p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Minum di Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung
Dimas Rizki Darmawan 1 * , Mohamad Rangga Sururi 2 , Etih Hartati 3
1,2,3 Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional, Bandung Indonesia
* Koresponden email : dimasrizkid@gmail.com Diterima: 17 Maret 2023 Disetujui: 25 Maret 2023

## Abstract
Bandung  Kidul  Sub-district  is  part  of  the  service  coverage  of  PDAM Tirtawening,  with  a  population  in 2022 of 61,250 people, an area of 616,895 Ha, and is divided into 4 villages. Based on data from PDAM Tirtawening Bandung City in 2018, Bandung Kidul Subdistrict is one of the water-prone areas throughout the year, so it is necessary to plan a Water Treatment Plant (WTP) in Bandung Kidul Subdistrict with a planning  period  of  20  years  (2023-2043).  The  data  needed  are  population  data  of  Bandung  Kidul Subdistrict, IPA design criteria, drinking water quality prerequisites. The IPA alternative selection method uses the Weighted Ranked Technique (WRT) method, each alternative is compared with technical and non- technical  aspects.  In  the  results  of  this  planning,  the  selected  treatment  units  are  intake,  coagulation, flocculation, sedimentation, filtration, aeration, and disinfection. The results of population projections in 2043 with the geometry method are 65,474 people, projected total water demand discharge of 165 l/dt, and projected maximum water demand discharge of 113.67 l/dt.
Keywords: Bandung city, Bandung Kidul, clean water, drinking water, planning, water treatment plant

## Abstrak
Kecamatan Bandung Kidul merupakan bagian dari cakupan pelayanan PDAM Tirtawening, dengan jumlah penduduk  pada  tahun  2022  sebanyak  61.250  jiwa,  luas  wilayah  616.895  Ha,  dan  terbagi  menjadi  4 kelurahan . Berdasarkan data PDAM Tirtawening Kota Bandung Tahun 2018, Kecamatan Bandung Kidul merupakan  salah  satu  kawasan  rawan  air  sepanjang  tahunnya  maka  diperlukan  perencanaan  Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kecamatan Bandung Kidul dengan periode perencanaan 20 tahun (2023-2043). Data  yang  dibutuhkan  berupa  data  penduduk  Kecamatan  Bandung  Kidul,  kriteria  desain  IPA,  prasyarat kualitas air minum. Metode pemilihan alternatif IPA menggunakan metode Weighted Ranked Technique (WRT), setiap alternatif dibandingkan dengan aspek teknis dan non teknis. Pada hasil perencanaan ini unit pengolahan yang terpilih yaitu intake , koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, aerasi, dan desinfeksi. Hasil proyeksi  penduduk  pada  tahun  2043  dengan  metode  geometri  sebanyak  65.474  jiwa,  proyeksi  debit kebutuhan air total 165 l/dt, dan proyeksi debit kebutuhan air maksimum 113,67 l/dt.
Kata Kunci: Kota Bandung, Bandung Kidul, air bersih, perencanaan, instalasi pengolahan air

## 1. Pendahuluan
Penyediaan  air  minum  adalah  kegiatan  penyediaan  air  minum  bagi  kebutuhan  masyarakat  untuk hidup yang sehat, bersih, dan produktif   [1]. Kebutuhan air minum akan terus meningkat seiring  dengan pertumbuhan penduduk [2]. Bertambahnya populasi penduduk juga menjadi salah satu faktor pembangunan lahan yang digunakan untuk berbagai jenis pemukiman dan industri sehingga peningkatan penggunaan air minum di masyarakat berpengaruh terhadap pelayanan air minum kota atau daerah. Baku mutu air minum yang  dikonsumsi  oleh  warga  negara  Indonesia  wajib  memenuhi  standar  Permenkes  RI No.492/Menkes/PER/IV/2010 [3].
