ANALISA PENGARUH FREKUENSI TERHADAP ARUS DAN RPM PADA POMPA MOTOR LISTRIK YANG MENGGUNAKAN INVERTER SEBAGAI VARIABLE SPEED DRIVE DI GEDUNG PARK 5 CILANDAK - JAKARTA SELATAN
1 Junaidi, 2 Ginda Simamora, 3 Arlewes Gultom
123 Universitas Tama Jagakarsa Email : 1 junaidi.adi97@gmail.com , 2 gindasimamora1963@gmail.com , 3 arlewesgultom61@gmail.com ABSTRAK
Kata kunci: Frekuensi,  Arus,  Rpm,
Inverter, Pompa & Motor listrik. Pada  penelitian  ini,  dimana  penulis  melakukan    penelitian  pada  suatu  rancang bangun sistem kontrol pompa motor listrik yang menggunakan inverter sebagai variable speed drive. Pada penelitian ini dilakukan pengukuran dan perhitungan dari  pada  pengaruh  frekuensi  terhadap  arus  dan  rpm  pada  pompa  motor  listrik yang  menggunakan  inverter  sebagai  variable  speed  drive.  Setelah  dilakukan beberapa  pengukuran  dan  Perhitungan  didapat  beberapa  hasil,  dimana  pada suatu sistem kontrol dengan menggunakan inverter memiliki cos phi = 1 , setiap perubahan  pada  pengaturan  frekuensi  berbanding  lurus  dengan  arus  dan  rpm motor  pompa  listrik  dan  nilai  errror  pengukuran  dengan  perhitungan  didapat 0,43% s.d 1,14%. ABSTRACT Keywords: Frequency, Current, Rpm,  Inverter,  Pump  & Electric Motor. In  this  research,  the  author  conducted  research  on  a  design  for  an  electric motor pump control system that uses an inverter as a variable speed drive. In  this  research,  measurements  and  calculations  were  made  of  the  effect  of frequency on current and rpm on an electric motor pump that uses an inverter as  a  variable  speed  drive.  After  carrying  out  several  measurements  and calculations,  several  results  were  obtained,  where  a  control  system  using  an inverter  has  cos  phi  =  1,  every  change  in  the  frequency  setting  is  directly proportional  to  the  current  and  rpm  of  the  electric  pump  motor  and  the measurement error value with calculations is found to be 0.43% to 1.14%.

## PENDAHULUAN
Konversi  energi  listrik  ke  dalam  energi  mekanik  berdasarkan  prinsip  kerja  medan elektromagnetik  yang  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  seorang  ilmuan  asal  Inggris,  Michael Faraday,  pada  tahun  1821.  Eksperimen  yang  dilakukan  Faraday  yaitu  sepotong  kawat menggantung  (free-hanging  wire)  dicelupkan  kedalam  sebuah  wadah  mercury  dimana  pada wadah  mercury  tersebut  diletakkan  pula  sebuah  magnet  permanen.  Ketika  kawat  dialiri  arus listrik,  kawat  tersebut  berputar  di  sekitar  magnet,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  arus  listrik menimbulkan medan magnet putar di sekitar kawat.
Analisa  Pengaruh  Frekuensi  Terhadap  Arus  Dan  Rpm  Pada  Pompa  Motor  Listrik  Yang Menggunakan  Inverter  Sebagai  Variable  Speed  Drive  Di  Gedung  Park  5  Cilandak  -  Jakarta Selatan
Setelah  banyak  percobaan  yang  lebih  atau  kurang  berhasil  dengan  peranti  berputar  dan resiprokal  yang  relatif  lemah  seseorang  berbahasa  Jerman  asal  Prussia  Moritz  Jacobi menciptakan  motor  listrik  real  pertama  di  bulan  Mei  1834  yang  betul-betul  menghasilkan  daya keluaran  mekanik  yang  luar  biasa.  Tidak  lama  kemudian  pada  tahun  1839/40  banyak pengembang di seluruh dunia mulai membuat motor yang serupa dan dengan capaian yang lebih tinggi juga. Penerapan motor listrik telah merevolusi industri. Proses-proses dalam industri tidak lagi  dibatasi  oleh  transmisi  daya  menggunakan  batang,  belt,  udara  mampat  atau  tekanan hidraulik.
Bersamaan  dengan  perkembangan  motor  listrik  sampai  saat  ini,  sistem  kendali  juga makin  berkembang  untuk  mencapai  efisiensi  dan  efektifitas  pemakaian  motor  listrik.  dimana sistem  kendali  pada  pompa  motor  listrik  sudah  banyak  menggunakan  peralatan  inverter  untuk mencapai  suatu  kebutuhan  yang  diinginkan.  Hal  ini  dibuat  demikian  untuk  mengoptimalkan pemakaian arus listrik yang dikonsumsi oleh pompa motor listrik dan menyesuaikan kebutuhan debit air yang dibutuhkan.
Inverter  ini  disebut  juga  variabel  speed  drive  adalah  peralatan  yang  digunakan  untuk mengatur  kecepatan  putaran  motor.  Penggunaan  VSD  bisa  untuk  mengaplikasikan  motor  AC maupun  DC.  Akan  tetapi  istilah  inverter  sering  digunakan  untuk  aplikasi  motor  AC.  Inverter menggunakan frekuensi tegangan masuk untuk mengatur kecepatan putaran motor.
Dan  pada  saat  ini  peralatan  motor  listrik  &  inverter  sudah  banyak  digunakan,  khususnya  di gedung  Park  5  Cilandak-Jakarta  Selatan  saat  ini  mengaplikasin  sistem  kendali  pompa  motor listrik dengan inverter sebagai variable speed drive.

