## Perancangan Monitoring Arus Bocor Pada Ground Kabel Power Trafo Tenaga 150/20KV Berbasis HMI
Design of Current Leakage Monitoring on Ground Cables of 150/50KV Power Transformers Based on HMI
Rummi Sirait 1 , Muhamad Davva Arisandi 2 , Meyhart Bangkit Sitorus 3 1,2,3 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan, Institut Teknologi PLN E-mail: 1 rummi@itpln.ac.id, 2 mailto.davvamuhamad@gmail.com

## Abstrak
Transformator tenaga merupakan material transmisi utama pada Gardu Induk 150 kV, pada sisi sekunder  transformator  terdapat  kabel  ground  untuk  mendeteksi  arus  bocor  yang  terjadi  pada kabel power 20kV. PLN menggunakan cara manual dalam melakukan pengukuran arus bocor pada kabel power 20kV secara periodik sehingga arus bocor pada kabel tidak terdeteksi secara dini.  Peningkatan  arus  bocor  kabel  tanah  pada  transformator  150/20  kV  dapat  menimbulkan gangguan pada penyaluran listrik. Penelitian ini merancang alat monitoring arus bocor kabel tanah pada transformator 150/20 kV secara realtime . Arus bocor ini dideteksi dengan menggunakan sensor arus SCT-013 5A dan diolah oleh Arduino mega 2560, kemudian ditampilkan pada HMI ( Human Machine Interface ). HMI yang digunakan dalam pengukuran arus bocor kabel tanah pada transformator 150/20 kV memanfaatkan aplikasi VTScada . Hasil pengujian menunjukkan bahwa ground  kabel  power  trafo  4  GI  Semen  Baru  150kV  masih  dalam  kondisi  normal  dan  layak beroperasi karena nilai arus yang terbaca tidak ada yang lebih dari 1 Ampere. Perbandingan hasil pengujian alat dengan tang ampere menunjukkan rata-rata error pembacaan nilai arus dari alat sebesar 2,92%. Arduino Mega 2560 sebagai pusat pengendali alat mampu bekerja sesuai dengan program  yang  telah  dimasukkan  dan  penggunaan  aplikasi  VTScada  sebagai  HMI  berhasil dijalankan dengan pengujian berupa telemetering dan telesignaling.
Kata kunci: Arus bocor, Arduino Mega 2560, Sensor SCT-013, HMI

## Abstract
The  power  transformer  is  the  main  transmission  material  at  the  150  kV  substation.  On  the secondary side of the transformer, there is a ground cable that detects leakage currents in the 20kV  power  cable.  PLN  continues  to  use  manual  methods  to  periodically  measure  leakage currents in 20kV power cables to prevent early detection of leakage currents. This study creates a real-time ground cable leakage current monitoring tool for 150/20 kV transformers. The SCT- 013 5A current sensor is used to detect and process the leakage current, which is then displayed on the HMI. The HMI used in measuring ground cable leakage current on 150/20 kV transformers utilizes the VTScada application. Because the current value read is less than 1 Ampere, the test findings indicate that the 4 GI Semen Baru 150kV transformer's ground cable is still in good condition  and  safe  for  usage.  The  average  inaccuracy  in  reading  the  tool's  current  value, according to a comparison of the test results with ampere pliers, is 2.92%. Testing in the form of telemetering and telesignaling successfully demonstrated the usability of the VTScada application as an HMI and the Arduino Mega 2560 as the device control center operating in accordance with the program entered.
Keywords: Leakage Current, Arduino Mega 2560, Sensor SCT-013, HMI

## 1. PENDAHULUAN
Proses  penyediaan  tenaga  listrik  di  PT  PLN  meliputi  beberapa  tahapan  yaitu pembangkitan, transmisi, dan distribusi [1]. Dalam proses penyaluran tenaga listrik, Gardu induk mempunyai peranan penting dimana didalamnya terdapat material transmisi utama, salah satunya yaitu transformator tenaga. Transformator berfungsi sebagai penurun tegangan dari 150kV pada sisi primer menjadi 20kV pada sisi sekunder yang selanjutnya didistribusikan ke pelanggan [2]. Pada  umumnya  sisi  sekunder  transformator  menggunakan  saluran  kabel  power  tegangan menengah sebagai media penyalurannya yang berjenis kabel tanah.  Kendala yang sering muncul dalam penggunaan kabel ini adalah kegagalan dalam isolasinya, dimana  hal itu mengakibatkan kebocoran arus di bagian kabel power trafo 20kV. Arus bocor merupakan besarnya nilai arus yang melalui kabel screen menuju tanah [3] dan arus bocor ini hanya dapat diketahui jika melakukan pengukuran menggunakan alat ukur.
