## EVALUASI PENANGANAN IRADIASI BATU TOPAZ PADA OPERASI REAKTOR SIKLUS 94 DAN 95

## EVALUATION TOPAZ IRRADIATION HANDLING ON CORE OF 94 & 95
OPERATING REACTORS
Pardi, Banyu RF
1, 2 PRSG-BATAN Kawasan Puspiptek Gd. 30 Serpong, 15310 E-mail: pardi@batan.go.id
Diterima: 4 Mei 2018, diperbaiki : 23 Mei 2018, disetujui : 24 Mei 2018

## ABSTRAK
EVALUASI PENANGANAN IRADIASI BATU TOPAZ PADA OPERASI REAKTOR SIKLUS 94 DAN 95 . Untuk memaksimalkan penggunaan reaktor RSG-GAS dalam memenuhi kepentingan pihak  pengguna  antara  lain  adalah  melayani  iradiasi  target  batu  topaz  saat  reaktor  operasi. Keandalan  operasi  reaktor  perlu  dijaga  dan  tingkatkan  tanpa  mengurangi  faktor keselamatannya,  salah  satu  keandalan  operasi  reaktor  adalah  kemampuan  batang  kendali pengatur (reg-rod) dalam mengimbangi perubahan reaktivitas di teras reaktor akibat gangguan dari  pemasukan/penarikan  target  iradiasi.  Reaktivitas,  kecepatan,  panjang  langkah  batang kendali  pengatur  (reg-rod)  dan  reaktivitas  maksimum  pada  satu  posisi  iradiasi  <  0,5% ditentukan  dalam  LAK  ,  untuk  penanganan  iradiasi  target  batu  topaz    nilai  reaktivitas  sebesar ±0,0741% diperlukan  kehati-hatian  dengan  membuat  gerakan  pemasukan/penarikan  target sambil  melihat  kanal  pemantau  daya  dan  display  daya  digital.  Pada  makalah  ini  dilakukan evaluasi kegiatan penanganan target iradiasi batu topaz pada siklus operasi 94 dan 95, dengan menganalisis data kegiatan yang tercatat dalam buku induk operasi dan formulir iradiasi target batu topaz. Hasil evaluasi pada siklus operasi 94: iradiasi target topaz total sebanyak = 360 kali dengan  massa  total  324  kg  dan  pada  siklus  operasi  95:  sebanyak  =  576  kali  dengan  massa total  864  kg.  Dalam  melakukan  radiasi  target  topaz  tidak  terjadi  gangguan  karena  telah dilakukan  analisis  keselamatan  terlebih  dahulu  serta  pelaksanaan  yang  sesuai  dengan  SOP sehingga  tidak  mempengaruhi  reaktivitas  di  teras  begitu  pula  keselamatan  radiasi  untuk personil harus di jaga.
Kata kunci : evaluasi, penanganan target iradiasi batu topaz.

## ABSTRACT
EVALUATION  TOPAZ  IRRADIATION  HANDLING  ON  CORE  OF  94  &  95  OPERATING REACTORS. The  one  of  maximaze  reactors  RSG-GAS  utilization  to  serve  customer requirement  is  service  irradiation  topaz  gamstone.  Reliability  of  operating  reactors  have  to guarded and without decrease safety factor, and one of Reliability of operating reactors is ability regulation  control  rod  (reg-rod)  to  compensate  changes  in  reactivity  outcome  enter/eject iradiation  sample.  Reactivity,  rod  speed,  step  lenght  regulation  control  rod  (reg-rod)  and maximum  reactivity  at  one  radiation  position  <0,5%  is  lised  in  LAK.  When  handling  topaz iradiation, reactivity value is  ±0,0741% , is needed slow motion enter/eject target while looking measurement  power  channels    and  also  digital  power  display.  In  this  paper  to  evaluate  topaz handling activities on the core of 94 & 95 operating reactors, by analyzing of data activities from book  master  operation  and  topaz  irradiation  target  form.  The  evaluation  result  on  core  of operation  94  :irradiation  topaz  as  much  360  times  with  total  weigth  324  kg  and  on  core  of operation  95  :  irradiation  topaz  as  much  576  times  total  weigth  864  kg.    Irradiation  of  topaz
R stones  have  no  interruption  because  have  been  safety  evaluated  and  also  implementation  in accordance with SOP so as very influential in reactor core, so as radiation safety personel have to guarded.