## METODE
Adapun  penelitian  ini  dilaksanakan  pada  tanggal  6  september  2021  sampai  dengan  30 september 2021 dan bertempat di gedung Park 5 di Jalan Intan RSPP Utara Blok No. 5, Jl. Intan RSPP  Utara  No.C5,  RT.11/RW.2,  Cilandak  Bar.,  Kec.  Cilandak,  Kota  Jakarta  Selatan,  Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430 .
Objek penelitian yang di analisa pada penelitian ini adalah sebuah booster pump pada gedung park  5  Hotel.  Dimana  sistem  kendali  dari  pada  booster  pump  menggunakan  peralatan  inverter untuk  menghasilkan  suatu  debit  air  yang  maksimal  dengan  menyesuaikan  kebutuhan  air  yang dibutuhkan. Proses penelitian dimulai dari :
a. Ide Penelitian.
b. Perancangan Penelitian.
c. Pengumpulan data.
Analisa  Pengaruh  Frekuensi  Terhadap  Arus  Dan  Rpm  Pada  Pompa  Motor  Listrik  Yang Menggunakan  Inverter  Sebagai  Variable  Speed  Drive  Di  Gedung  Park  5  Cilandak  -  Jakarta Selatan
d. Pengujian data & Teoritis.
e. Kesimpulan
Adapun bagan proses penelitian dapat dilihat pada gambar 3.2 dibawah ini
Gambar 1 Proses Penelitian.
Pengambilan data dimulai dari beberapa langkah dan dapat dilihat  pada alur pengukuran dan perhitungan.pada gambar 2
Gambar 2 Pengambilan data
Dan  dari  pengukuran  motor  pompa  listrik  dan  spesifikasi  yang  didapat  pada  peralatan motor  pompa  listrik  dengan  menggunakan variable  speed drive,  didapat  beberapa  data berdasarkan pengukuran dan spesifikasi. Dan dapat dilihat pada gambar 3, gambar 4 dan tabel 1
Analisa  Pengaruh  Frekuensi  Terhadap  Arus  Dan  Rpm  Pada  Pompa  Motor  Listrik  Yang Menggunakan  Inverter  Sebagai  Variable  Speed  Drive  Di  Gedung  Park  5  Cilandak  -  Jakarta Selatan
Gambar 3 Spesifikasi Pompa Air.
(Dokumentasi : Booster Pump , Park 5 Cilandak - Jakarta Selatan)
-  Spesifikasi pompa :
a. Merk : CNP b. Type : CDLF 16-2 c. Kapasitas : 16 m3/h d. Power : 3 HP e. Head Max : 22 meter
f. Rpm : 2900
Gambar 4 Spesifikasi Motor Listrik.
( Dokumentasi : Motor Listrik Booster Pump , Park 5 Cilandak - Jakarta Selatan)
- Spesifikasi Motor listrik :
a. Model : Motor Induksi 3 Phase
b.
Type : YE2-90L-2
c. Frekuensi : 50 Herzt d. HP : 3
e.
Tegangan : 220-240 / 380-415 Volt f. Arus : 8.2 – 7.5/ 4.7 – 4.3 Ampere g. Hubung : Way / Delta h. Cos phi : 0,85
Analisa  Pengaruh  Frekuensi  Terhadap  Arus  Dan  Rpm  Pada  Pompa  Motor  Listrik  Yang Menggunakan  Inverter  Sebagai  Variable  Speed  Drive  Di  Gedung  Park  5  Cilandak  -  Jakarta Selatan
- Hasil ukur.
Hasil ukur yang didapat pada pengukuran pompa motor listrik didapat 3 (tiga) hasil, antara lain :
a. Arus (Ampere) , Pompa Motor Listrik setiap variasi frekuensi.
b.  Rpm , Pompa Motor Listrik setiap variasi frekuensi.
c.  Debit Air (m3) , Pompa Motor Listrik setiap variasi frekuensi.
Dapat dilihat pada tabel 1
Tabel 1 Hasil Ukur setiap variant frekuensi. ( Data ukur Aktual Lapangan di Park 5 Cilandak-Jakarta Selatan)
Input Te gangan Arus RPM De bit Air (Volt) (Ampe re ) Lite r/me nit 1 40 387 2,26 2330 45 2 45 387 2,67 2640 48 3 50 387 3,32 2900 54 4 55 387 4,15 3150 80 He rzt Langkah Hasil Ukur Output Fre kue nsi