Pemeliharaan  peralatan  Gardu  Induk  dilakukan  secara  berkala  dengan  melakukan pengukuran  arus  pada  kabel  ground  kabel  power  trafo  incoming  20kV,  pemeliharaan  tersebut berfungsi  sebagai  indikator  pertama  jika  terjadi breakdown atau  terbakar  pada  kabel  power tersebut.  Potensi  berbahaya  bagi  peralatan-peralatan  Gardu  Induk  seperti  kerusakan  kabel, kerusakan trafo dan sistem penyaluran off sebagai akibat dari kurangnya monitoring terhadap arus bocor.  Monitoring arus pada ground kabel power trafo incoming 20kV merupakan salah satu tugas  petugas  gardu  induk  dengan  menggunakan  alat  ukur  tang  ampere,  dimana  dalam kenyataannya di lapangan petugas bagian operasi dan pemeliharaan peralatan-peralatan Gardu Induk masih dilakukan secara konvensional. Oleh karena itu perlu adanya monitoring terhadap arus bocor untuk penanganan dengan cepat sehingga hubung singkat dan kerusakan pada kabel tanah, keruskan trafo dapat dicegah [4].
Paper [5-7] meneliti tentang perancangan alat monitoring arus bocor pada jaringan listrik. Penelitian [5] merancang alat monitoring arus pada kabel ground kabel power Trafo Incoming 20kV. Perancangan alat ini menggunakan sensor arus SCT 013 menjadi pembaca arus, Arduino uno sebagai mikontroller, dan HC-11 sebagai alat transmitter dan receiver yang berfungsi untuk menghubungkan ke tampilan interface di komputer. Penelitian [6] merancang sistem pemantauan arus  bocor  yang  bertujuan  untuk  keamanan  arus  bocor  di  jaringan  listrik  bertegangan  rendah. Sistem  monitoring  dirancang  berdasarkan  teknologi  NB-IoT  mencakup  sistem  deteksi  dan transmisi arus bocor dan konstruksi platform cloud . Sistem monitoring arus bocor yang dirancang dapat bekerja secara realtime dijaringan listrik bertegangan rendah dan dapat mencengah serta menyelesaikan  masalah  keamanan  arus  bocor.  Penulis  [7]  meneliti  penggunaan  alat  yang berfungsi untuk memonitoring arus bocor pada kabel power trafo tenaga secara online . Sebagai masukan untuk mendeteksi arusnya alat ini bekerja menggunakan input sensor arus PZEM-004T. Untuk  menampilkan  nilai  data  arus  ke  Thingspeak  dan  BLYNK,  sebagai  mikrokontroller menggunakan  WEMOS-D1.  Sebagai  hasil  yang  tertampil  di  thingspeak  secara  online  berupa parameter arus pada kabel power. Kelebihan dari alat ini dari tang ampere merk sanwa adalah alat ini dapat menunjukkan nilai arus sampai dua angka dibelakang koma.
