## Studi kasus evaluasi penaatan aspek pengolahan limbah cair industri farmasi
S. Meirdana 1* , S. W. Utomo 1,2
1 Departemen Kesehatan Lingkungan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
2 Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
Abstrak .
Industri  farmasi  merupakan  salah  satu  industri  yang tengah  mengalami  pertumbuhan  di  Indonesia.  Salah  satu perusahaan  farmasi  di  Indonesia  adalah  PT  X.  Pada kegiatan  produksinya,  perusahaan  menghasilkan  empat kelompok  limbah  yaitu  limbah  cair,  domestik,  bahan berbahaya  dan  beracun  (B3),  serta  gas.  Penelitian  ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pengolahan limbah cair dan  ketaatan  aspek  pengolahan  limbah  cair  berdasarkan ketentuan  peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Metode penelitian  berupa  pendekatan  deskriptif  kualitatif. Pengumpulan data mencakup dokumentasi, observasi dan wawancara tidak terstruktur. Pengolahan limbah kegiatan domestik, produksi dan penunjang menggunakan metode pengolahan limbah anaerob-aerob dengan proporsi 70:30. Hasil pengolahan limbah memperlihatkan kecenderungan bahwa parameter-parameter selalu memenuhi baku mutu selama 3 tahun terakhir, kecuali COD.
Kata kunci: pengolahan limbah cair, ketaatan, regulasi
Abstract . Pharmaceutical industry is one of the industries experiencing growth in Indonesia. One of the pharmaceutical companies in  Indonesia  is  PT  X.  In  its  production  activities,  company produces  four  groups  of  waste,  namely  liquid,  domestic, hazardous (B3) and gas waste. The aim of this research was to  evaluate  the  effectivity  of  liquid  waste  management system  and  the  compliance  of  liquid  waste  management towards  regulatory  provisions  in  Indonesia.  The  research method  applied  descriptive  qualitative  approach.  Data collection  including  documentation,  observation  and unstructured interviews. Treatment of domestic, production and  supporting  activities  waste  using  anaerobic-aerobic method  with  the  proportion  of  70:30.  Waste  treatment activities  results  revealed  that  the  trend  of  parameters always met the existing quality standards for the last 3 years, except COD.
Keywords:  liquid  waste  management,  compliance, regulations

## 1. PENDAHULUAN
Industri farmasi adalah badan usaha yang mengantongi izin dari Menteri Kesehatan untuk memproduksi obat atau bahan obat (PerMenKes Nomor 1799 Tahun 2010). Industri ini merupakan salah satu industri yang tengah mengalami pertumbuhan  di  Indonesia,  karena  adanya  peningkatan  permintaan  obat  dari dalam dan luar negeri, serta pelaksanaan program layanan jaminan kesehatan oleh pemerintah. Berdasarkan berita resmi statistik, industri farmasi mengalami pertumbuhan produksi sebesar 18,58% pada triwulan IV (2019) dibandingkan dengan  kondisi  pada  triwulan  IV  (2018)  (BPS  2020).  Salah  satu  perusahaan farmasi di Indonesia adalah PT X yang memiliki tiga fasilitas produksi. Satu dari tiga fasilitas produksi tersebut beroperasi sejak tahun 1974.
Menurut  Kristanto  (2004),  limbah  dapat  dikelompokkan  berdasarkan wujud  (padat,  cair,  gas),  sifat  (berbahaya  dan  beracun,  tidak  berbahaya  dan beracun),  karakteristik  (korosif,  mudah  menyala,  beracun,  reaktif)  dan sumbernya  (domestik,  industrial).  Limbah  yang  dihasilkan  oleh  perusahaan terdapat  dalam  wujud  padat  maupun  cair,  bersifat  berbahaya  dan  beracun
* Korespondensi Penulis Email : sasanti.meirdana@ui.ac.id
maupun tidak berbahaya dan beracun, serta bersumber dari kegiatan domestik maupun industri. Pada penelitian ini limbah yang diteliti adalah limbah cair.
Penelitian  bertujuan  untuk  mengevaluasi  efektivitas  pengolahan  limbah cair  dan  ketaatan  aspek  pengolahan  limbah  cair  berdasarkan  ketentuan peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Penelitian  ini  dapat  bermanfaat  sebagai referensi dan rekomendasi perbaikan pada sistem pengolahan limbah cair yang telah diimplementasikan oleh perusahaan.