## HASIL DAN PEMBAHASAN Rpm per Frekuensi
Untuk  menentukan  Rpm  per  frekuensi  maka  harus  diketahui  banyak  kutub  pada  motor listrik.  Pada  penelitian  ini,  untuk  motor  listrik  belum  diketahui  banyaknya  kutub  pada  motor listrik  3  fase  yang  diteliti  dan  pada  data  table  text  peralatan  juga  tidak  terdapat  jumlah  kutub. Dan dari table text  pada gambar 31 & gambar 32 terdapat Rpm pada pompa dan frekuensi pada motor  listrik,  dari  Rpm  dan  frekuensi  yang  didapat  dapat  ditentukan  jumlah  kutub  dengan rumusan :
Ns=60.f/P(putaran/menit,rpm)………(2.5) p =(120 x f)/ns…………………….(4.
Setelah didapat jumlah kutub pada motor 3 fase, maka dapat dihitung Rpm per frekuensi. Dan dapat digunakan rumusan :
Bila diketahui,
Frekuensi : 50 Hz Rpm : 2900
Maka, p  =   (120 x f)/ns
p  =(120 x 50)/2900 p =       2,06
Analisa  Pengaruh  Frekuensi  Terhadap  Arus  Dan  Rpm  Pada  Pompa  Motor  Listrik  Yang Menggunakan  Inverter  Sebagai  Variable  Speed  Drive  Di  Gedung  Park  5  Cilandak  -  Jakarta Selatan
Jadi  jumlah  kutub  adalah  2,06  atau  dibulatkan  dengan  jumlah  sebanyak  2  kutub.  Dan kutub motor 3 fase ini dapat dilihat pada gambar 4.1. (“Mengenal Istilah „POLE‟  Pada Motor Listrik, Beda Motor 2P, 4P, 6P, Berikut Penjelasannya - Tempat Kita Berbagi Ilmu” n.d.)
Gambar 5 Kumparan 2 Kutub,motor listrik 3 fase
Ns=60.f/P (putaran/menit,rpm)………(2.6) Maka , Rpm pada frekuensi 40 Hz,
Ns =(120 x f)/p
Ns =(120 x 40)/2,06
Ns =        4800/2,06
Ns =      2320 Rpm pada frekuensi 45 Hz,
Ns =   (120 x f)/p
Ns =  (120 x 45)/2,06
Ns =         5400/2,06
Ns =       2610 Rpm pada frekuensi 50 Hz,
Ns =(120 x f)/p

## Torsi Per Frekuensi
Dan  dari  data  tabel  2  maka  dapat  digunakan  besaran  perubahan  sebagai  faktor  kali  untuk menentukan besaran kelipatan torsi pada setiap Ns =(120 x 50)/2,06
Analisa  Pengaruh  Frekuensi  Terhadap  Arus  Dan  Rpm  Pada  Pompa  Motor  Listrik  Yang Menggunakan  Inverter  Sebagai  Variable  Speed  Drive  Di  Gedung  Park  5  Cilandak  -  Jakarta Selatan
Ns =6000/2,06
Ns =2900
Rpm pada frekuensi 55 Hz,
Ns =(120 x f)/p Ns =(120 x 55)/2,06 Ns =6600/2,06 Ns =3190