Pada  tanggal  25  September  2015,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  secara  resmi  mengesahkan SDGs ( Sustainable Development Goals ) sebagai kesepakatan baru terhadap agenda pembangunan global untuk 15 tahun kedepan hingga 2030 mendatang. Tujuan dibuatnya agenda ini didasari oleh kesadaran akan pentingnya menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan serta mempertahankan tingkat kualitas hidup  dari  satu  generasi  ke  generasi  berikutnya.  Upaya  target  dari  air  minum  menjadi  salah  satu  tujuan utama  pada  rencana  SDGs,  dengan  Kota  Bandung  yang  memiliki  30  kecamatan  dan  151  kelurahan bertanggung jawab atas seluruh pembangunan yang berada dalam wilayahnya untuk mencapai target SDGs pada  tahun  2030  termasuk  Kecamatan  Bandung  Kidul  ini  memastikan  distribusi  air  bersih  yang berkelanjutan  untuk  mengatasi  masalah  kelangkaan  air.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
diperlukan upaya untuk penyediaan air bersih dan air minum yang layak dan cukup untuk digunakan bagi masyarakat [4].
Dalam  kebijakannya,  Pemerintah  Indonesia  telah  menetapkan  target  akses  universal  (100%)  pada akses  sektor  air  minum  pada  tahun  2024  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional (RPJMN),  antara  lain  15%  air  minum  aman,  70%  akses  sanitasi  layak,  dan  15%  sanitasi  aman.  Khusus untuk  target  ketersediaan  air  minum,  Pemerintah  merencanakan  strategi  yaitu  Rencana  Pengamanan  Air Minum (RPAM) sebagai salah satu strategi untuk menjamin ketersediaan dan terselenggaranya pelayanan air minum bagi masyarakat. Oleh karena itu, PDAM Tirtawening harus mampu memenuhi 4 standar kriteria yaitu  kuantitas,  kualitas,  kontinuitas,  dan  keterjangkauan  (4K).  Dengan  strategi  tersebut  diharapkan pembangunan terkait air bersih dan sanitasi dengan program SDGs diharapkan dapat terealisasi [5].
Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan dari suatu lingkungan yang mencakup aspek baik dari perumahan,  pembuangan  kotoran,  penyediaan  air  bersih  dan  sebagainya.  Sektor  sanitasi  merupakan pelayanan  publik  yang  mempunyai  kaitan  erat  dengan  pengentasan  kemiskinan.  Tidak  memadainya prasarana dan saranan sanitasi akan menimbulkan pengaruh buruk pada kondisi kesehatan dan lingkungan yang  memiliki  dampak  terhadap  tingkat  perekonomian.  Berdasarkan  data  PDAM  Tirtawening  Kota Bandung  Tahun  2018  untuk  Kecamatan  Bandung  Kidul,  merupakan  salah  satu  kawasan  rawan  air sepanjang  tahunnya.  Pelayanan  air  bersih  di  Kecamatan  Bandung  Kidul  oleh  PDAM  Tirtawening  Kota Bandung sebesar 8,21% [6].
Maksud  dan  tujuan  dari  studi  perencanaan  IPA  di  Kecamatan  Bandung  Kidul  ini  yaitu  agar meningkatkan pelayanan suplai kebutuhan air bersih dan air minum dapat terlayani merata hingga 20 tahun mendatang (2023-2043) karena adanya peningkatan pertumbuhan penduduk sehingga merencanakan unit IPA yang diperlukan dengan kriteria desain terpilih.

## 2. Metode Penelitian Lokasi Studi
Lokasi  yang  menjadi  studi  perencanaan  Instalasi  Pengolahan  Air  (IPA)  terletak  di  wilayah Kecamatan  Bandung  Kidul  Kota  Bandung.  Luas  wilayah  Kecamatan  Bandung  Kidul  sebesar  6,07  km 2 terdiri dari 4 Kelurahan, 195 RT, dan 34 RW [6].
