal Udara Regeneratif
Pemanas  awal  udara  regeneratif ( regenerative ) merupakan tipe yang paling banyak  digunakan  pada  unit  pembangkit listrik.  Terdapat  dua  jenis  pemanas  awal udara  regeneratif  yaitu  pemanas  awal udara regeneratif  plate  rotating (RAPH) dan  pemanas  awal  udara regeneratif  plate stasioner .
Regenerative Air Preheater (RAPH)
Regenerative  air  preheater (RAPH) terdiri  dari  elemen  pelat  putar  pusat  yang dipasang  di  dalam  selubung  yang  dibagi menjadi  beberapa  sektor.  Ada  tiga  desain dasar untuk elemen pelat berputar yaitu bi-
sektor,  tri-sektor  dan  quadsektor.  Pada PLTU  Pangkalan  Susu  desain  dasar  yang digunakan  untuk  elemen  pelat  putarnya adalah tri-sektor.
Pemanas awal udara jenis rotasi yang paling umum dikenal adalah tipe Ljungstrom. Pengaturan aliran yang terdapat pada tipe ini adalah aliran counter flow dimana  gas  buang  mengalir  pada bagian atas rotor dan udara mengalir pada bagian  bawah  rotor.  Kecepatan  pada  rotor tipe  Ljungstrom  ini  sebesar  1  sampai  3 rpm  yang  diputar  oleh  sebuah  motor penggerak.  Pemanas  tipe regenerative ini juga  memiliki  sebuah  elemen  pemanas atau yang dikenal heating surface .
Elemen  pemanas  ini  terdiri  dari  dua lapisan permukaan yaitu lapisan permukaan  pada  bagian  atas  atau hot  end
dan lapisan permukaan pada bagian bawah atau cold end .
Dengan  pemanas  awal  udara  jenis rotasi  ini  juga  dirancang  dengan  proses vertikal atau horizontal. Unit ini dirancang dengan  permukaan  yang  laminar  atau turbulen.  Pada  jenis  laminar,  elemen penyimpan  kalor  terpasang  dengan  jarak yang  kompak  sehingga  aliran  yang melaluinya  bersifat  laminar.  Unit  ini lebih cocok  untuk  sistem  yang  menggunakan bahan  bakar  gas  yang  terbakar  dengan bersih.
Sedangkan jenis turbulen memiliki elemen dengan  jarak  yang  lebih  besar  (mudah membersihkan  endapan  abunya),  dan mempunyai  aliran  turbulen  di  antaranya. Unit  ini  lebih  cocok  untuk  sistem  yang menggunakan  bahan  bakar  batu  bara  dan minyak. Biasanya rotor pada jenis turbulen lebih  panjang  dari  pada  jenis  laminar  dan biasanya  terpasang  vertikal.  Sedangkan yang  jenis  laminar  terpasang  secara horizontal.  Pembersih  an  pada  tipe  ini dilakukan dengan jet udara atau uap (M.M. El-Wakil, 2017).
Gambar  2  . Komponen  pemanas  udara tipe  Ljungstrom  (Sumber  :  Manual  book PLTU Pangkalan Susu OMU)

## 3. METODE PENELITIAN

## perancangan Penelitian
Dalam  pelaksanaan  penelitian  ini,  penulis menggunakan  metode  penelitian  kualitatif yang  didasari  oleh  studi  kasus  lapangan
yang dilakukan di air preheater B di PLTU Unit  2  Pangkalan  Susu  OMU  Indonesia Power dan diperkuat juga dengan beberapa  sumber  referensi  teori  dan  juga jurnal  ilmiah.  Data  yang  digunakan  di penelitian  ini  didapatkan  dari  beberapa pihak  yang  terkait  di  PLTU  Unit  2 Pangkalan susu yaitu Operation Department , Maintenance department dan Engineering  Team .  Selain  itu  data  dan informasi  didapatkan  juga  dari  beberapa studi  literatur  seperti manual  book operasional,  maupun  jurnal  ilmiah  yang berkaitan langsung dengan efektivitas dari air  preheater.  Semua  data  yang  diperoleh tersebut  akan  disesuaikan  kembali  dengan pengamatan yang dilakukan agar
penelitian yang dilakukan dapat terselesaikan.  Metode  kualitatif  yang digunakan  oleh  penulis  bertujuan  untuk menganalisis  efektivitas  air  preheater  B sebelum  dan  sesudah  overhaul  dengan variasi  beban  di  PLTU  Unit  2  Pangkalan susu.