Paper [8-10] meneliti metode diagnosis gangguan kebocoran arus pada jaringan listrik pedesaan,  rumah  tangga,  pada  kabel  20kV  sisi  sekunder  Trafo  dengan  menerapkan  teknologi Internet of Things (IoT). Paper [8] merancang alat untuk meningkatkan keakuratan dan efisiensi sistem  diagnosis  kebocoran  listrik  pedesaan  berdasarkan narrowband IoT.  Hasil  percobaan menunjukan  bahwa  sistem  diagnosis  kebocoran  jaringan  listrik  pedesaan  dapat  secara  efektif meningkatkan  akurasi  diagnosis  kebocoran  jaringan  listrik  dan  memberikan  jaminan  bagi pertumbuhan perekonomian  masyarakat pedesaan. Penulis [9] membahas isu-isu tentang layanan manajemen  keselamatan  listrik  otonom  yang  menggunakan  outlet  pintar  untuk  memastikan keamanan listrik bagi setiap rumah tangga. Model manajemen keselamatan listrik otonom yang dijalankan pada outlet pintar berbasis IoT dikembangkan berdasarkan korelasi antara tegangan, arus, dan arus fasa nol untuk mengidentifikasi faktor risiko kecelakaan listrik dan memprediksi kecelakaan. Penulis [10] merancang alat monitoring untuk mengukur arus bocor berbasis IoT. Alat monitoring ini terdapat pada kabel 20 kV sisi sekunder trafo dengan menerapkan metode
filter  Kalman  dan  mengirimkannya  ke  operator  Gardu  Induk  menggunakan  Wifi.  Hasil implementasi  alat  ini  menyimpulkan  bahwa  dengan  penggunaan  filter  Kalman  dalam  sistem monitoring arus bocor berbasis IoT pada tegangan 20kV dapat mereduksi noise pengukuran. Penelitian  [11]  merancang  sistem  monitoring  arus  beban  pada  gardu  distribusi  yang  dapat dikontrol  langsung  dengan  menggunakan  layanan  SMS  ( Short  Message  Servive ).  Sistem monitoring arus beban pada gardu distribusi dapat melakukan monitoring arus beban berdasarkan perintah  yang  dikirimkan  melalui  SMS.  Jika  terjadi  gangguan  arus  beban  pada  gardu  induk distribusi, maka sistem akan memberikan SMS peringatan.
Dari penelitian sebelumnya telah dibagun sistem monitoring arus bocor secara realtime , tetapi  pada  penelitian  tersebut  masih  terdapat  kelemahan  antara  lain  belum  adanya  sistem pengawasan status kondisi arus bocor. Untuk memperbaiki kekurangan dari alat monitoring arus bocor tersebut maka perlu dirancang sistem yang dapat memantau status kondisi arus bocor yaitu dengan  antarmuka    berbasis Human  Machine  Interface (HMI).  HMI  dirancang  menggunakan software VTScada untuk membuat desain tampilan yang digunakan sebagai tampilan monitoring dan proses controling peralatan . Untuk status kondisi arus bocor didesain indikator pilot lamp dengan  tiga buah indikator announciator dan fungsi alarm untuk peringatan. Sedangkan untuk monitoring menggunakan sebuah LCD 7 segment sebagai penampil nilai besaran arus.
Saat ini belum ada alat monitoring khusus terhadap kabel 20 kV pada trafo di wilayah PT PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah, pengukuran arus bocor pada kabel power 20kV masih  dilakukan  secara  manual.  Pada  saat  terjadi  kecelakaan  arus  bocor,  pemecahan permasalahan  secara  manual  tidak  efisien  [6].  Penelitian  ini  akan  merancang  suatu  alat pengukuran arus bocor yang dapat dimonitoring secara realtime dengan menggunakan sensor arus SCT 013 sebagai sensor arusnya, Arduino sebagai mikrokontroler, dan VTScada sebagai program interface secara realtime . Penggunaan alat ini juga akan secara signifikan meningkatkan efisiensi tenaga dan waktu, karena operator dapat fokus pada tugas-tugas lain yang memerlukan perhatian lebih mendalam dan penyaluran listrik kepada konsumen akan lebih maksimal. Selain itu, alat ini juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam tindakan preventif, dimana alat ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi arus bocor pada ground kabel power 20kV secara dini, sehingga alat  ini  akan  membantu  mencegah  terjadinya  gangguan  serius  seperti  breakdown  atau  bahkan kebakaran pada kabel tersebut. Tindakan preventif ini akan membantu menjaga integritas dan kinerja jaringan listrik secara keseluruhan, menghindari potensi kerugian yang signifikan baik dari segi materi maupun keselamatan. Alat monitoring dan pengujian arus bocor ini tidak hanya akan memberikan dampak positif pada operasional PT PLN, tetapi juga dapat menjadi contoh nyata dari inovasi dalam industri kelistrikan. Dengan demikian, alat ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam menjaga kelangsungan pasokan listrik yang handal dan  aman  bagi  masyarakat  serta  berkontribusi  pada  perkembangan  teknologi  dalam  sektor ketenagalistrikan.