Keywords: Evaluation, topaz handling activities on the core
PENDAHULUAN eaktor  RSG – GAS  merupakan fasilitas penyedia sumber neutron  dengan  fluks  neutron  rerata  2  × 10 14 n/cm 2 s.  Sebagai  fasilitas  penyedia sumber  neutron,  pengoperasian  reaktor dapat dimanfaatkan oleh pihak pengguna untuk  kegiatan  utilisasi  dengan  tujuan untuk penelitian dan produksi radioisotop diantaranya  pewarnaan batu  topaz.  Batu topaz  termasuk  deretan  batu  mulia  yang mempunyai  nilai  kekerasan  setingkat  di bawah  intan,  kandungan  unsur  batu topaz  terdiri  dari  gugusan  silikon  yang mengandung  unsur  alumunium,  fluorine dan hidroxil dengan rumus kimia AL 2 SiO 4 (OH 4 F) 2 [1] dapat  menimbulkan reaktivitas  sebesar  0,0741% [2] untuk massa  batu  topaz  sebesar  1,5  kg.
Besarnya reaktivitas tersebut akan menimbulkan  efek  ketidaksetimbangan reaktivitas  di  dalam  teras  reaktor  dan perubahan  reaktivitas  akan  merubah daya.  Bila  reaktor  beroperasi  pada kondisi otomatis, perubahan daya reaktor akan dipantau oleh sistem kanal pengatur  daya  (JKT04  DX001).  Sistem kanal  pengatur  daya  dilengkapi  dengan sistem  kendali  kalang  tertutup  yang terhubung dengan batang kendali pengatur  ( reg-rod )  yang  berfungsi  untuk mempertahankan daya pada tingkat daya tertentu.  Perubahan  daya  reaktor  yang terlalu  cepat/ekstrim  melebihi  kecepatan batang  kendali  pengatur  ( reg-rod )  dalam mengkonpensasi laju perubahan reaktivitas  akan  memicu  sistem  proteksi reaktor (SPR) untuk melakukan pemadaman reaktor secara otomatis. Untuk  memenuhi  kebutuhan  pihak pengguna  dalam  melayani iradiasi  target batu  topaz,  maka  pemasukan  dan pengambilan target topaz dapat
dilakukan  saat  reaktor  beroperasi.  Ada dua  jenis  batu  topaz; pertama  “London Blue”  waktu  iradiasi  10  jam,  ke  dua “Swiss  Blue”  waktu  iradiasi  3  jam. Pembatasan  waktu  menunjukan  warna yang  dituju,  oleh  sebab  itu  penanganan target  topaz  harus  sesuai  dengan  tujuan yang diharapkan.
Evaluasi  penanganan  target  iradiasi batu  topaz  pada  siklus  operasi  teras  94 dan  95  reaktor  RSG-GAS  dimaksudkan untuk menilai bahwa keselamatan penanganan  target  batu  topaz  telah terpenuhi  .  Lingkup  yang  dievaluasi adalah  data  penanganan  target  batu topaz  yang  ada  dalam  buku  induk operasi dan formulir iradiasi target topaz siklus operasi 94 dan 95.  Hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penanganan iradiasi  target  batu  topaz  saat  reaktor operasi  dan  dapat  digunakan  sebagai bahan  acuan  untuk  perbaikan  kinerja operator  reaktor  dalam  penanganan iradiasi target di  reaktor RSG-GAS.