## Besaran Perubahan Kenaikan & Penurunan Rpm Per Frekuensi.
Dari  data  ukur  telah  didapat  pada  bab  3  pada  motor  listrik.  Dan  dapat  dilihat  pada  tabel  2 besaran  kenaikan  dan  peturunan  rpm  per  frekuensi,  dimana  faktor  pembagi  untuk  menentukan kenaikan  dan  penurunan  rpm  per  frekuensi  adalah  50  Hz  sesuai  standart  yang  disyaratkan.  Sesuai dengan  standar  IEEE  ,  besarnya  frekuensi yang  diperbolehkan adalah  ±1%  dari frekuensi  referensi, yaitu  sebesar  50-Hz  untuk  di  Indonesia.  Menurut  standart  SPLN  frekuensi  yang  dipergunakan  di Indonesia berkisar antara 49,5 – 50,5 Hz.  (Purwanto and Suyono, n.d.). Adapun besaran penurunan dan kenaikan seperti dibawah ini :
Tabel 2 Besaran Perubahan kenaikan & penurunan rpm per frekuensi.
(  Data  Ukur  Dan  Perhitungan  Besaran  Kenaikan-Penurunan  Pada  setiap  frekuensi  Pompa  Motor Listrik dengan Inverter sebagai Variable Speed Drive di Park 5 Cilandak-Jakarta Selatan)
Input Te gangan Arus RPM (Volt) (Ampe re ) 1 40 387 2,26 2330 0,80345 2 45 387 2,67 2640 0,91034 3 50 387 3,32 2900 1,00000 4 55 387 4,15 3150 1,08621 Rpm/ Fre kue nsi Be saran pe rubahan He rzt Langkah Hasil Ukur Output Fre kue nsi

## Torsi Per Frekuensi
Dan dari data tabel 2 maka dapat digunakan besaran perubahan sebagai faktor kali untuk menentukan  besaran  kelipatan  torsi  pada  setiap  perubahan  frekuensi.  Dengan  torsi  yang dikalikan di standart frekuensi 50 Hz dan dikalikan besaran perubahan Rpm per frekuensi yang didapat dari standart frekuensi 50Hz. Dirumuskan sebagai berikut :

## (  )         (    )                   (   )
Dimana :
Torsi (n) : Torsi per frekuensi (lb ft )
Dan  untuk  menentukan  torsi  di  50  hz  dapat  dilakukan  perhitungan  dengan  menggunakan data pada gambar spesifikasi peralatan untuk pompa dan motor listrik pada bab 3 dan rumusan torsi pada bab 2. Dimana telah diketahui spesifikasi pada motor listrik sebagai berikut :
Analisa  Pengaruh  Frekuensi  Terhadap  Arus  Dan  Rpm  Pada  Pompa  Motor  Listrik  Yang Menggunakan  Inverter  Sebagai  Variable  Speed  Drive  Di  Gedung  Park  5  Cilandak  -  Jakarta Selatan
 Frekuensi
: 50 Herzt
 HP
: 3
 Rpm : 2900
Dari data diatas dapat dihitung dengan rumusan :
(   )
Dimana : T
: Torsi motor ( lb ft ) n
: Kecepatan putar motor (rpm)
HP
: Daya kuda motor ( HP = 746 watt) 5250  : Konstan
Maka,
T
T T
Maka torsi pada 50 Hz adalah 5,431 lb ft.
Dari  hasil  perhitungan  torsi  di  50  Hz,  maka  dapat  ditentukan  torsi  per  frekuensi  lainnya  yang sesuai dengan yang ditentukan. Dan perhitungan sebagai berikut :
 Torsi Frekuensi 40Hz Torsi ( 40hz ) = Torsi ( 50 Hz) x Besaran Perubahan Torsi ( 40hz ) = 5,431 x 0,80345
Torsi ( 40hz ) = 4,363 lb ft
 Torsi Frekuensi 45Hz
Torsi ( 45hz ) = Torsi ( 50 Hz) x Besaran Perubahan Torsi ( 45hz ) = 5,431 x 0,91034 Tors ( 45hz )  = 4,943 lb ft
 Torsi Frekuensi 55Hz
Torsi ( 55hz ) = Torsi ( 50 Hz) x Besaran Perubahan Torsi ( 55hz ) = 5,431 x 1,08621 Torsi ( 55hz ) = 5,899 lb ft
Dari hasil hitung diatas maka telah ditentukan besaran torsi per frekuensi dan hasil hitung torsi per  frekuensi  akan  digunakan  untuk  mengetahui  besaran  daya  dari  pada  motor  listrik  per frekuensi.