## 2. METODE PENELITIAN
Perancangan dan pengujian alat monitoring arus bocor yang dibuat ini digunakan pada Gardu  Induk  150kV  Semen  Baru,  yang  terletak  di  wilayah  kerja  PLN  ULTG  Bogor.  Untuk menganalisis data dilakukan dengan membandingkan data hasil perancangan dari alat monitoring arus  bocor  yang  dibuat  dengan  hasil  pengukuran  arus  bocor  pada  ground  kabel  power  20kV menggunakan  tang  ampere.  Metode  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  layak  atau  tidaknya  alat tersebut untuk digunakan dengan standar pengujian peralatan yang ada.
2.1 Konsep Kerja Alat dan Sistem
Alat  monitoring  arus  bocor  yang  dirancang  ini  akan  ditempatkan  pada  bagian  sisi sekunder  dari  transformator  tenaga  150/20  kV  atau  tepatnya  pada  kabel  power  20kV.  Kabel ground pada kabel power 20kV pada sisi sekunder transformator tenaga gardu induk dimonitoring arusnya, data pembacaan arus diperoleh dari pembacaan sensor arus SCT 013 yang selanjutnya akan diproses oleh mikrokontroller Arduino mega 2560. Setelah diproses, pembacaan nilai arus
dikirimkan melalui media wifi dengan komunikasi modul ethernet shield. Kemudian nilai arus akan tampil pada layar monitor komputer operator gardu induk.
2.2 Flowchart Alat Monitoring Arus Bocor
Gambar  1  menunjukkan flowchart dari  alat  monitoring  arus  bocor  pada  ground  kabel power trafo tenaga 150/120KV berbasis HMI. Berdasarkan flowchart pada gambar 1, arus yang mengalir pada ground kabel power 20kV pada sisi sekunder transformator tenaga gardu induk didapatkan  dari  hasil  pembacaan  sensor  arus  SCT  013  yang  selanjutnya  akan  diproses  oleh mikrokontroller Arduino mega 2560. Setelah diproses, pembacaan nilai arus dikirimkan melalui media wifi dengan komunikasi modul ethernet shield. Kemudian nilai arus akan tampil pada layar monitor komputer operator gardu induk. Apabila arus yang mengalir terbaca lebih dari 1 Ampere maka di layar monitor indikator “ danger ” akan menyala. Sedangkan arus yang mengalir terbaca lebih dari 2 Ampere maka di layar monitor indikator “ critical ” akan menyala. Indikator “ normal ” pada layar monitor akan menyala apabila arus yang mengalir terbaca kurang dari 1 Ampere.

## Gambar 1. Flowchart Alat ground kabel power 20kV
2.3 Perancangan Perangkat Keras (Hardware)
Perancangan  perangkat  keras  pada  penelitian  ini  meliputi  perancangan  rangkaian  catu daya  5  VDC,  rangkaian  pengkondisi  sinyal  sensor  arus  SCT  013,  serta  penjelasan  mengenai Ethernet shield dan router.

## 2.3.1 Perancangan Rangkaian Catu Daya 5 Volt
Rangkaian catu daya 5V ini berfungsi untuk mengubah tegangan 220 VAC PLN menjadi 5VDC.  Rangkaian  ini  menyuplai  inputan  Arduino  mega  2560.  Rangkaian  catu  daya  5V ditunjukkan pada gambar 2.
Gambar 2. Schematic rangkaian catu daya 5 volt

## 2.3.2 Perancangan Rangkaian Pengkondisi Sinyal Sensor Arus SCT 013 5A
Untuk  perancangan  rangkaian  pengkondisi  sinyal  sensor  SCT-013  5A  menggunakan komponen  antara  lain  resistor,  kapasitor  elco  dan  jack  audio  stereo.  Tegangan  inputan  analog Arduino adalah tegangan positif antara 0V sampai dengan tegangan referensi ADC yang dipakai yaitu 5 VDC yang bersumber dari catu daya.

## Gambar 3. Rangkaian Pengkondisi Sinyal Arus SCT 013

## 2.3.3 Ethernet Shield
Arduino  Mega  harus  dijadikan  open  Modbus  TCP/IP  agar  dapat  dikontrol  melalui software VTScada . Ethernet shield digunakan untuk menghubungkan antara Arduino Mega 2560 dengan jaringan komputer. Ethernet Shield diperlukan untuk menjadikan Arduino Mega sebagai open Modbus TCP/IP. Ethernet Shield dihubungkan dengan Router melalui jaringan LAN ( Local Area Network ).