## DASAR TEORI
Pengoperasian reaktor nuklir dapat berlangsung apabila seluruh persyaratan  operasi  baik  persyaratan administrasi  maupun  persyaratan  teknis sudah terpenuhi. Untuk tujuan
keselamatan  personil  yang  bekerja  di jembatan  geser  kolam  reaktor  (misalnya pada penanganan Iradiasi), maka sistem purifikasi  KBE01,  sistem  FAK01  dan sistem KBE02 dengan pemanas ( heater ) dioperasikan.  Fungsi  sistem  purifikasi adalah  untuk  menjaga  konduktivitas  air pendingin  kolam  pada  rentang  nilai  BKO sebesar (≤ 8 µS/cm)  dan dengan Warm Water  Layer ( WWL )    dapat  mengurangi laju  dosis  Gamma  di  permukaan  kolam
(Pardi, dkk)
reaktor  tidak  melebihi  10  mrem/jam [3,4] . Kelancaran  operasi  reaktor  tergantung pada    kinerja  sistem  operasi,  sistem keselamatan, dan keandalan dari struktur,  sistem  dan  komponen  (SSK) reaktor  serta  faktor  manuasi  dalam kegiatan  iradiasi  target.  Berdasarkan pada  analisis  iradiasi  topaz  di  empat posisi IP RSG-GAS No.Ident : RSG.OR.01.10.44.11  pemasukan  dan pengeluaran target topaz dapat dilakukan saat reaktor beroperasi [5,6] . Pengendalian  operasi  reaktor RSG-GAS  dilakukan  oleh  8  buah  batang kendali yang terletak pada posisi E-9, G- 6, F-8, F5, C-5, C-8, D-6 dan B-7 di teras reaktor.  Batang  kendali  pada  posisi  C-8 dipilih  sebagai  batang  kendali  pengatur ( reg-rod )  sedangkan  sisanya  berfungsi sebagai  batang  kendali  kompensasi ( bank ). Batang kendali terbuat dari logam paduan AgInCd (80%, 15%, 5%) berbentuk  garpu  yang  dapat  bergerak keluar-masuk  sepanjang  600  mm  pada sebuah bahan bakar kendali. Fungsi dari sistem kendali adalah untuk menghidupkan  dan  mematikan  reaktor, menjamin subkritikalitas dan mempertahankan  daya  pada  tingkat tertentu secara otomatis. Daerah operasi efektif batang kendali adalah  dari ketinggian  250  mm  pada  awal  siklus sampai    ketinggian  550  mm  pada  akhir siklus  operasi,  dengan  kondisi “ bank ” (rata).  Bila  posisinya  telah  berbeda sekitar  10  mm  terhadap  batang  kendali lain, maka operator akan menaikan/menurunkan  batang  kendali bank satu  per  satu  sehingga  tercapai posisi  rata  kembali  untuk  seluruh  posisi batang kendali. Penempatan posisi batang  kendali  di  teras  reaktor  telah diperhitungkan agar kerataan fluks neutron di teras tercapai [7] . Pada Gambar 1:  Menunjukan  Konfigurasi  Teras  Kerja 94  Reaktor  RSG-GAS,  konfigurasi  ini terdapat  posisi Irradiation  Position (IP) dan 8 posisi batang kendali;
K J H G F E D C B A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P R T F JF 01 JF 56+74 JF 03 JF 10 RS 5 JF 11 JF 06 JD 104 JF 54+NS RS 4 JF 37 RS 3 JF 36 JD 106 JD 105 JD 102 RS 2 JF 34 JD 108 JD 103 JD 107 RS 1 JF 32 JF 14 JF 37+73 JF 40 JD 101 JF 16 JF 51+85 JF 17 JF 19 JF 26 JF 15 JF 52+84 JF 04 JF 24
JF 23 JF 21
JF 22 JF 58+72 JF 28 JF 02 JF 05 JF 60+83 JF 08 JF 13 JF 20 JF 30 JF 29 JF 59+71 FE RI 576
FE RI 567 FE RI 574 FE RI 554 FE RI 572 JDA08+09 RI - 561 FE RI 547 FE RI 558
JDA05+11 RI - 583 FE RI 565
FE RI 552 JDA06+15 RI - 591 FE RI
553
JDA07+13 RI - 564 FE RI 573 FE RI 548 FE RI 566 FE RI 579 FE RI 559
FE RI 575
JDA01+10 RI - 563 FE RI 577 FE RI 555 JDA04+12 RI - 585
FE RI 550 FE RI 560 JDA03+14 RI - 584 FE RI 581 FE RI 557 FE RI 556 JDA02+16 RI - 562 FE RI 580 FE RI 589 FE RI 568
FE RI 571 FE RI 569 FE RI 582 FE RI 590 FE RI 549 FE RI 592 FE RI 578 FE RI 587 FE RI 570 FE RI 593 FE RI 588 FE RI 551 FE RI 586 FE RI 594
Keterangan :
B = Beryllium, BS+ = Beryllium dengan sumbat, Al = Aluminium Stopper tanpa sumbat,RI = Elemen Bakar, NS = Sumber Neutron Gambar 1:  Konfigurasi Teras Kerja 94 Reaktor RSG-GAS
Karakteristik batang kendali dan keseimbangan reaktivitas teras kerja 94 reaktor RSG-GAS disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Neraca Reaktivitas Teras 94 No Reaktivitas Nilai batang Kendali $ % 1. Reaktivitas Total Batang Kendali 17,008 13,0107 2. Reaktivitas Padam 7,8750 6,0245 3. Reaktivitas Lebih Teras 94 9,1325 6,9864 4. Reaktivitas pada kondisi Stuck Rod 5,4100 4,1388 5. Reaktivitas Batang Kendali Terbesar JDA07 + 13 posisi teras D-4 2,4650 1,8857 Sumber : hasil kalibrasi batang kendali laporan operasi teras 94
Karakteristik batang kendali dan keseimbangan reaktivitas teras kerja 95 reaktor RSG-GAS disajikan dalam Tabel 2.