## Daya Per Frekuensi
Besaran daya per frekuensi dapat dihitung dari data data yang telah didapat. Untuk Rpm mengacu  pada  data  ukur  pada  tabel  4.1  dan  Torsi  pada  sub  bab  4.2.  dan  dapat  menggunakan rumusan yang didapat pada bab 2, yaitu :
(   )
Dimana :
T : Torsi motor ( lb ft ) n : Kecepatan putar motor (rpm) HP : Daya kuda motor ( HP = 746 watt)
5250  : Konstan Maka ,
 Besaran frekuensi 40 Hz,
Jika 1 HP = 746 watt , maka daya dalam satuan watt adalah Daya (40Hz)  = 1,928  x 746 Daya (40Hz)  = 1438,10 watt
 Besaran frekuensi 45 Hz,
Jika 1 HP = 746 watt , maka daya dalam satuan watt adalah Daya (45Hz)  = 2,457 x 746 Daya (45Hz)  = 1833,2 watt
 Besaran frekuensi 50 Hz,
Jika 1 HP = 746 watt , maka daya dalam satuan watt adalah Daya (50Hz)   = 3 x 746 Daya (50Hz)    = 2238 watt
Analisa  Pengaruh  Frekuensi  Terhadap  Arus  Dan  Rpm  Pada  Pompa  Motor  Listrik  Yang Menggunakan  Inverter  Sebagai  Variable  Speed  Drive  Di  Gedung  Park  5  Cilandak  -  Jakarta Selatan
 Besaran frekuensi 55 Hz,
,584
Jika 1 HP = 746 watt , maka daya dalam satuan watt adalah Daya (55Hz)  = 3,584 x 746 Daya (55Hz)  = 2673,9 watt
Dari hasil hitung diatas maka telah ditentukan besaran daya per frekuensi dan hasil hitung daya per  frekuensi  akan  digunakan  untuk  mengetahui  besaran  arus  per  frekuensi  dari  pada  motor listrik per frekuensi.

## Arus Per Frekuensi
Arus per frekuensi dapat dihitung setelah daya yang dihasilkan motor listrik dan tegangan kerja pada motor listrik telah diketahui. Dari hasil perhitungan daya per frekuensi telah didapat dan  tegangan  ada  pada  spesifikasi  pada  gambar  3.7.  Maka  arus  dapat  dihitung  dengan menggunakan rumusan :
√ (   )
Maka,  Besaran frekuensi 40Hz I =P/(V.Cos phi.√3) I =1438,1/(380.1.√3)
I = 2,187 Ampere
Besaran frekuensi 45Hz
I =P/(V.Cos phi.√3) I =1833,2/(380.1.√3) I = 2,78 Ampere
Besaran frekuensi 50Hz
I =P/(V.Cos phi.√3) I =2238/(380.1.√3)
I = 3,404 Ampere
Besaran frekuensi 55Hz
I =P/(V.Cos phi.√3)
I =2673,9/(380.1.√3)

## I = 4,067 Ampere

## Data Ukur Dan Perhitungan
Data  ukur  dan  perhitungan  telah  didapat.  Dimana  data  ukur  didapat  dari  pengukuran aktual  lapangan  dengan  menggunakan  beberapa  alat  ukur  dan  perhitungan  teori  didapat  dari rumusan  pada  landasan  teori  dan  spesifikasi  pompa  motor  listrik.  Maka  data  ukur  dan perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3 Data Ukur & Perhitungan.
( Hasil Data Ukur Dan Perhitungan  Pada setiap frekuensi Pompa Motor Listrik dengan Inverter sebagai Variable Speed Drive di Park 5 Cilandak-Jakarta Selatan)
Input Tegangan Arus RPM Arus RPM Arus RPM (Volt) (Ampere) Ampere Ampere 1 40 387 2,26 2330 2,18
2320 2,26 ± 0,8 0,43% 2 45 387 2,67 2640 2,78
2610 2,67 ± 0,11 1,14% 3 50 387 3,32 2900 3,4
2900 3,32 ± 0,8 0,00% 4 55 387 4,15 3150 4,06 3190 4,15 ± 0,9 -1,27% Error Herzt Langkah Hasil Ukur Output Frekuensi
Perhitungan ( Berdasarkan Rumusan )