Sumber  air  bersih  pada  Kecamatan  Bandung  Kidul  ini  beberapa  masih  ada  yang  menggunakan sumber air dari sungai, air tanah ataupun resapan air hujan dan ini digunakan oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi aktivitas keseharian seperti mandi, cuci, dan kegiatan lainnya. Namun, sebagian dalam daerah ini air bersih dikelola dan mendapatkan pipa pelayanan dari PDAM Tirtawening Kota Bandung.
Gambar 1. Denah Batas Administratif Kecamatan Bandung Kidul Sumber: Hasil Pemetaan, 2022
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Instalasi  Pengolahan  Air  Minum  tidak  lepas  dari  kajian  studi  literatur  bagaimana  merancang bangunan  IPA  terutama  di  Kecamatan  Bandung  Kidul,  Kota  Bandung.  Untuk  mendukung  studi perencanaan ini yaitu perlu dilakukan proyeksi penduduk, proyeksi kebutuhan air, analisa kualitas air baku yang digunakan, dan penentuan unit alternatif pengolahan.

## Sumber Air Baku
Dalam studi penentuan sumber air yang akan digunakan atau dimanfaatkan sebagai sumber air baku, perlu adanya memperhatikan aspek kuantitas dan kontinuitas air karena hal ini sangat menentukan dalam perhitungan  kapasitas  dan  efisiensi  pengolahan  yang  akan  digunakan.  Sumber  air  yang  akan  digunakan dalam  perencanaan  ini  yaitu  dengan  mengambil  sumber  air  baku  dari  Sungai  Cikapundung  Kolot  yang terdapat di daerah Mengger dengan debit 70 m 3 /s, panjang sungai 10 km, lebar permukaan dan dasar sungai 6,2 m x 4,5 m, dan kedalaman sungai 4,5 m [7]
Gambar 2. Kondisi Eksisting Sungai Cikapundung Kolot
Sumber: www.google.com .
Tabel 1. Kualitas Air Baku Sungai Cikapundung Kolot No Parameter Satuan Hasil Pengujian [8] Baku Mutu Air Sungai Kelas 1 (PP 22 Tahun 2021) Fisika 1. Temperatur o C 26,6 Deviasi 3 2. Kekeruhan NTU 0,66 - 3. DHL µs/cm 130,3 - 4. TDS mg/L 250 1000 5. TSS mg/L 68 40 Kimia Anorganik 1. pH - 7,67 6-9 2. Nitrit sebagai N mg/L 0,17 0,06 3. NO sebagai N mg/L 7,17 10 4. NH 3 N Bebas mg/L 1,12 0,2 5. Besi (Fe) mg/L 0 0,3 6. Mangan (Mn) mg/L 0,12 0,1 7. Seng (Zn) mg/L 0,06 0,05 8. Kadnium (Cd) mg/L 0,009 0,01 9. Sulfat (SO 4 2- ) mg/L 15,39 300 10. Fluorida (F - ) mg/L 0,25 1,5 11. Klorida (Cl) mg/L 38,46 300 Kimia Organik 1. BOD mg/L 13,61 2 2. COD mg/L 43,92 10 3. DO mg/L 3,17 Maksimal 4 4. Deterjen sebagai MBAS mg/L 0,18 0,2 Mikrobiologi 1. Fecal Coli Jml/100 ml 350 1000 Jml/100 ml Sumber: DIKPLHD Kota Bandung, 2022
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Berdasarkan dari hasil pengujian sumber air baku, parameter yang tidak sesuai  dan telah melebihi baku mutu diantaranya Total Suspended Solid (TSS)  NH 3 N Bebas,  Besi  (Fe),  Mangan  (Cd),  Seng  (Zn), Kadmium (Cd), BOD, dan COD.

## Penentuan Unit Alternatif Pengolahan Terpilih
Pada tahap desain teknis pembangunan  IPA, unit produksi disusun berdasarkan kajian kualitas air yang akan diolah dengan menggunakan kondisi rata-rata dan terburuk yang mungkin terjadi sebagai acuan untuk mementukan proses pengolahan air yang dikaitkan dengan standar baku mutu. Satu rangkaian proses pengolahan air biasanya terdiri dari unit proses dan unit operasi yang bertujuan memisahkan material kasar, material tersuspensi, material terlarut, proses netralisasi air dan proses desinfeksi.