Tabel 2. Neraca Reaktivitas Teras 95 No Reaktivitas Nilai batang Kendali $ % 1. Reaktivitas Total Batang Kendali 16,885 12,9171 2. Reaktivitas Padam 7,6800 5,8753 3. Reaktivitas Lebih Teras 94 9,2050 7,0418 4. Reaktivitas pada kondisi Stuck Rod 5,2425 4,0106 5. Reaktivitas Batang Kendali Terbesar JDA07 + 13 posisi teras D-4 2,4375 1,8647
Sumber : hasil kalibrasi batang kendali laporan operasi teras 95 catatan: Reaktivitas Stuck Rod = Reaktivitas padam  -  Reaktivitas erbesar Reaktivitas Lebih  = Reaktivitas Total BK  -  Reaktivitas padam
Karakteristik    batang  kendali  pengatur  ( reg-rod )  reaktor  RSG-GAS  seperti tersaji    pada Tabel 3. berikut ini;
Tabel 3. Karakteristik batang kendali pengatur reaktor RSG-GAS
No Parameter Nilai 1. Reaktivitas  batang  kendali  pengatur  ( ) Teras 94 1,8857 % 2. Reaktivitas  batang  kendali  pengatur  ( ) Teras 95 1,8647 %
(Pardi, dkk)
3. Panjang langkah ( Hr ) 600 mm 4. Kecepatan ( Vr) 0,538 mm/s 5. Laju reaktivitas rerata 2,06 x 10 -3 %/s Sumber : LAK reaktor rsg-gas revisi.10.1 thn 2011
Untuk  memperkirakan  sisipan  reaktivitas maksimum  akibat  yang  ditimbulkan  oleh pemasukan  dan  pengambilan  target iradiasi  batu  topaz  dapat  digunakan rumus berikut:
%s - ………(1) Untuk menghidari perubahan daya
reaktor terlalu ekstrim akibat dari pemasukan  dan  pengambilan  target, maka operator dimeja kendali RKU harus memperhatikan    sistem  kanal  pemantau daya  (JKT04  DX001)  dan  display  digital daya reaktor, begitu juga dengan
operator  pelaksana  iradiasi  target  di kolam  reaktor  dapat  melihat  display digital  daya  di  dinding  lantai  13,00  m  . Operator  dapat  melakukan  penanganan dengan  gerakan  pelan  dan  terputus- putus, sehingga reaktivitas yang diberikan ke teras reaktor lebih kecil atau sama dengan kemampuan batang kendali  pengatur  ( reg-rod ) [8,9] ,  seperti besaran yang ditunjukan dengan rumus:
target ≤ reg rod ...........(2) Pemantauan  daya  reaktor  secara otomatis  dilakukan  oleh  kanal  pemantau daya (JKT04 DX001) terhubung langsung dengan batang kendali pengatur  ( reg-rod )  dan  berfungsi  untuk mempertahankan  kesetabilan  daya  pada rentang nilai batasan dan kondisi operasi (BKO).  Perubahan  daya  reaktor  yang terlalu  cepat/ekstrim  akan  membuat
batang  kendali  pengatur  ( reg-rod )  tidak mampu  untuk  mengkompensasinya  dan memicu  sistem  proteksi  reaktor  (SPR) untuk  melakukan  pemadaman  reaktor secara otomatis.

## TATA KERJA
Metode dan lingkup yang  dilakukan dengan tahap: 1. Mengumpulkan data tentang persyaratan  operasi  reaktor  yaitu Instruksi Operasi (IO) dan Formulir Iradiasi Target yang sudah mempunyai LAK. Data yang dikumpulkan ini adalah data persyaratan teknis maupun administrasi  yang  harus  terpenuhi sebelum reaktor beroperasi.