Gambar 4. Pin Ethernet Shield ke Arduino Mega 2560 Sumber: https://forum.arduino.cc
2.3.4 Router
Router  digunakan  sebagai  media  telekomunikasi  antara  Arduino  mega  2560  dengan komputer operator gardu induk dengan menggunakan jaringan LAN. Untuk pengiriman data dari Arduino Mega 2560 ke komputer operator gardu induk dan sebaliknya diperlukan protokol Open Modbus TCP/IP yang sebelumnya Arduino telah dipasang Ethernet Shield.

## Gambar 5.  Router
2.4 Perancangan Perangkat Lunak (software)
Perancangan  perangkat  lunak  pada  alat  ini  meliputi  pemrograman  pada  Arduino  dan aplikasi VTScada .
2.4.1 Pembuatan Program software Arduino
Untuk memproses program dari PC ke modul Arduino digunakan aplikasi Arduino IDE. Langkah-langkah untuk mengoperasikan aplikasi Arduino IDE adalah:
1. Membuka aplikasi Arduino IDE yang sudah ter download dan terinstal pada PC.
2. Pilih board Arduino Mega 2560 melalui klok menu tools kemudian pilih board . 3. Setelah memilih board , pilih port untuk menghubungkan Arduino ke PC melalui klik menu tools kemudian pilih port .
4. Ketik program kesuluruhan alat sesuai dengan apa yang diinginkan.
5. Setelah program ditulis, cek kebeneran program yang telah dibuat dengan cara compiling dengan menekan tombol   . Tunggu hingga proses selesai.
6. Upload program  ke  mikrokontroler  dengan  menekan  tombol ,  tunggu  hingga  proses uploading selesai. Setelah program telah ter upload , mikrokontroller Arduino mega 2560 siap djalankan.
2.4.2 Pembuatan Program Software VTScada VTScada merupakan aplikasi yang dirancang untuk menyediakan alat pemantauan dan kontrol  yang  sangat  bagus.  Di  dalam VTScada terdapat  pengembangan  aplikasi  yang  mudah digunakan dan bahasa pemrograman [12]. Memungkinkan pengoperasian peralatan yang mudah, layaknya menyetel alarm, dan memperoleh laporan dan statistik. Selama pemantauan, operator bisa melihat status peralatan dari jarak jauh melalui alarm telepon, email, atau SMS. VTScada juga memiliki banyak alamat I/O, alarm, dan pencatat data, sehingga dapat membuat tag untuk perangkat sendiri. Pembuatan Program Software VTScada merupakan langkah untuk membuat desain  tampilan Human  Machine  Interface yang  digunakan  sebagai  tampilan monitoring dan proses controling peralatan dengan pembuatan Program Software VTScada.
Pembuatan tampilan HMI berfungsi untuk memudahkan dalam pengoperasian SCADA. Desain tampilan HMI sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Pada pembuatan alat ini mencakup monitoring arus dan indikator pilot lamp . Pada pembuatan alat ini terdapat tiga buah indikator announciator untuk status kondisi arus bocor. Sedangkan untuk monitoring menggunakan sebuah
LCD 7 segment sebagai penampil nilai besaran arus. Tampilan HMI VTScada yang telah dibuat dapat dilihat pada gambar 6.
Gambar 6. Tampilan akhir HMI VTScada
Pembuatan  tagging  dan  pengalamatan  I/O  merupakan  salah  satu  langkah  yang  harus dikerjakan untuk memenuhi syarat berjalannya suatu sistem yang telah dirangkai pada aplikasi VTscada.  Untuk  membuat tag  analog  status ,  pilih Tag  Analogs kemudian Analog  Status . Kemudian beri nama Tag tersebut dan atur address yang digunakan pada Tag tersebut. Untuk address yang digunakan haruslah sesuai dengan address yang diisikan pada program Arduino agar dapat terkoneksi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian  alat  dilakukan  untuk  melihat  bahwa  alat  yang  dibuat  memenuhi  spesifikasi sebagai penunjang alat inovasi untuk keberlangsungan penyaluran tenaga listrik agar tetap andal oleh PT. PLN. Pengujian dilakukan di Gardu Induk 150kV Semen Baru Bogor.