Tabel 2. Alternatif Pengolahan Parameter yang Melebihi Baku Mutu
No. Parameter Kualitas Air Baku Cara Pengolahan 1. Kekeruhan Koagulasi Flokulasi, Prasedimentasi (jika air memiliki nilai kekeruhan yang tinggi) 2. Total Suspended Solid (TSS) Prasedimentasi (jika air memiliki nilai kekeruhan yang tinggi) Koagulasi Flokulasi Sedimentasi Filtrasi 3. Ammonia Air/Gas Stripping Reverse Osmosis (RO) 4. Mangan (Mn) Oksidasi Aerasi Chemical Precipitation Ion Exchange 5. Seng (Zn) Chemical Precipitation Ion Exchange 6. Kadmium (Cd) Chemical Precipitation Ion Exchange 7. Biological Oxygen Demand (BOD) Filtrasi 8. Chemical Oxygen Demand (COD) Koagulasi dengan penambahan koagulan Poly Aluminium Chloride (PAC)
Sumber: Water Treatment Principles and Design,1985
Dalam perencanaan ini, berdasarkan pada tinjauan kualitas air baku yang digunakan dengan mengacu Peraturan  Pemerintah  No.  22  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk mengolah air baku Sungai Cikapundung Kolot dalam tujuan mengurangi kadar parameter yang melebihi baku mutu maka dibutuhkan studi analisa penentuan alternatif pengolahan yang akan  dibangun  dengan  pertimbangan  hasil  kualitas  olahan  air  yang  diinginkan,  kemudahan  dalam operasional dan pemeliharaan unit.
Tabel 3. Pemilihan Unit dari 3 Alternatif Pengolahan Alternatif I Alternatif II Alternatif III Intake Intake Intake - Prasedimentasi Prasedimentasi Koagulasi dengan Hydraulic Jump Koagulasi dengan Hydraulic Jump Koagulasi Mekanik (Mixer Propeller) Flokulasi dengan Baffle Channel Horizontal Flokulasi dengan Baffle Channel Vertical Flokulasi dengan Baffle Channel Vertical Sedimentasi (Tube Settler) Sedimentasi (Plate Settler) Sedimentasi ( Plate Settler ) Filtrasi (Saringan Pasir Cepat) Filtrasi (Saringan Pasir Lambat) Filtrasi (Saringan Pasir Lambat) Aerasi Aerasi Aerasi Desinfeksi Desinfeksi Desinfeksi Reservoar Reservoar Reservoar Sumber: Hasil Analisis,2022
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Tabel 4. Penilaian Aspek Teknis dan Non Teknis Tiap Alternatif Pengolahan Alternatif Pengolahan Teknis Operasional Ekonomi Penggunaan Lahan Alternatif Pengolahan I Efektif Perlu Operator, Biaya Operasional dan Maintenance rendah Investasi relatif kecil Tidak membutuhkan lahan luas Alternatif Pengolahan II Efektif Perlu Operator, Biaya Operasional dan Maintenance tinggi Investasi relatif tinggi Tidak membutuhkan lahan luas Alternatif Pengolahan III Efektif Perlu Operator, Biaya Operasional dan Maintenance tinggi Investasi tinggi dikarenakan penggunaan mesin mekanik Membutuhkan lahan luas

## Sumber: Hasil Analisis, 2022
Unit  IPA yang  terpilih  terdiri  dari  unit Intake ,  Koagulasi,  Flokulasi,  Sedimentasi,  Filtrasi,  Aerasi, dan  Desinfeksi  [9].  Koagulasi  merupakan  proses  terbentuknya  koloid  yang  stabil  diubah  menjadi  tidak stabil  dan  akan  membentuk  serpihan  flok  koloid  dengan  muatan  yang  berbeda.  