## Teknik Pengolahan Data
Di  dalam  bagian  ini,  penulis memaparkan  cara  pengolahan  data  yang dilakukan  guna  untuk  menyelesaikan penelitian  ini  dan  juga  dapat  menganalisis efektivitas  dari  air  preheater  B  di  PLTU Unit  2  Pangkalan  Susu  OMU  Indonesia Power,  berikut  ini  cara  pengolahan  data tersebut:
1. Data yang akan diolah menggunakan data  sebelum  dan  sesudah overhaul pada  variasi  beban  di  159  MW,  dan 200  MW  yang  berisikan  parameter dari air  preheater B.  Data-data tersebut  digunakan  untuk  mencari atau  mendapatkan  nilai  efektivitas dari air preheater B di PLTU Unit 2 Pangkalan  Susu  OMU  Indonesia Power.
2. Perhitungan  efektivitas  dari air preheater B  di  PLTU  Unit  2 Pangkalan  Susu  OMU  Indonesia Power :
a. Menghitung kesetimbangan energi dengan menggunakan rumus  (2.4)
:
 Mencari C Ph dengan menggunakan interpolasi.  Mencari C Pc
dengan menggunakan interpolasi.
 Mencari ṁ dengan rumus.
b. Menghitung  laju  kapasitas  panas flue gas (Ch) dengan menggunakan rumus (2.9).
c. Menghitung  laju  kapasitas  panas udara  (Cc)  dengan  menggunakan rumus (2.10).
d.
maks) dengan menggunakan rumus (2.6).
e. Menghitung  laju  aliran  panas  f rumus (2.7).
f.
rumus (2.8).
g. Menghitung
Log Mean Temperature  Difference  (LMTD) dengan menggunakan rumus
(2.12).
h. Menghitung  luas  permukaan  air preheater B (A) dengan
menggunakan rumus (2.13).
i. Menghitung  konduktansi  termal
(U)  dengan  menggunakan  rumus (2.15).
j. Menghitung Number Transfer Unit (NTU) dengan menggunakan rumus (2.14).
k. Menghitung  kapasitas  panas  (C) dengan menggunakan rumus (2.11).
l. Menghitung efektivitas (ϵ) dengan
menggunakan rumus (2.5).

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  yang  didapatkan sesuai  dengan  literatur  yang  telah  dibuat. Analisis yang dilaksanakan adalah menghitung  perpindahan  panas  pada air preheater B  di  PLTU  Unit  2  Pangkalan Susu  OMU  Indonesia  Power  sebelum  dan sesudah overhaul pada  variasi  beban  di 159 MW, dan 200 MW, sebagai berikut
1.
3. Analisa  laju  aliran  panas flue  gas h).
4. Analisa kapasitas panas (C).
5. Analisa Log Mean Temperature Difference (LMTD).
6. Analisa Konduktansi termal (U).
7. Analisa Number Transfer Unit (NTU).
8. Analisa efektivitas (ϵ).

## Jadwal Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  PLTU  Unit  2 Pangkalan Susu OMU Indonesia Power, di department  Operation dan Maintenance Unit  yang  terletak  di  jalan  Tj.  Pasir, Kecamatan  Pangkalan  Susu,  Kabupaten Langkat,  Provinsi  Sumatera  Utara.  Waktu penelitian  dilakukan  pada  15  Februari 2022 s.d. 31 Maret 2022

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Data  parameter  digunakan  untuk perhitungan  efektivitas  dari  air preheater B  di  PLTU  Unit  2  Pangkalan  Susu  OMU Indonesia  Power,  dimana  perhitungan tersebut  menggunakan  data  hasil  trending di  departemen  operasi.  Perhitungan  ini dilakukan  dengan  cara  mengambil  data sampel sebelum dan sesudah overhaul .
Tabel.  1. Data parameter Air  Preheater B sebelum Overhaul