2. Buku  Induk  Operasi  Reaktor  dan Formulir  Iradiasi  Target  pada siklus  operasi  94  dan  siklus operasi 95.
3. Melakukan  identifikasi    dan  sortir data  terkait  jumlah  target  topaz dan  perubahan  ketinggian  batang kendali (daya)
4. Setelah  diperoleh  data  tersebut, kemudian  dilakukan  evaluasi  dan pembahasan  sehingga guna untuk memperoleh kesimpulan. Data hasil  evaluasi  disajikan  dalam bentuk Tabel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  identifikasi  iradiasi  target batu  topaz  “London  Blue”  dengan  waktu iradiasi  selama  10  jam  pada  siklus operasi  94  disajikan  pada  Tabel  3 [10] , dibawah ini;
Buletin Pengelolaan Reaktor Nuklir Bulletin of Nuclear Reactor Management Vol. XV, No.1, April 2018:hal.35-44
Tabel. 3. Hasil Pelaksanaan Iradiasi Target Batu Topaz Periode Siklus Operasi Teras 94
No. No.Target Lama Iradiasi Jumlah pengantian Jumlah Kapsul/ Posisi Massa (kg) Total Iradiasi Topaz (kg) 1. 10/Po/2017 10 Jam 6 4 1,5 36 2. 11/T/Po/2017 10 Jam 6 4 1,5 36 3. 12/T/Po/2017 10 Jam 6 4 1,5 36 4. 13/T/Po/2017 10 Jam 6 4 1,5 36 5. 14/T/Po/2017 10 Jam 6 4 1,5 36 6. 15/T/Po/2017 10 Jam 6 4 1,5 36 7. 16/T/Po/17 10 Jam 6 4 1,5 36 8. 17/T/Po/17 10 Jam 6 4 1,5 36 9. 18/T/Po/17 10 Jam 6 4 1,5 36 TOTAL BERAT/JUMLAH BATU TOPAZ TERIRADIASI 324 Ket; IO NO: 94/01/2017 – 94/09/2017
Jadi  untuk  satu  teras  kerja  (siklus)  94 telah  diiradiasi  batu  topaz  sejumlah  = 324 kg.
Dari  jumlah    total  pelaksanaan  iradiasi target  batu  topaz  pada  operasi  teras kerja 94 adalah  6 × 4 × 9 =  216 kali Hasil  evaluasi  iradiasi  target  batu  topaz
“London  Blue”  waktu  iradiasi  selama  10 jam    dan  “Swiss  Blue”  waktu  iradiasi selama  3  jam  pada  siklus  operasi  95 disajikan pada Tabel 4 dibawah ini;
Tabel. 4. Hasil Pelaksanaan Iradiasi Target Batu Topaz Periode Siklus Operasi Teras
95 No. No.Target Lama Iradiasi Jumlah pengantian Jumlah Kapsul/ Posisi Massa (kg) Total Iradiasi Topaz (kg) 1. 01/Po/2018 10 Jam 6 4 1,5 36 2. 02/Po/2018 3 Jam 10 4 1,5 60 3. 04/Po/2018 10 Jam 6 4 1,5 36 4. 05/Po/2018 3 Jam 10 4 1,5 60 5. 06/Po/2018 10 Jam 6 4 1,5 36 6. 05/Po/2018 3 Jam 10 4 1,5 60 7. 07/Po/2018 10 Jam 6 4 1,5 36 8. 08/Po/2018 3 Jam 10 4 1,5 60 9. 09/Po/2018 10 Jam 6 4 1,5 36 10 10/Po/2018 3 Jam 10 4 1,5 60 11. 11/Po/2018 10 Jam 6 4 1,5 36 12 12/Po/2018 3 Jam 10 4 1,5 60 13. 13/Po/2018 10 Jam 6 4 1,5 36 14. 14/Po/2018 3 Jam 10 4 1,5 60
(Pardi, dkk)
15. 15/Po/2018 10 Jam 6 4 1,5 36 16. 16/Po/2018 3 Jam 10 4 1,5 60 17. 17/Po/2018 10 Jam 6 4 1,5 36 18. 18/Po/2018 3 Jam 10 4 1,5 60 TOTAL BERAT/JUMLAH BATU TOPAZ TERIRADIASI 864 Ket; IO NO: 95/01/2018 – 95/09/2018
Dari  data  Tabel  2  di  atas  jumlah/berat batu topaz yang sudah dihasilkan adalah sebagai berikut;
1. Batu  topaz  durasi  (Swiss  Blue) iradiasi 3 jam ;
Dari jumlah  total pelaksanaan iradiasi target  batu  topaz  (Swiss  Blue)  pada operasi teras kerja 95 adalah   9 × 4 ×