Flokulasi  adalah  proses penyisihan kekeruhan dari air dengan cara menggumpalkan partikel untuk membentuk partikel yang lebih besar [10]. Sedimentasi adalah serangkaian unit pemisahan partikel diskrit. Partikel diskrit adalah partikel yang tidak mengalami perubahan bentuk, ukuran, ataupun berat setelah pengendapan [11]. Filtrasi adalah suatu unit dimana air yang telah diolah dari unit sebelumnya akan melewati media penyaring dengan bahan yang terdiri dari media yang tersusun dari butiran pasir atau media lainnya dengan ukuran diameter dan ketebalan  media  tertentu.  Aerasi  adalah  unit  pengolahan  air  dengan  menambahkan  udara  atau  oksigen dengan  cara  memberikan  gelembung  udara  dipermukaan  bak  pengolahan  [11].  Diagram  alir  IPA  dapat dilihat pada ( Gambar 3. )
Gambar 3. Skema Unit Pengolahan Terpilih Sumber: Hasil Analisis,2022

## Proyeksi Penduduk
Pemilihan  metode  proyeksi  yang  sesuai  dengan  kriteria  dipilih  secara  statistik  yaitu  dengan menggunakan rumus standar deviasi (SD), koefisien variasi (CV), dan koefisien korelasi (r). Penggunaan koefisien  korelasi  dimaksudkan untuk  menunjukkan derajat  hubungan  yang  besar  antara  dua  variabel  (x dan y), maka dari itu nilai koefisien korelasi harus mendekati +1, -1, dan atau mendekati keduanya, standar deviasi dipilih nilai yang paling kecil dikarenakan semakin kecil nilai SD maka semakin mendekati data asli atau angka proyeksi tidak berbeda jauh dengan data aslinya, nilai CV diambil dengan satuan koefisien yang paling kecil.
Tabel 5. Jumlah Penduduk Kecamatan Bandung Kidul No Tahun Jumlah Penduduk Kecamatan Bandung Kidul (jiwa) 1 2013 58.957 4 2016 59.265 7 2019 59.698 10 2022 61.250 Sumber : Kecamatan Bandung Kidul Dalam Angka,2022
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Tabel 6. Jumlah Penduduk dengan Metode Proyeksi Geometri Tahun 2022 – 2042 Tahun Geometri 2023 61.338 2024 61.549 2030 62.830 2036 64.138 2042 65.474 Sumber : Hasil Perhitungan, 2023

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Proyeksi Penduduk
Dengan  perhitungan  statistik  tersebut  maka  proyeksi  penduduk  yang  terpilih  adalah  metode geometri. Metode geometri ini menghasilkan jumlah proyeksi penduduk pada tahun 2042 sebanyak 65.474 jiwa, nilai Standar Deviasi (SD) 622,576, Koefisien Variasi (CV) 0,010, dan Koefisien Korelasi (r) 0,999. Kesimpulan  ini  diambil  karena  proyeksi  dengan  menggunakan  metode  ini  merupakan  proyeksi  tingkat pertumbuhan yang tetap. Proyeksi ini secara umum dapat diterapkan pada daerah-daerah yang pada tahun pertama observasi pertumbuhan penduduknya kecil dan meningkat dalam beberapa tahun terakhir [12]
Gambar 4. Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Bandung Kidul Sumber: Hasil Perhitungan, 2023

## 3.2. Proyeksi Kebutuhan Air
Hasil  keseluruhan  dari  perhitungan  proyeksi  jumlah  kebutuhan  air  baik  air  domestik  dan  non domestik  akan  direkapitulasi.  Berdasarkan standar  dari  Departemen  Pekerjaan  Umum  (PU)  tentang Petunjuk  Teknis  Perencanaan  Rancangan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum  1998  disimpulkan  bahwa Kecamatan Bandung Kidul tergolong dalam kategori Kota Kecil dengan jumlah penduduk di Kota Bandung khususnya Kecamatan Bandung Kidul sebesar 61.250 Jiwa pada Tahun 2022.