Pengujian Rangkaian Catu Daya 5 VDC mengambil sumber dari transformator stepdown pada sisi sekunder. Pengujian dilakukan dengan menggunakan data pengukuran tegangan input dan  output  dari  rangkaian  catu  daya  tersebut.  Titik-titik  yang  akan  diukur  ditunjukkan  pada gambar 7 dan hasil pengujian ditunjukkan pada tabel 1.
Gambar 7. Titik Pengukuran pada Rangkaian Catu Daya 5 VDC

## Tabel 1. Pengujian Catu Daya 5 VDC
No Titik Pengukuran Hasil Pengukuran Tampilan LCD Multimeter 1 1-2 219 VAC 2 3-4 9,09 VAC 3 5-8 11,53 VDC 4 6-8 5,0 VDC
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1 dapat ditunjukkan bahwa:
1. Pada  titik  1-2  merupakan  hasil  inputan  dari  sumber  tegangan  220  VAC  dari  PLN  yang menunjukkan nilai 219 VAC.
2. Pada  titik  3-4  merupakan  hasil  outputan  dari  transformator  220V/9V  dimana  hasil pengukuran menunjukkan nilai 9,09 VAC. Hasil ukur tersebut dikategorikan normal karena rate tegangan sekunder trafo yang terpasang sebesar 9VAC.
3. Pada  titik  5-8  merupakan  outputan  dari  diode bridge .  Hasil  pengukuran  dari  titik  ini menunjukkan nilai 11,53 VDC. Pada diode bridge ini merupakan perubahan tegangan AC menjadi tegangan DC.
4. Pada  titik  6-8  merupakan  outputan  dari  catu  daya.  Hasil  pengukuran  dari  titik  ini menunjukkan nilai 5 VDC. Hasil ukur tersebut dikategorikan normal karena sesuai dengan apa yang direncanakan.
Pengujian  arus  bocor  dilakukan  dengan  membandingkan  hasil  pengujian  tang  ampere jenis kyoritsu dengan alat monitoring arus bocor yang sudah dibuat. Pengujian dilakukan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan PLN yaitu satu minggu sekali dengan rentang waktu satu bulan.  Hasil  dari  pengukuran  dengan  tang  meter  akan  digunakan  sebagai  pembanding  dengan hasil pengukuran dari alat yang sudah dibuat apakah alat tersebut layak digunakan atau tidak. Pengujian  arus  bocor  ini  dilakukan  pada  kabel  tanah  20kV  Transformator  4  150/20kV  di  GI Semen Baru Bogor. Hasil pengujian arus bocor dengan tang ampere dan alat yang sudah dibuat ditunjukkan pada tabel 2.
Dari hasil pengujian yang terdapat pada tabel 2, hasil pengukuran menunjukkan nilai yang normal  dan  dapat  dikategorikan  aman  karena  nilai  dari  hasil  pengujian  tersebut  kurang  dari  1 ampere. Untuk standar pengukuran arus bocor yang ditetapkan PLN menurut SKDIR 250 yaitu kurang  dari  1  ampere  dikategorikan  normal,  sedangkan  kalau  hasil  pengukuran  lebih  dari  1 ampere dan kurang dari 2 ampere direkomendasikan untuk dilakukan pengawasan secara berkala apakah semakin parah atau tidak. Kalau hasil pengukuran lebih dari 2 ampere sudah dikategorikan emergency  dan  perlu  dilakukan  perbaikan.  Rata-rata error dari  pembacaan  nilai  arus  dari  alat yang telah dibuat sebesar 2,92%, hal ini menunjukkan bahwa alat monitoring arus bocor pada
ground kabel power trafo tenaga 150/20kV berbasis HMI layak digunakan karena sesuai dengan teori yang ada yaitu sensor arus SCT 013 memiliki akurasi ketepatan pembacaan sebesar ±3%.