## N
O PARAME TER Not asi Satu an Sebelum Overhaul 1 Time - - 2 – 5 Mei 2022 2 Load - MW 159  200 3 Flue Gas Temperatu re Inlet Thin °C 380. 6 373 .7 4 Flue Gas Temperatu re outlet Tho ut °C 191. 6 195 .6 5 Secondary Air Inlet Temperatu re Tsai n °C 33.9 33. 2
6 Secondary Air outlet Temperatu re Tsa out °C 332. 5 327 .3 7 Primary Air Inlet Temperatu re Tpai n °C 44.5 43. 6
8
Primary Air outlet Temperatu re Tpa out °C 335.
2 329 .5
9 APH Inlet Temperatu re Tcin °C 39.2 38. 4
10
APH outlet Temperatu re Tco ut °C 333.
85 328 .4
11 Total Secondary ṁtot sa Ton/ h 845. 4 836 .3

## Air Flow
12 Secondary Air Flow ṁsa Ton/ h 423. 2 422 .6 13 Total Primary Air Flow ṁtot pa Ton/ h 433. 1 421 .1 14 Primary Air Flow ṁpa Ton/ h 215. 0 209 .5 15 Total Air Flow ṁc Ton/ h 638. 2 632 .1 16 Diameter D m 10.4 10. 4 17 Tinggi H m 2.2 2.2 18 Jari-jari r m 5.1 5.1
Tabel  2. Data  parameter  Air  Preheater  B sesudah overhaul
N O PARAME TER Not asi Satu an Sesudah Overhaul 1 Time - - 27-30 Mei 2022 2 Load - MW  159  200 3 Flue Gas Temperatu re Inlet Thin °C 363 .1 364 .3 4 Flue Gas Temperatu re outlet Tho ut °C 163 .9 165 .7 5 Secondary Air Inlet Temperatu re
Tsai n °C 32. 1 33.
4
6
Secondary Air outlet Temperatu re Tsao ut °C 323 .9 337 .3
7 Primary Air Inlet Temperatu re Tpai n °C 45. 6 45. 5
8 Primary
Air outlet Temperatu re Tpa out °C 327 .7 336 .3
9 APH Inlet Temperatu re Tcin °C 38. 85 39. 45
10
APH outlet Temperatu re Tco ut °C 325 .8 336
.8
11 Total Secondary Air Flow ṁtot sa Ton/ h 807 .7 818 .7 12 Secondary Air Flow ṁsa Ton/ h 402 .8 428 .3 13 Total Primary Air Flow ṁtot pa Ton/ h 437 .2 439 .4 14 Primary Air Flow ṁpa Ton/
h 217 .6 223 .7 15
Total Air Flow ṁc Ton/ h 620 .4 652
16 Diameter
D m 10. 4 10. 4 17 Tinggi H m 1.9 1.9 18 Jari-jari r m 5.2 5.2

## Perhitungan Data
Efektivitas  Air  Preheater  B  Sebelum Overhaul dengan beban 159 MW
a. Kesetimbangan Energi,

## x  C    x   T     −  T o            x
C   x  T o   − T
 Mencari Tcin
Tcin =
Tcin = = 39.2 °C

## 
Mencari Tcout Tcout = Tcout = = 333.85 °C

##  Mencari Cph
D         T      −        286 1 °C + 273 = 559.1K
Didapat  nilai  Cp  dari  lampiran  1, sebagai berikut:
550 K = Cp = 1.04
600 K = Cp = 1.051
Sehingga didapat interpolasi:
=
Cph = 1.042

##  Mencari Cpc
D         T      −        186 52 °C +
273 = 459.52 K
Didapat  nilai  Cp  dari  lampiran  1, sebagai berikut:
450 K = Cp = 1.02
500 K = Cp = 1.029
Sehingga didapat interpolasi: C
=
Cpc = 1.021
 Mencari ṁh
ṁh = ṁc = msa + mpa ṁc = 423.2 + 215 = 638.2 ṁh = ṁh = 974.89
b. Laju Kapasitas Panas Gas (Ch),
Ch = (ṁh x Cph) Ch = ( x 1.042 ) Ch = 974.89 x x 1.042 ) Ch = 282.17 c. Laju Kapasitas Panas Udara (Cc),
Cc = (ṁc x Cpc)
Cc = ( x 1.021 ) Cc = ( x x 1.021 ) Cc = 181
d.
maks)
ṁ  x C    x  T    − T 181 )  x  (  380.6  °C  –
39.2 °C)