Tabel 7. Proyeksi Kebutuhan Air Total Kecamatan Bandung Kidul
Tahun 2022 – 2042 Kebutuhan Air (L/dt) 2022 2027 2032 2037 2042 106,33 107,96 109,83 111,73 113,67 Sumber : Hasil Perhitungan, 2023

## 3.3. Perhitungan Unit Pengolahan Terpilih
a) Unit Intake Intake merupakan bangunan penangkap air baku dengan pipa sadap. Asumsi yang digunakan untuk intake ,  yaitu  V strainer  pipe =  0,15  m/detik;  V suctrion  pipe =  1,5  m/detik;  V raw water gravity  pipe =  0,6-1,5  m/detik; V backwash pipe = 3 m/detik; dan f md = 1,65) dasar sumur intake = 1,45 [2]. Beberapa asumsi digunakan untuk barscreen , yaitu diameter bar = 70 mm, kemiringan = 60 o , faktor β =  1,79 ; kecepatan saluran pembawa =
54000 56000 58000 60000 62000 64000 66000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ju m lah Pe n d u d u k Penduduk Eksisting 10 Tahun
Proyeksi Penduduk 20 Tahun
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
0,5 meter/detik; muka air maksimum = +8,5 m dan minimum = +7 m; jarak muka tanah ke tangki = 4,5 m; freeboard = 20% tinggi efektif air . L sp = 0,5 m; w = 0,07 m; b = 0,05 m.
Tabel 8. Hasil Perhitungan Unit Intake Parameter Kriteria Desain Sumber [13] Satuan Perhitungan Diameter suction pipe ≤0,08 SNI 6775, 2008 m 0,055 Diameter backwashing pipe 220 SNI 6775, 2008 mm 240 Diameter strainer pipe 0,6 – 1,2 SNI 6775, 2008 m 1,7 Volume Intake - SNI 6775, 2008 m 3 247,5 H efektif - SNI 6775, 2008 m 2,95 m Sumber : Hasil Perhitungan, 2023 Tabel 9. Hasil Perhitungan Unit Intake Parameter Rumus Satuan Perhitungan Volume Intake Q total x t d m 3 247,5 Tinggi Efektif {HWL– (LWL – dasar sumur  intake)} m 2,95 Sumber : Hasil Perhitungan, 2023
Gambar 5. Perencanaan Unit Intake Sumber : Hasil Perhitungan, 2023

## b) Unit Koagulasi
Unit  koagulasi  menggunakan  pengadukan  hidrolis,  dimana  pengadukan  cepat  dilakukan  dengan memanfaatkan pintu air di dalam bak. Koagulan yang digunakan adalah PAC, dengan kadar 20 mg/L. PAC diinjeksikan  ke  dalam  pipa,  kemudian  dijatuhkan  ke  bak  hidrolis.  Bak  koagulasi  terdiri  dari    dua  bak, dengan debit per bak sebesar 0,32 m 3 /detik. Bak berbentuk persegi panjang, dengan panjang 5 m; lebar 4,5 m; dan tinggi (h) 1,3 m.
Asumsi yang diambil untuk bak koagulasi adalah: nilai kecepatan pengadukan (G) = 90/detik; waktu tinggal (t d ) = 11 detik; viskositas kinematik ( 𝜗 ) = 1,011 x 10 -6 m 2 /detik; dan percepatan gravitasi (g) = 9,8 m/detik 2 .