## 2. METODOLOGI

## 2.1. Lokasi kajian dan waktu penelitian
Penelitian  dilakukan  di  fasilitas  produksi  PT  X.  Penelitian  berlangsung selama enam minggu terhitung sejak tanggal 24 Agustus hingga 2 Oktober 2020. Subjek  dalam  penelitian  adalah  Departemen Health,  Safety  and  Environment (HSE), khususnya pada area kerja pengolahan limbah cair.

## 2.2. Metode dan prosedur pengumpulan data
Penelitian menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Hardani et al . (2020), penelitian kualitatif menitikberatkan pada penguraian ( describing ) dan  pemahaman  ( understanding )  terhadap  permasalahan  yang  diamati.  Data penelitian mencakup data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang  didapatkan  langsung  dari  subjek  penelitian  dengan  menggunakan  alat pengambil  data  atau  alat  ukur  secara  langsung,  sedangkan  data  sekunder merupakan data yang didapat tidak langsung dari sumbernya seperti dari buku pedoman, profil, laporan, atau pustaka (Hardani et al. 2020). Pada penelitian ini, data primer yang digunakan adalah hasil pengukuran kualitas limbah cair yang dilakukan secara mandiri oleh penulis, sedangkan data sekundernya adalah data hasil  pemantauan  limbah  cair  yang  dilakukan  oleh  perusahaan,  dokumen Standard Operating Procedure (SOP) pengolahan limbah cair dan buku catatan ( logbook ) pengolahan limbah cair.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  dokumentasi,  observasi  dan wawancara.  Dokumentasi  merupakan  langkah  dini  yang  dilakukan  untuk mengkaji  dokumen  terkait  pengolahan  limbah  cair.  Dokumen  tersebut  adalah SOP  dan logbook kegiatan  pengolahan  limbah  cair,  serta  laporan  hasil pengolahan limbah cair ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Pengumpulan data berikutnya  adalah  melalui  observasi  yang  meliputi  kegiatan  pengamatan  dan pencatatan  sistematis  terhadap  hal  yang  dikaji.  Teknik  berikutnya  adalah wawancara  yang  merupakan  diskusi  yang  dilakukan  oleh  beberapa  orang dengan  tujuan  tertentu.  Sugiyono  (2010)  menjelaskan  bahwa  wawancara terbagi menjadi wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Jenis  wawancara  pada  studi  ini  adalah  wawancara  tidak  terstruktur  yakni
wawancara  yang  tidak  memiliki  pedoman  wawancara  yang  sistematis  dan lengkap. Namun demikian, terdapat topic list berisi garis besar hal-hal yang ingin ditanyakan sebagai penentu arah wawancara. Responden berjumlah lima orang yang terdiri dari manager dan supervisor Departemen HSE, petugas lingkungan ( environmental  officer ),  serta  penanggung  jawab  dan  teknisi  instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Sumber limbah cair
Limbah cair perusahaan bersumber dari kegiatan produksi dan penunjang maupun dari kegiatan domestik.  Penjelasan mengenai limbah yang dihasilkan oleh perusahaan disampaikan pada Tabel 1 .
Tabel 1. Jenis dan sumber limbah cair perusahaan. Jenis limbah Sumber limbah Limbah domestik Kegiatan domestik: Kantin, kamar mandi dan toilet, ruang laundry dan mushola
Limbah industri
Kegiatan produksi dan penunjang: Ruang produksi, laboratorium, cooling tower dan boiler