## 61793 4
e.
ṁ  x C    x  T    − T o
)  x(  380.6  °C  – 191.6°C)
5333  13
f.
ṁ  x C    x  T o   − T
181 )  x(  333.85°C  –
39.2°C)
53331 65
g. Log  Mean  Temperature  Difference (LMTD)
𝐿𝑀𝑇𝐷 =
 ∆T1   T    − T o
∆T1 = (380.6-333.85)°C
∆T1 = 46.75°C
 ∆T2   T o   − T
∆T2 = (191.6-39.2)°C ∆T2 = 152.4°C 𝐿𝑀𝑇𝐷 =
𝐿𝑀𝑇𝐷 = ( )°C
= 89.4 °C
h. Luas Permukaan Air Preheater (A),
A= 2 x 𝜋 x r (r + h)
A= 2 x 3.14 x 5.2 m ( 5.2m +  2.2m)
A= 241,654 m 2
i. Konduktansi Termal (U),
U = U = U = 2.468
j. Number Transfer Unit (NTU), NTU = NTU= NTU = 3.295
k. Kapasitas Panas (C),
C =
C =
C = 0.641
l. Efektivitas (ϵ) ϵ = ϵ= ϵ = 0.8631

## 5. SIMPULAN
 Pada  beban  159  MW  sebelum overhaul nilai  efektivitas  (ϵ)  sebesar
0.8631  dan  nilai  efektivitas  (ϵ) sesudah  overhaul  sebesar  0.8847.
Pada  beban  200  MW  sebelum overhaul nilai  efektivitas  (ϵ)  sebesar 0.865 dan nilai efektivitas (ϵ) sesudah overhaul sebesar 0.915.
 Nilai  efektivitas  dari air  preheater B di PLTU Unit 2 Pangkalan Susu OMU
Indonesia
Power mengalami peningkatan  setelah  di  laksanakannya overhaul. Pada beban 159 MW terjadi peningkatan  nilai  efektivitas  sebesar 0.0216  sekitar  2.502%,  dan  pada beban 200 MW juga terjadi peningkatan  nilai  efektivitas  sebesar 0.05 sekitar 5.78%.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Antono,  V.  (2016).  Analisis  Efisiensi  Air Preheater  Sebelum  Overhaul  Dan Sesudah  Overhaul  Di  Ujp  Pltu Banten  3  Lontar  Unit  3. Jurnal Power Plant .
Beerel,  P.  A.,  Ozdag,  R.  O.,  Ferretti,  M.,
Beerel,  P.  A.,  Ozdag,  R.  O.,  & Ferretti,  M.  (2017).  Performance analysis and optimization. International  Research  Journal  of Engineering and Technology (IRJET)
Cappenberg, A. D. (2017). Analisa kinerja alat penukar kalor jenis pipa ganda. Jurnal Teknik Mesin .
Cengel, Y. A. (2004). Heat Transference a Practical  Approach. MacGraw- Hill.
G.Shruti,  Ravinarayan  Bhat,  G.  S.  (2014). PERFORMANCE  EVALUATION
AND  OPTIMIZATION  OF  AIR PREHEATER IN THERMAL POWER PLANT. INTERNATIONAL  JOURNAL  OF MECHANICAL ENGINEERING .
Praveen,  M.,  &  Kishore,  P.  S.  (2016).
Effectiveness of Rotary Air
Preheater in a Thermal Power Plant Effectiveness of Rotary Air
Preheater  in  a  Thermal  Power
Plant. International  Journal  of Scientific Engineering and Technology PT.Indonesia  Power,  P.  M.  (2016). PEMELIHARAAN AIR HEATER. Modul Akselerasi Kompetensi Pemeliharaan Pembangkit .
Supramani, S., & Kumar, C. R. (2017). A Review  on  Air  Preheater  Elements
Design  and  Testing  A  Review  on
Air Preheater Elements Design and Testing.
Journal Mechanics, Materials Science & Engineering .
Vulloju, S. (2013). Analysis of Performance  of  Ljungstrom  Air Preheater  Elements. International Journal  of  Current  Engineering and Technology .
Wahyono,  R.  N.  P.  (2013).  Pengaruh Unjuk  Kerja  Air  Heater  Type Ljungstorm  Terhadap  Perubahan Beban  Di  Pltu  Tanjung  Jati  B.
Jurnal Teknik Energi .