Tabel 10 . Hasil Perhitungan Unit Koagulasi Parameter Kriteria Desain Sumber [14] Satuan Perhitungan t d 1-60s KemenPUPR 26, 2014 detik 3,7 Gradien kecepatan 400-1000 KemenPUPR 26, 2014 detik -1 756,64 Debit maksimum - KemenPUPR 26, 2014 m 3 /s 0,32 Tinggi Air ≥0,3 m KemenPUPR 26, 2014 m 1,01 m Sumber : Hasil Perhitungan,2023 Tabel 11 . Hasil Perhitungan Unit Koagulasi Parameter Rumus Satuan Perhitungan Debit Maksimum Q ave x f md m 3 /s 0,32 Tinggi Air 𝑉 ∆𝑠 m 1,01 Sumber : Hasil Perhitungan,2023
Gambar 6. Denah Unit Koagulasi Sumber : Hasil Perhitungan,2023
c) Unit Flokulasi
Unit  flokulasi  yang  digunakan,  yaitu horizontal  baffle  channel berbentuk rectangular ;  dan  terdiri dari 6 kompartemen (n). Bak flokulasi berfungsi untuk proses pengadukan lambat agar membentuk flok yang  lebih  besar  dari  flok  awal.  dengan  asumsi  waktu  detensi  (td)  =  31,6  menit.  Masing-masing  bak flokulasi  memiliki  dimensi  bak  sisi  2  m  dengan  tinggi  (h)  = 1,01  m.  Diasumsikan kecepatan  saluran  v1 (kecepatan  dalam  aliran)  =  0,65  meter/detik  dan  v2  (kecepatan  belokan)  =  1,2  meter/detik    ;  viskositas dinamis (µ) = 1,002 x 10-3 N.s/m2. Hasil perhitungan unit flokulasi dapat dilihat pada Tabel 12.
Tabel 12. Hasil Perhitungan Unit Flokulasi Parameter Kriteria Desain Sumber [14] Satuan Perhitungan t d 15 – 45 KemenPUPR 26, 2014 menit 31,6 Gradien kecepatan 10 - 60 KemenPUPR 26, 2014 detik 1 45,72 Jumlah bak flokulasi ≥ 6 KemenPUPR 26, 2014 buah 10 Kecepatan aliran maks 0,9 KemenPUPR 26, 2014 m/detik 0,63 Volume Bak - - m 3 11,52 Panjang Saluran - - m 18,43 m Sumber : Hasil Perhitungan,2023 Tabel 13. Hasil Perhitungan Unit Flokulasi Parameter Rumus Satuan Perhitungan Volume Bak t d x Q m 3 11,52 Panjang Total Saluran 𝑉 𝑄 m 18,43
Sumber : Hasil Perhitungan, 2023
Gambar 7. Denah Unit Flokulasi Sumber : Hasil Perhitungan, 2023
d) Unit Filtrasi
Unit ini menyaring kotoran dan partikel halus serta partikel tersuspensi. Unit filtrasi yang digunakan adalah rapid sand filter yang terdiri dari 6 bak. luas permukaan masing-masing bak 20,43 m2 dan dimensi bak 11 m. Asumsi waktu beroperasi 24 - 48 jam; viskositas = 8,93 x 10-7 m2/detik. Diameter inlet IPAM yaitu  30  cm.  Debit yang  masuk  ke unit  sebesar  165  liter/detik.  Antrasit  dan  pasir  silika  akan  digunakan sebagai  media  filter  dan  nozel  digunakan  sebagai  media  penyangga.  Hasil  perhitungan unit  filtrasi  yang dapat dilihat pada Tabel 14 .