## 3.2. Proses dan metode pengolahan limbah cair
Perusahaan  menggunakan  IPAL  untuk  mengolah  limbah  cair  yang dihasilkannya  sebelum  dibuang  ke  sungai.  Pengolahan  limbah  cair  dilakukan untuk memastikan air limbah yang akan dibuang sudah memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh KLHK. Saat ini, metode pengolahan limbah cair yang  diterapkan  adalah  metode  anaerob-aerob  dengan  proporsi  pengolahan secara anaerob sebesar 70% dan pengolahan secara aerob sebesar 30%. Skema pengolahan limbah cair yang digunakan diuraikan pada Gambar 1 . Seluruh  limbah  cair  yang  dihasilkan  dari  kegiatan  domestik  maupun penunjang produksi dialirkan melalui pipa sump pit menuju IPAL. Pipa sump pit berfungsi  untuk  menampung  air  sebelum  dipompa  ke equalization  tank . Terdapat tiga pipa sump pit yang diletakkan di lokasi berbeda untuk mengalirkan limbah  cair  dari  area  kerja  yang  berbeda.  Pipa sump  pit I  berasal  dari laboratorium quality , boiler dan production  line ,  pipa sump  pit II  berasal  dari production line dan cooling tower , sedangkan pipa sump pit III atau septic tank berasal dari kantin, warehouse , utility dan toilet. Setelah dialirkan melalui pipa sump pit , limbah cair masuk ke equalization tank untuk penyamaan debit dan kondisi limbah cair. Limbah yang telah diolah kemudian dipompa ke conditioning tank untuk penyamaan dan penyesuaian pH limbah.  Pada conditioning  tank ,  terdapat chemical  dosing  facility yang  akan menginjeksikan bahan kimia penetral pH secara otomatis. Limbah yang sudah
dinetralkan  pH-nya  kemudian  dipompa  menuju anaerob  reactor dan disirkulasikan  di  dalam  tangki.  Pada anaerob  reactor ,  terdapat  dua  kelompok mikroorganisme yang akan membantu proses pengolahan limbah cair. Setelah itu, limbah dialirkan menuju aeration tank untuk memulai proses pengolahan limbah  secara  aerob. Aeration  tank merupakan  tempat  untuk mengembangbiakkan  bakteri  pengurai. Aeration  tank bekerja  untuk memberikan  udara  kepada  air  limbah  menggunakan  sistem  udara  yang dihasilkan oleh pompa blower , sehingga oksigen dapat tersedia untuk kebutuhan bakteri  pengurai  agar  tetap  bisa  hidup  dan  aktif  bekerja.  Limbah  kemudian dialirkan ke trickling filter dan berakhir di aerobic clarifier . Proses yang terjadi dari trickling filter hingga aerobic clarifier adalah pemisahan antara padatan dan cairan,  sehingga  menghasilkan sludge pada  dasar  tangki.  Limbah  kemudian ditampung di clear water pit sebelum akhirnya dikembalikan ke sungai.
Gambar 1. Skema pengolahan limbah cair perusahaan.

## 3.3. Evaluasi baku mutu dalam pengolahan limbah cair
Perusahaan diketahui menghasilkan dua jenis air limbah yaitu air limbah domestik  dan  industri  yang  diolah  secara  bersamaan  menggunakan  IPAL. Mengacu Pasal 3 PerMenLHK Nomor P.68 Tahun 2016, pengolahan air limbah domestik yang digabung dengan limbah kegiatan lainnya ke dalam suatu sistem pengolahan air limbah harus dihitung secara terintegrasi. Perhitungan dilakukan untuk menyesuaikan baku mutu air limbah domestik yang relatif  lebih rendah dibandingkan baku mutu air limbah industri. Perhitungan baku mutu air limbah domestik terintegrasi mempertimbangkan beberapa faktor berikut ini.