10 =  360 kali
2.  Batu topaz (London Blue) durasi iradiasi 10 jam ;
Dari jumlah  total pelaksanaan iradiasi target batu topaz (London Blue) pada operasi teras kerja 95 adalah  9 × 4 × 6 =  216 kali
Jadi jumlah total untuk teras kerja (siklus) 95 adalah  360 kali + 216 kali = 576 kali, dengan jumlah total 864 kg
Pengendalian  operasi  reaktor pada  moda  operasi  daya  konstan  15 MW, sebagaimana kondisi yang disajikan pada  Tabel  1.  Neraca  Reaktivitas  Teras 94.  Dimana  harga  reaktivitas  batang kendali  total  adalah  13,548  %    dengan reaktivitas  lebih  teras  6,9462%,  secara umum nampak keseimbangan reaktivitas teras  dan  telah  memenuhi  persyaratan untuk  melaksanakan  operasi  satu  siklus untuk tujuan iradiasi target. Bila pemasukan  dan  pengambilan  target topaz  dilakukan    saat  reaktor  operasi otomatis,  maka  akan  terjadi  perubahan reaktivitas  sebesar  reaktivitas  target topaz  dan  akan  dikompensasi  oleh batang kendali pengatur, sehingga posisi batang  kendali  pengatur  akan  bergerak mengikuti  perubahan  tersebut.  Selisih
batang  kendali  pengatur    ( reg-rod ) sebelum  dan  sesudah  target  dimasukan sama  dengan  harga  reaktivitas  target. Diketahui reaktivitas target topaz sebesar 0,0741%, reaktivitas tersebut akan dikompensasi oleh batang kendali pengatur  ( reg-rod )  (lihat  Tabel  3), sehingga perubahan posisi batang kendali pengatur akan terjadi sebesar: Perubahan posisi batang kendali pengatur ( reg-rod ) Teras 94 : Perubahan posisi batang kendali pengatur ( reg-rod ) Teras 95:
Maka  akan  terjadi  selisih  ketinggian posisi  batang  kendali  pengatur  ( reg-rod )
sebesar  ±  23  mm  dengan  posisi  batang kendali kompensasi ( bank ). Bila posisinya  telah  berbeda  sekitar  10  mm terhadap  batang  kendali  kompensasi ( bank ), maka operator akan menaikan/menurunkan  batang  kendali kompensasi ( bank ) satu per satu sehingga  tercapai  posisi  rata  kembali untuk  seluruh  posisi  batang  kendali. Untuk keselamatan operasi reaktor reaktivitas  yang  diberikan  ke  teras reaktor  harus  lebih  kecil  atau  sama dengan  kemampuan  batang  kendali pengatur  ( reg-rod ),  sebagaimana  yang telah dinyatakan pada persamaan 2.
Penanganan  target  topaz  pada fasilitas di iradiasi IP terdiri dari posisi D-
9,  E-4,  G-7,  B-6,  dengan  metode pelaksanaan berpasangan seperti selama ini yang dilakukan oleh
Supervisor/Operator reaktor, seperti posisi D-9 berpasangan dengan Posisi E- 4 dan posisi G-7 berpasangan dengan B-
6,  posisi  berpasangan  yang  dimaksud adalah  posisi  penanganan  target  yang berlawanan  arah,  sehingga  terjadi  saling meniadakan  perubahan  reaktivitas  di teras  reaktor,  artinya  kalau  operator  di kolam reaktor kompak dalam penanganannya maka akan terlihat pada display  daya  digital  tidak  ada  perubahan daya  atau  stabil  pada  kisaran  ±  15  MW.