Tabel 2. Tabel Pengujian Arus Bocor
No Waktu Terbaca di Layar Monitor Operator Gardu Induk Terbaca di LCD Tang Ampere Meter (A) Selisih Error (%) 1 Minggu ke 1 0,01 A 3,5% 2 Minggu ke 2 0,01A 2,7% 3 Minggu ke 3 0,00A 0% 4 Minggu ke 4 0,01A 5,5% Rata-rata error 2,92%
Pengujian terhadap alat monitoring arus bocor yang telah dibuat dilakukan untuk melihat apakah  alat  dapat  bekerja  sesuai  dengan  fungsinya.  Fungsi  alat  monitoring  arus  bocor dimaksudkan adalah apabila arus yang terbaca kurang dari 1 ampere maka indikasi announciator warna hijau menyala, kuning dan merah mati. Apabila arus yang terbaca lebih dari 1 ampere maka indikasi announciator kuning menyala, hijau dan merah mati. Apabila arus yang terbaca lebih dari  2  ampere  maka  indikasi announciator merah  menyala,  hijau  dan  kuning  mati.  Nilai  arus terbaca yang didapatkan pada tabel 3 merupakan nilai besaran arus yang disetting di program Arduino.
Berdasarkan  hasil  pengujian  pada  tabel  3,  dapat  dilihat  bahwa  alat  yang  telah  dibuat berfungsi  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  fungsinya.  Pada  percobaan  pertama  yaitu  arus  yang terbaca di setting 0,4 ampere sehingga indikator announciator hijau menyala, kuning mati, dan merah  mati  karena  arus  yang  terbaca  kurang  dari  1  ampere.  Hasil  percobaan  pertama dikategorikan  normal.  Pada  percobaan  kedua  yaitu  arus  yang  terbaca  di setting 1,10  ampere sehingga indikator announciator kuning menyala, hijau mati, dan merah mati karena arus yang terbaca lebih dari 1 ampere dan kurang dari 2 ampere. Hasil percobaan kedua ini dikategorikan danger. Pada percobaan ketiga yaitu arus yang terbaca di setting 2,10 ampere sehingga indikator announciator merah menyala, hijau mati, dan kuning mati karena arus yang terbaca lebih dari 2 ampere.  Hasil  percobaan  ketiga  ini  dikategorikan critical .  Berdasarkan  hasil  pengujian  dapat disimpulkan  bahwa  alat  Monitoring  Arus  Bocor  Pada  Ground  Kabel  Power  Trafo  Tenaga 150/20kv Berbasis HMI ini layak digunakan pada sistem PLN.
Tabel 3. Pengujian fungsi Alat Monitoring Arus Bocor Berbasis HMI
No. Arus Terbaca Terbaca di Layar Monitor Operator Gardu Induk Keterangan 1 0,40 A Announciator Normal Menyala
2 1,10 A Announciator Danger Menyala 3 2,10 A Announciator Critical Menyala
4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  perancangan  dan  pengujian  alat  montoring  arus  bocor  pada  ground kabel power trafo tenaga 150/20kV berbasis HMI dapat disimpulkan bahwa dengan adanya alat monitoring arus bocor pada ground kabel power trafo tenaga 150/20kV berbasis HMI ini arus bocor dapat dideteksi sejak dini dan dimonitoring secara realtime, sehingga jika ada peningkatan nilai arus bocor yang signifikan dapat diminimalisir terjadinya gangguan dan menjaga keandalan sistem  penyaluran  listrik.  Hasil  pengujian  yang  dilakukan  empat  kali  dalam  kurun  waktu  satu bulan  menunjukkan  bahwa  ground  kabel  power  trafo  4  GI  Semen  Baru  150kV  masih  dalam kondisi normal dan layak beroperasi karena nilai arus yang terbaca tidak ada yang lebih dari 1 ampere.  Untuk  perbandingan  hasil  pengujian  alat  monitoring  arus  bocor  yang  sudah  dibuat dengan tang ampere yaitu rata-rata error dari pembacaan nilai arus dari alat monitoring arus bocor yang telah dibuat sebesar 2,92%. Hal ini menunjukkan bahwa alat monitoring arus bocor pada ground  kabel  power  trafo  tenaga  150/20kV  berbasis  HMI  ini  layak  digunakan  karena  sesuai dengan teori yang ada yaitu sensor arus SCT 013 memiliki akurasi ketepatan pembacaan sebesar ±3%. Selain itu, Penggunaan aplikasi VTScada yang difungsikan sebagai HMI berhasil dijalankan dengan pengujian berupa telemetering dan telesignaling.