## 1) Debit air limbah tertinggi
Debit air limbah tertinggi adalah jumlah debit tertinggi air limbah domestik atau berdasarkan prakiraan dari setiap kegiatan, serta debit tertinggi air limbah dari kegiatan lainnya. Perhitungannya dinyatakan melalui Persamaan 1 .
𝑄𝑚𝑎𝑥 = ∑ 𝑄𝑖 + ⋯ . 𝑄𝑚 𝑛 𝑖 ............................................................................................................................................(1)
Keterangan:
Q max =  Debit air limbah tertinggi (m 3 /waktu)
Qi =  Debit air limbah domestik tertinggi kegiatan i (m 3 /waktu) Qm  =  Debit air limbah tertinggi kegiatan m (m 3 /waktu)
2) Konsentrasi air limbah gabungan tertinggi
Konsentrasi  tertinggi  parameter  yang  sama  dari  setiap  kegiatan  dapat ditentukan  melalui  metode  neraca  massa.  Perhitungannya  disampaikan  pada Persamaan 2.
𝐶𝑚𝑎𝑥 = ∑ . 𝐶𝑖𝑄𝑖+𝐶𝑛𝑄𝑛 𝑄𝑖+𝑄𝑛 𝑛 𝑖
................................................................................................................................................(2)
Keterangan:
C max =  Konsentrasi tertinggi setiap parameter (mg/l)
Ci =  Konsentrasi tertinggi setiap parameter dalam baku mutu air limbah domestik kegiatan i (mg/l)
Qi
=  Debit tertinggi air limbah domestik kegiatan i (m 3 /waktu) Cn =  Konsentrasi tertinggi setiap parameter dalam baku mutu air limbah domestik kegiatan n (mg/l) Qn =  Debit tertinggi air limbah domestik kegiatan n (m 3 /waktu)
Berdasarkan  penelusuran  pada  dokumen  SOP  pengolahan  limbah  cair, tidak ditemukan hasil perhitungan baku mutu air limbah domestik terintegrasi yang dilakukan  oleh  perusahaan. Namun, ditemukan fakta bahwa  perusahaan menggunakan Lampiran XLVII PerMenLH Nomor 5 Tahun 2014 sebagai acuan baku  mutu  air  limbah  ( Tabel  2 ).  Hal  tersebut  tidak  sejalan  dengan  Pasal  14 PerMenLH Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Lampiran XLVII hanya ditujukan  untuk  usaha  yang  belum  memiliki  baku  mutu  air  limbah  yang ditetapkan. Industri farmasi seharusnya menggunakan Lampiran XXXIX sebagai acuan baku mutu air limbah.
Tabel 2. Baku mutu air limbah yang digunakan oleh perusahaan.
Parameter Satuan Kadar maksimum BOD mg/L 100 COD mg/L 300 TSS mg/L 100 pH - 6,0 – 9,0 Total coliform MPN/100mL 3000

## 3.4. Evaluasi hasil pengolahan limbah cair

## 3.4.1. Parameter BOD dan COD
Merujuk  pada  Lampiran  XXXIX  PerMenLH  Nomor  5  Tahun  2014,  hasil pemeriksaan parameter BOD dan COD pada Januari 2018-Oktober 2020 selalu memenuhi baku mutu air limbah ( Gambar 2 ). BOD diartikan sebagai kebutuhan oksigen dari bakteri dalam menguraikan bahan organik menjadi lebih sederhana di  dalam  air.  Pemeriksaan  BOD  mengacu  pada  reaksi  oksidasi  bahan  organik dengan  oksigen  yang  berlangsung  karena  keberadaan  bakteri  (Kencanawati 2016).  COD  merupakan  jumlah  oksigen  yang  dibutuhkan  untuk  menguraikan zat-zat organik dan anorganik seperti halnya pada BOD. Pemeriksaan parameter COD menekankan kepada kebutuhan oksigen kimiawi dan senyawa yang diukur merupakan  bahan  organik  yang  tidak  dirombak  secara  biokimia.  Kadar  COD pada limbah dapat dijadikan indikator bagi pencemaran zat anorganik pada air.
Gambar 2. Kecenderungan parameter BOD dan COD.
Perhitungan rasio BOD/COD dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keoptimalan  pengolahan  limbah  cair.  Rasio  BOD/COD  merupakan  indikator dampak  dari  zat  organik,  sehingga  diperlukan  untuk  gambaran  hasil  suatu pengolahan  limbah  (Samudro  and  Mangkoedihardjo  2010).  Rasio  BOD/COD didapatkan  dengan  membagi  antara  konsentrasi  BOD  dengan  COD  dan  rasio yang  optimal  adalah  0,1  (Putri et  al .  2013).  Berdasarkan  hasil  pengukuran, limbah  cair  perusahaan  memiliki  rasio  BOD/COD  sebesar  0,3,  sehingga pengolahan limbah cair dapat dikatakan masih belum optimal.