Karena penanganan iradiasi target topaz adalah  pemasukan  dan  pengambilan topaz  dari  dan  ke  posisi  iradiasi,  maka untuk satu posisi iradiasi akan terjadi dua kali  penanganan  yaitu  masuk  dan  keluar ( In  and  Out ).  Dengan  demikian  ada  dua posisi  yang  tidak  berpasangan  saat penanganannya  yaitu  posisi  D-9  topaz keluar  dan  posisi  B-6  topaz  masuk.  Jika pada posisi D-9 target topaz dikeluarkan, artinya kita memberikan rektivitas negatif terhadap  teras,  maka  pada  display  daya digital  terlihat  daya  turun,  sehingga batang kendali pengatur ( reg-rod ) merespon  naik  untuk  mengkompensasi perubahan reaktivitas tersebut. Demikian juga  sebaliknya  yang  terjadi  pada  posisi B-6, saat topaz dimasukan sama dengan memberikan  reaktivitas  positif  ke  teras, maka  pada  display  daya  digital  terlihat daya  naik,  sehingga  batang  kendali pengatur ( reg-rod ) merespon turun untuk mengkompensasi  perubahan  reaktivitas dalam  teras  reaktor.  Kedua  posisi  (D-9 dan B-6) sangat memerlukan konsentrasi operator di RKU dengan bantuan display
(JKT04  DX001)  dan display digital  lantai 13 meter. Dengan tetap mempertahankan  daya  reaktor  pada tingkat bawah 14, 3 MW dan tingkat atas 16 MW maka operasi reaktor akan “OK”. Ke depan pengalaman lapangan ini akan menjadi  usulan  untuk  dituangkan  ke
dalam SOP yang baru. Disamping itu dari penelitian  yang  sudah  ada  batu  topaz seberat  1,5  kg  dapat  memberikan reaktivitas positif sebesar 0,0741% terhadap  reaktivitas  teras.    Batasan dalam  LAK  RSG-GAS  Revisi  10.1 reaktivitas  maksimum  pada  satu  posisi iradiasi  untuk  target  bergerak  <  0,5%, sehingga reaktor dalam kondisi aman.
Pengoperasian reaktor pada siklus  tersebut  telah  memenuhi  semua persyaratan  yang  diwajibkan,  termasuk persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebelum iradiasi target dimasukan  pada  posisi  iradiasi  di  teras reaktor  seperti;  formulir  iradiasi  telah terisi,  tersedia  LAK  target.  Ada  2 prosedur  terkait  yang  digunakan,  yaitu :Petunjuk Pelaksanaan Pengukuran Reaktivitas  Target  Topaz  di  Teras Reaktor.  No.Ident  :  RSG.OR.20.03.10. Rev:  00,  dan  Petunjuk  Pelaksanaan
Penanganan  Iradiasi  Batu  Topaz  Posisi IP  ( Iradiation  Position )  di  RSG-GAS  No. Ident:  RSG,OR.08.03.41.10.  Rev:  00. Kedua  prosedur  tersebut  perlu  direvisi karena  masih  dalam  bentuk  (format) Juknis  seharusnya  sudah  dalam  bentuk SOP,  revisi  sangat  diperlukan  manakala faktor  keselamatan  dalam  pelaksanaan belum terakomodir secara spesifik, seperti  yang  tertulis  dalam  Juknis;  Pada Langkah  ke.  5.1.a.  Iradiasi  Batu  Topaz pada  poin  f)  Supervisor  atau  Operator reaktor  akan  memasukan  kapsul  topaz pada  posisi  iradiasi  sesuai  permohonan iradiasi.  Pada  poin  g)  Pastikan  bahwa semua  pemasukan  batu  topaz  telah sesuai  dengan  petunjuk  pelaksanaan. Jadi  jelas  dalam  Juknis  tidak ada  tertulis saat pemasukan dan pengambilan target topaz dilakukan dengan cara pelan-pelan dan gerakan terputus-putus sambil melihat  perubahan  daya  pada  display daya  digital.  Ke  depan  saat  Juknis direvisi menjadi SOP maka point tersebut harus  masuk  dalam  SOP,  karena  terkait dengan keselamatan operasi reaktor.
(Pardi, dkk)
Keselamatan dalam pengoperasian  reaktor  hanya  dapat dicapai  apabila  persyaratan  administrasi maupun  teknis  sudah terpenuhi  sebelum reaktor dioperasikan. Tujuan keselamatan dalam pengoperasian reaktor adalah untuk melindungi personil, instalasi  dan  lingkungan  dari  bahaya radiasi  akibat  proses  reaksi  fisi  yang terjadi  dalam  teras  reaktor.  Untuk mengurangi  resiko  tersebut  maka  sistem bantu keselamatan seperti sistem purifikasi  air  kolam  reaktor  KBE01, sistem  FAK01  dan  KBE02  dengan pemanas  ( heater )  sudah  dioperasikan, dengan  demikian Warm  Water  Layer ( WWL )  sudah  terbentuk  dipermukaan  air kolam  reaktor  setebal  1,5  m  dengan indikator  beda  suhu  (JAA01  CT003) sebesar ≥ 8 0 C.  Fungsi  sistem  purifikasi adalah  untuk  menjaga  konduktivitas  air pendingin  kolam  pada  rentang  nilai  BKO sebesar (≤ 8 µS/cm)  dan dengan Warm Water  Layer ( WWL )    dapat  mengurangi laju  dosis  Gamma  di  permukaan  kolam reaktor  tidak  melebihi  10  mrem/jam [4,7] . Sehingga  personil  dalam  melaksanakan kegiatan  pemasukan  dan  penarikan iradiasi  target  topaz  terlindungi  dari paparan    radiasi  dan  nyaman  dalam melaksanakan kegiatan.