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Tabel 14. Hasil Perhitungan Unit Filtrasi Parameter Kriteria Desain Sumber Satuan Perhitungan Luas tiap bak 40 - 400 KemenPUPR 4, 2017 [15] m 2 120,43 D too fine (pasir) 0,25 – 0,35 KemenPUPR 26, 2014 mm 0,32 D too coarse (pasir) <1,5 KemenPUPR 26, 2014 mm 0,87 Headloss 0,06 - 12 KemenPUPR 4, 2017 m 0,363 Sumber : Hasil Perhitungan,2023 Tabel 15. Hasil Perhitungan Unit Filtrasi Parameter Rumus Satuan Perhitungan Jumlah Bak 12 √𝑄 = ........ + 1 Cadangan Filter buah 6 Luas Permukaan Bak 0,165 𝑚3/𝑠 1,57 x 10 − 3 m 2 120,43 Dimensi Bak L = B = √𝐴𝑠 m 11 Sumber : Hasil Perhitungan,2023
Gambar 8. Denah Unit Filtrasi Sumber : Hasil Perhitungan,2023

## 4. Kesimpulan
Kekurangan  air  bersih  dan  air  minum  dapat  diatasi  dengan  perencanaan  desain  unit  IPA  di Kecamatan Bandung Kidul hingga Tahun 2043. Karakteristik air baku Sungai Cikapundung Kolot sebagai sumber akan direncanakan unit pengolahan yaitu intake , koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, aerasi, dan desinfeksi. Debit air baku yang diolah pada IPA ini sebesar 165 Liter/detik. Berdasarkan perhitungan debit kebutuhan air maksimum yang diperlukan dalam daerah pelayanan hingga 2043 hanya sebesar 113,67 Liter/detik.  Dengan  adanya  perencanaan  ini  diharapkan  masyarakat  Kecamatan  Bandung  Kidul mendapatkan kualitas air yang baik dan kuantitas air terpenuhi secara kontinuitas.

## 5. Referensi
[1] Pemerintah  Indonesia,  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2005  tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,” Sekretariat Negara, Jakarta, 2005.
[2] Triyadi,  “Perencanaan  Instalasi  Pengolahan  Air  Minum  di  Kecamatan  Jatinangor  dan  Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. Bandung,” Fakultas Teknik UNPAS, Bandung, 2016.
[3] Fathan, “Evaluasi Instalasi Pengolahan Air Babakan Pada Perumdam TKR Kabupaten Tangerang. Bandung,” ITENAS, Bandung, 2023.
[4] Bappenas,  “Tujuan  SDGs  Pengelolaan  Air  Bersih  dan  Sanitasi  yang  Berkelanjutan. https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-6/ , Jakarta, 2023.
[5] Shanty, Dewi, “Ketercapaian 4K dalam Pelaksanaan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) di PDAM Tirta Dharma Kota Malang,” ITENAS,Bandung, 2020.
[6] Badan Pusat Statistik, “Kecamatan Bandung Kidul dalam Angka 2022,” Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2022.
[7] Badan Pusat Statistik, “Sungai-Sungai Menurut Nama, Kualitas Air dan Kecamatan yang Dilintasi di Kota Bandung 2020,” Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2020
[8] Dinas  Lingkungan  Hidup,  “Dokumen  Informasi  Kinerja  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (DIKPLHD),” Dinas Lingkungan Hidup, Kota Bandung, 2020.
[9] Mines, Richard O, Laura W. Lackey, “Environmental Engineering : Principles and Practice” USA, Wiley Blackwell Publishing, 2014
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
[10]   Ermawati, Ristie, Awaluddin Setya Aji, “Sistem Penyediaan Air Minum,” Magelang, Unimma Press. 2018.
[11]   Febriary,  Irfan,  “Efektivitas  Aerasi,  Sedimentasi,  dan  Filtrasi  dalam  Menurunkan  Kekeruhan  dan Kadar Besi (Fe) dalam Air,” Jurnal Kesmas Indonesia , 2016.
[12]    Henry,M.Rangga Sururi, “Pemilihan Skenario Kebutuhan Air Minum pada Pengembangan Jaringan Distribusi  Air  Minum  di  Kecamatan  Cipondoh,  Kota  Tangerang,  Provinsi  Banten,”  ITENAS, Bandung, 2015
[13]   BSNI,  “Standar  Nasional  Indonesia  6675  Tahun  2008  Tentang  Tata  Cara  Pengoperasian  dan Pemeliharaan Unit Paket Instalasi Pengolahan Air,” SNI, Jakarta, 2008.
[14]   Kementerian  PUPR,  “Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No  26  Tahun  2014  Tentang  Prosedur Operasional  Standar  Pengelolaan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum,”  Kementerian  PUPR,  Jakarta, 2014.
[15]  Kementerian  PUPR,  “Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No  4  Tahun  2017  Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ,” Kementerian PUPR, Jakarta, 2017.