## 3.4.2. Parameter TSS
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  pada  Januari  2018-Oktober  2020, parameter  TSS  pernah  satu  kali  melampaui  baku  mutu  air  limbah  yaitu  pada Oktober 2019 (121 mg/L) ( Gambar 3 ). Hal tersebut disebabkan oleh kerusakan
pada trickling filter, sehingga padatan tersuspensi yang seharusnya menempel pada  permukaan  media  penyangga,  terbawa  keluar  dan  mengakibatkan peningkatan  TSS.  Setelah  dilakukan  perbaikan  pada trickling  filter ,  kadar  TSS kembali  rendah.  Tingginya  kadar  TSS  biasanya  disebabkan  oleh  pembuangan partikel  individu  yang  tidak  akan  mengendap  dan  selimut  lumpur  ( sludge blanket )  pada aerobic  clarifier yang  ikut  tercuci  keluar  (Maine  Department  of Environmental  Protection  2020).  Tingginya  kadar  TSS  di  perusahaan disebabkan oleh pembuangan partikel individu yang tidak akan mengendap.
Gambar 3. Kecenderungan parameter TSS.

## 3.4.3. Parameter pH
Berdasarkan pemeriksaan pada Januari 2018-Oktober 2020, nilai pH selalu berada pada rentang 6,0 – 9,0 atau memenuhi baku mutu air limbah ( Gambar 4 ). Namun,  nilai  pH  pada  Agustus  2019  hampir  menyentuh  baku  mutu  terendah (6,21) dan pada Juni 2020 hampir mencapai baku mutu tertinggi (8,52).
Gambar 4. Kecenderungan parameter pH.
Pada Juni 2020, perusahaan mendapatkan bahan baku obat-obatan baru yang harus dianalisis di laboratorium, sehingga terjadi peningkatan penggunaan coverall harian, inner  clothing dan  jas  lab.  Perusahaan  selalu  menyediakan pakaian-pakaian khusus tersebut bagi para pekerja. Seluruh pakaian khusus ini dicuci  setiap  hari  di  ruang laundry perusahaan.  Peningkatan  penggunaan pakaian khusus  menyebabkan  aktivitas pencucian di ruang laundry juga turut mengalami  peningkatan.  Detergen  yang  digunakan  untuk  mencuci  pakaian memiliki sifat basa, sehingga berkontribusi dalam meningkatkan nilai pH limbah cair yang hampir mencapai baku mutu tertinggi (8,52).
Nilai pH yang rendah pada hasil pengolahan air limbah dapat disebabkan oleh dua kondisi yaitu pH sudah rendah sejak sebelum dilakukan pengolahan air limbah  dan  terjadinya  nitrifikasi  yang  dikombinasikan  dengan  rendahnya alkalinitas  alami  pada  air  limbah  (Maine  Department  of  Environmental Protection 2020). Kadar pH yang hampir menyentuh baku mutu terendah (6,21) disebabkan  oleh  nilai  pH  yang  sudah  rendah  sejak  sebelum  dilakukan pengolahan  air  limbah.  Bahan  baku  obat-obatan  yang  digunakan  oleh perusahaan mayoritas bersifat asam seperti asam askorbat dan asam sitrat.
Tangki  ekualisasi  ( equalization  tank )  memiliki  peran  penting  dalam memastikan nilai pH pada air limbah hasil pengolahan IPAL. Agar nilai pH selalu memenuhi  baku  mutu,  tangki  ekualisasi  harus  selalu  beroperasi  dengan  baik karena memiliki fungsi untuk menghomogenkan air limbah sebelum dilakukan pengolahan lebih lanjut, baik secara anaerob maupun aerob. Suasana homogen yang diciptakan oleh tangki ekualisasi akan membuat air limbah mudah diolah, karena  sudah  dipersiapkan  untuk  menghadapi  bakteri  pengurai  yang dikondisikan bekerja pada pH 7,0 – 9,0.
3.4.4. Parameter total coliform
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  pada  Januari  2018-Oktober  2020, total coliform selalu memenuhi baku mutu air limbah ( Gambar 5 ). Pemeriksaan total coliform dilakukan untuk mengetahui indikasi umum tentang kondisi sanitasi air limbah  yang  dihasilkan  dan  mengetahui  keberadaan  bakteri  patogen  lainnya (New  York  State  Department  of  Health  2017).  Bakteri  patogen  yang  dapat ditemukan pada air limbah adalah E. coli dan Salmonella . Kedua jenis bakteri ini dapat  menyebabkan  diare  dan  khusus  untuk Salmonella dapat  menyebabkan penyakit lainnya seperti demam tifoid dan gastroenteritis (Mayo Clinic 2019).
Gambar 5. Kecenderungan parameter total coliform .
Evaluasi secara keseluruhan terhadap hasil pengolahan limbah cair yang dilakukan oleh perusahaan dirangkum dalam bentuk tabulasi pada Tabel 3 .
Tabel 3. Evaluasi hasil pengolahan limbah cair perusahaan.
Komponen  Parameter Satuan Baku mutu Evaluasi PerMenLH 5/2014 PerMenLHK P.68/2016 Fisik TSS mg/L 100 30 Baku mutu TSS pernah terlampaui satu kali (Oktober 2019) Kimia BOD mg/L 300 100 Seluruh komponen kimia air limbah hasil olahan IPAL memenuhi baku mutu COD mg/L 100 30 pH - 6,0 – 9,0 6,0 – 9,0 Biologis Total coliform MPN/100mL - 3000 Komponen biologis air limbah hasil olahan IPAL memenuhi baku mutu