## KESIMPULAN
Data  hasil  evaluasi  penanganan target  iradiasi  batu  topaz  pada  siklus operasi  94  dan  95  dapat  disimpulkan bahwa  kegiatan  iradiasi  batu  topaz dilakukan  sebanyak  216  kali  di  teras   94 dan  576  kali  di  teras  95  dengan  total berat batu topaz teriradiasi yaitu sebesar 846 kg. Untuk besarnya perubahan tinggi batang  kendali  pengatur  yaitu  23  mm. Dari  hasil  evaluasi  penanganan  target iradiasi batu topaz pada siklus 94 dan 95 reaktor  RSG-GAS    didapatkan  bahwa kegiatan  tersebut  dilakukan  dengan aman dan selamat

## SARAN
1. Display daya digital reaktor inputnya diambil  dari    detektor  rapat  fluks neutron terkoreksi N 16 pada jangkauan  daya,  pengukurannya terlalu  sensitif,  sehingga range perubahan daya yang tampil dimonitor ± lebih besar bila dibandingkan dengan daya sesungguhnya  yang  terukur  pada kanal pengatur daya (JKT04 DX001) yang  disetting  berdasarkan  kalibrasi daya  reaktor  secara  kalori  metri. Kedepan  diharapkan  input  untuk display  daya  digital  diambil  dari kanal pengatur daya (JKT04 DX001). 2. Petunjuk  pelaksanaan  penanganan iradiasi batu topaz posisi IP disarankan  bisa  dirubah  menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP). 3. SOP tersebut selanjutnya bisa diberikan  kepada  Subbidang  terkait untuk menunjang kegiatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  PRSG-BATAN. “Laporan  Kajian Iradiasi  Batuan  Topaz  Di  RSG-GAS No.Ident:  003/RN  00  03/RSG  2.1 ”. Jakarta Th 2014.
[2] Sutrisno,  “Perhitungan  Reaktivitas Batu  Topaz  1,5  kg  Posisi  D-9 Dengan  Program  BATAN  2- DIFF” Prosiding  Seminar  Teknologi  dan Aplikasi Reaktor  Nuklir. Jakarta  Th 2012.
[3] Pardi,    “  Evaluasi  Kinerja  Sistem Purifikasi  Dan  Lapisan  Air Hangat (KBE02) Reaktor RSG- GAS” Prosiding  Seminar  Teknologi  dan Aplikasi  Reaktor    Nuklir.  Jakatra  Th 2016. [4]  Pardi,  Purwadi, “Evaluasi  Kejadian Abnormal/Gangguan Operasi Reaktor  RSG-GAS  Kurun Waktu  Th 2015 –  2017”  REAKTOR  Buletin
Pengelolaan  Reaktor  Nuklir  Volume XV, No.2 Oktober Th 2017. [5]  PRSG-BATAN, “Analisis  Iradiasi Topaz di Empat Posisi IP RSG-GAS
No.Ident: RSG.OR.01.10.44.11”. Jakarta Th 2011. [6]  PRSG-BATAN, “Petunjuk
Pelaksanaan  Penanganan  Iradiasi
Batu  Topaz  Posisi  IP (Irradiation Position) di  RSG-GAS  No.Ident  : RSG.OR.08.03.41.10 rev.00” Jakarta Th.2011. [7] Iman Kuntoro, “Peningkatan Kecepatan Batang Kendali Pengatur Reaktor  RSG- GAS”  TRI  DASA
MEGA  Jurnal  Teknologi  Reaktor Nuklir  Volume  2  Nomor  1,  Februari.
Jakarta  Th 2000 [8] Kusno,  “Penanganan  Target  Ketika Reaktor Beroperasi” Diktat PUSDIKLAT-  BATAN.  Jakarta  Th 2001 [9]  PRSG- BATAN,  “Laporan  Analisis Keselamatan  Reaktor  RSG-GAS Revisi 10 .1”. Jakarta Th 2011 [10]  PRSG- BATAN, “Buku Induk Operasi Reaktor  RSG-GAS  No.  335 –  350”
Jakarta Th 2017 – 2018.