Saran untuk penelitian berikutnya untuk lebih mengoptimalkan fungsi alat monitoring ini dapat  ditambahkan  sistem  penyimpanan  data  yang  memiliki  banyak  kapasitas  sehingga pembacaan arus yang telah terbaca dapat tersimpan. Penelitian untuk memastikan kemampuan alat dapat bertahan untuk berapa lama karena alat ditempatkan di luar ruangan sehingga terkena hujan dan panas.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A. Hasibuan, A. Asran, F. Adriansyah, B. Ismail, W. V. Siregar, and M. Sayuti, "Planning to  Reconfigure  the  150  kV  Transmission  Network  at  PT.  PLN  (Persero)  Tualang  Cut Network  and  Substation," Journal  of  Renewable  Energy,  Electrical,  and  Computer Engineering, vol. 3, no. 2, pp. 61-68, 2023.
[2] Z. Aini, E. Mutari, L. Liliana, and O. Candra, "Analysis of Imbalance Loads and Losses Based on The Largest Loading by 3 Units of 3 Phase Distribution Transformer," JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional), vol. 7, no. 1, pp. 69-77, 2021.
[3] M. Shi et al. , "The Development of DC Leakage Current Monitoring Device," in 2022 IEEE 5th International Electrical and Energy Conference (CIEEC) , 2022: IEEE, pp. 3694- 3699.
[4] V. Vita, G. Fotis, V. Chobanov, C. Pavlatos, and V. Mladenov, "Predictive maintenance for distribution system operators in increasing transformers’ reliability," Electronics, vol. 12, no. 6, p. 1356, 2023.
[5] F. S. Wicaksono and S. Saidah, "Monitoring Arus Pada Kabel Ground Kabel Power Trafo Incoming 20 KV," Seminar Nasional Fortei Regional VII-2 (SINARFE7-2), 27 July 2019.
[6] G. Xu, R. Zheng, and K.-C. Chang, "Design of Leakage Current Monitoring System for Low Voltage Power Grid Based on NB-IoT," in Advanced Machine Learning Technologies and Applications: Proceedings of AMLTA 2021 , 2021: Springer, pp. 688-698.
[7] B.  Adi  and  A.  Hariyanto,  "Monitoring  Online  Arus  Bocor  Kabel  Power  Trafo  Tenaga Berbasis  Mikrokontroller  WEMOS-D1  dengan  Database  Via  Thingspeak  untuk
Mengoptimalkan Inspeksi Level-2 di Gardu Induk PLN," Jurnal Teknik Elektro, vol. 5, no.
2, 2021.
[8] C. Jiang, H. Xu, W. Jin, and X. Bi, "Research on application of power Internet of Things technology in leakage fault diagnosis of rural power grid," Energy Reports, vol. 9, pp. 847- 854, 2023.
[9] K.-Y.  Lee,  H.-W.  Moon,  D.-W.  Kim,  Y.-B.  Lim,  and  I.-H.  Ryu,  "A  study  on  the development of an autonomous electrical safety management service using an IoT-based smart outlet," The International Journal of Electrical Engineering & Education, vol. 58, no. 2, pp. 168-178, 2021.
[10]  A. F. H. Sitanggang and Y. A. Prabowo, "Perancangan Alat Monitoring Arus Bocor pada Kabel 20 kV Menggunakan Filter Kalman Berbasis Internet of Things," Elektrika, vol. 14, no. 2, pp. 41-48, 2022.
[11]  I.  I.  W.  R.  I.  Parmana,  C.  G.  I.  Partha,  and  N.  P.  S.  Utama,  "Rancang  Bangun  Sistem Monitoring  Arus  Beban  pada  Gardu  Distribusi  Menggunakan  Short  Message  Service," Majalah Ilmiah Teknologi Elektro, vol. 17, no. 1, pp. 17-24, 2018.
[12]  S. Rabidin, A. Faridh, and A. Pranowo, "Implementasi Sistem SCADA untuk Monitoring dan Controlling Serta Koordinasi Kerja Sistem Proteksi Pada Gardu Induk 1, 5 Breaker Menggunakan Ethernet Shield Berbasis Arduino Mega 2560 dengan Tampilan HMI," JUS TEKNO (Jurnal Sains dan Teknologi), vol. 5, no. 2, 2021.