## 3.5. Evaluasi penaatan terhadap ketentuan peraturan dan izin
Berdasarkan  hasil  evaluasi  penaatan  aspek-aspek  dalam  pengolahan limbah cair, diketahui bahwa perusahaan telah mengimplementasikan beberapa ketentuan  peraturan  dan  perizinan  yang  berlaku  di  Indonesia. Tabel  4 menjelaskan  aspek-aspek  mana  saja  yang  sudah  ditaati  dan  yang  masih memerlukan perbaikan oleh perusahaan. Terdapat tujuh aspek penaatan yang dievaluasi pelaksanaannya dan lima diantaranya telah ditaati oleh perusahaan. Dua aspek yang belum ditaati perusahaan adalah aspek ketaatan terhadap baku mutu dan aspek ketaatan terhadap parameter pemantauan.
Tabel 4. Evaluasi penaatan pengolahan limbah cair.
No Aspek penaatan Evaluasi Status penaatan Peraturan yang diacu 1 Ketaatan terhadap kepemilikan Izin Lingkungan Telah memiliki Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Walikota Taat PP Nomor 27 Tahun 2012 2 Ketaatan terhadap kepemilikan Izin Pembuangan Air Limbah Telah memiliki Izin Pembuangan Air Limbah pada 2019 dan berlaku hingga 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Taat - 3 Ketaatan terhadap baku mutu Belum melakukan perhitungan baku mutu air limbah domestik terintegrasi (Lampiran II PerMenLHK Nomor P.68 Tahun 2016) dan tidak menggunakan Lampiran XXXIX PerMenLH Nomor 5 Tahun 2014 sebagai acuan baku mutu Belum taat PerMenLH Nomor 5 Tahun 2014 dan PerMenLHK Nomor P.68 Tahun 2016 4 Ketaatan terhadap parameter pemantauan Belum melakukan pemantauan terhadap parameter yang telah ditentukan pada Lampiran XXXIX PerMenLH Nomor 5 Tahun 2014 Belum taat PerMenLH Nomor 5 Tahun 2014 dan PerMenLHK Nomor P.68 Tahun 2016 5 Ketaatan terhadap frekuensi pemantauan Telah melakukan pemantauan kualitas air limbah yang dilakukan setiap satu bulan sekali Taat PerMenLH Nomor 5 Tahun 2014 6 Ketaatan terhadap pelaporan hasil pemantauan Telah melakukan pelaporan hasil pemantauan kualitas air limbah yang dilakukan setiap 3 bulan sekali kepada DLH Taat PerMenLH Nomor 5 Tahun 2014 7 Ketaatan terhadap titik pembuangan air limbah Menyalurkan air limbah hasil olahan IPAL dengan saluran tertutup menuju sungai. Posisi pembuangan telah sesuai dengan Izin Pembuangan Air Limbah yang dimiliki Taat -

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Efektivitas pengolahan limbah cair  yang dilaksanakan perusahaan sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan data pemantauan hasil pengolahan limbah cair yang menunjukkan bahwa parameter BOD, COD dan pH selalu memenuhi baku mutu, sedangkan parameter TSS pernah satu kali melampaui baku mutu. Berdasarkan tujuh aspek evaluasi penaatan terhadap ketentuan peraturan dan perizinan, lima aspek diantaranya telah ditaati oleh perusahaan kecuali aspek
ketaatan  terhadap  baku  mutu  dan  parameter  pemantauan.  Perusahaan seharusnya  melakukan  penentuan  baku  mutu  mengikuti  Lampiran  II PerMenLHK  Nomor  P.68  Tahun  2016  dikarenakan  jenis  air  limbah  yang dihasilkannya, namun hal ini tidak dilakukan.
Saran untuk perusahaan dalam kaitannya dengan pengolahan limbah cair adalah  melakukan  analisis  dan  mencari  metode  pengolahan  limbah  cair tambahan untuk mengatasi permasalahan fluktuasi nilai COD. Beberapa metode untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut  mencakup  koagulasi,  proses mikrobiologi  atau  oksidator.  Selain  itu,  disarankan  pula  untuk  memperbarui SOP,  baku  mutu  dan  parameter  yang  digunakan  sebagai  acuan  dalam pemantauan  hasil  pengolahan  limbah.  Hal  tersebut  hendaknya  disesuaikan dengan Lampiran II PerMenLHK Nomor P.68 Tahun 2016, mengingat air limbah yang dihasilkan berasal dari kegiatan domestik dan industri.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
[BPS] Badan Pusat Statistik. 2020. Berita resmi statistik: pertumbuhan produksi industri  manufaktur  triwulan  IV  2019  [internet].  Tersedia  di:  https:// www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/03/1739/pertumbuhan-produksi -ibs-tahun-2019-naik-4-01-persen-dibandingkan-tahun-2018.html.
Hardani, Andriani H, Ustiawaty J, Utami EF, Istiqomah RR, Fardani RA, Sukmana DJ  dan  Auliya  NH.  2020.  Metode  penelitian  kualitatif  &  kuantitatif.  CV. Pustaka Ilmu Group. Yogyakarta.
Kencanawati CIPK. 2016. Sistem pengelolaan air limbah [internet]. Tersedia di: https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/5099c1d958ba 3deb6270dea7d2bc8bf6.pdf.
Kristanto P. 2004. Ekologi industri. Penerbit Andi. Yogyakarta. Maine  Department  of  Environmental  Protection.  2020.  Troubleshooting activated  sludge  processes  [internet].  Tersedia  di:  https://www.maine. gov/dep/water/wwtreatment/troubleshooting_guide.pdf.
Mayo  Clinic.  2019.  Salmonella  infection  [internet].  Tersedia  di:  https:// www.mayoclinic.org/diseases-conditions/salmonella/symptoms-causes/ syc-20355329.
New York State Department of Health. 2017. Coliform bacteria in drinking water supplies  [internet].  Tersedia  di:  https://www.health.ny.gov/envi ronmental/water/drinking/coliform_bacteria.htm#:~:text=Total%20colif orm%20counts%20give%20a,in%20human%20or%20animal%20waste.
PerMenKes  (Peraturan  Menteri  Kesehatan)  Nomor  1799  Tahun  2010  tentang industri farmasi.
PerMenLH (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup) Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah.
PerMenLHK (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Nomor P.68 Tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik. PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Putri  AR,  Samudro  G  dan  Handayani  DS.  2013.  Penentuan  rasio  BOD/COD optimal  pada  reaktor  aerob,  fakultatif,  dan  anaerob.  Jurnal  Teknik Lingkungan 2(1):1-5.
Samudro G dan Mangkoedihardjo S. 2010. Review on BOD, COD and BOD/COD ratio:  A  triangle  zone  for  toxic,  biodegradable  and  stable  levels.
International Journal of Academic Research 2(4):235-239.
Sugiyono. 2010. Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.