## Catatan :
Ketidakpastian pengukuran pada arus ( Hasil Ukur ± Selisih Ukur dengan perhitungan/rumusan). ( Faradiba,Modul Pengukuran Fisika,Universitas Kristen Indonesia,Jakarta,2020.)
Dari tabel 3 diatas maka data ukur dan perhitungan dapat ukur dengan grafik. Dimana terdapat 2 gambar grafik yaitu :
• Grafik data ukur. • Grafik perhitungan.
Grafik data ukur  arus dan rpm setiap frekuensi dapat dilihat pada gambar 4.2 & 4.3 dan grafik perhitungan  dapat  dilihat  pada  gambar  4.4  &  4.5.  Dari  grafik  data  ukur  dan  perhitungan  dapat dilihat, bahwa setiap perubahan frekuensi akan berbanding lurus dengan arus dan rpm. Kenaikan dan  penurunan  arus  dan  rpm  mengikuti  penurunan  frekuensi.  Bersamaan  dengan  hal  ini  juga debit  air  yang  dihasilkan  pompa  motor  listrik  akan  mengalami  kenaikan  dan  penurunan. Frekuensi  kerja  pada  pompa  motor  listrik  memang  mempengaruhi  kinerja  dari  pada  pompa motor listrik.
Gambar 7 Grafik hasil ukur Arus (ampere).
(Grafik dari Data Ukur Pada setiap frekuensi Pompa Motor Listrik dengan Inverter sebagai Variable Speed Drive di Park 5 Cilandak-Jakarta Selatan)
Gambar 8 Grafik hasil ukur Rpm ( Putaran per menit).
(Grafik dari Data Ukur Pada setiap frekuensi Pompa Motor Listrik dengan Inverter sebagai Variable Speed Drive di Park 5 Cilandak-Jakarta Selatan)
Analisa  Pengaruh  Frekuensi  Terhadap  Arus  Dan  Rpm  Pada  Pompa  Motor  Listrik  Yang Menggunakan  Inverter  Sebagai  Variable  Speed  Drive  Di  Gedung  Park  5  Cilandak  -  Jakarta Selatan
Gambar 9 Grafik hasil perhitungan arus ( ampere).
(Grafik dari Data Perhitungan Pada setiap frekuensi Pompa Motor Listrik dengan Inverter sebagai Variable Speed Drive di Park 5 Cilandak-Jakarta Selatan)
Gambar 10 Grafik hasil perhitungan Rpm ( Putaran per menit).
(Grafik dari Perhitungan Pada setiap frekuensi Pompa Motor Listrik dengan Inverter sebagai Variable Speed Drive di Park 5 Cilandak-Jakarta Selatan)

## KESIMPULAN
Dari data ukur dan perhitungan yang didapat pada analisa pengaruh frekuensi terhadap arus dan  rpm  pada  pompa  motor  listrik  yang  menggunakan  inverter  sebagai  variable  speed  drive  di gedung Park 5 cilandak-jakarta selatan. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
 Frekuensi  mempengaruhi  besaran  arus  dan  rpm.  dapat  dilihat  dari  data  ukur  dan perhitungan.  Pada  saat  terjadi  kenaikan  frekuensi  maka ada  kenaikan  arus  dan  rpm  dan sebaliknya pada penurunan.
 Frekuensi dapat digunakan untuk memaksimalkan pemakaian pompa. hal ini dapat dilihat dari debit air yang dihasilkan oleh pompa pada setiap arus dan rpm pompa motor listrik.
 Arus  dan  Rpm  yang  dihasilkan akan  berbanding  lurus  dengan  frekuensi.  Semakin  besar frekuensi semakin besar pula arus dan rpm yang dihasilkan oleh pompa motor listrik.
 Nilai  Error  yang  terjadi  antara  hasil    Pengukuran  &  Perhitungan  didapat  0,43%  sampai dengan 1,14% dari hasil yang didapat.
Cos phi pada peralatan output inverter pada motor listrik adalah 1. Dapat diuji antara hasil ukur dan teori

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  “Motor listrik - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.” https://id.wikipedia.org/wiki/Motor_listrik (accessed Dec. 03, 2021). [2]  “Sedikit Sejarah Tentang Motor-Motor Listrik - IMROEE.”
http://imroee.blogspot.com/2010/01/history-of-electric-motor.html  (accessed  Dec.  05, 2021).
[3]  “Maulana,Muhammad Ari., Penggunaan Variable Speed Drive Sebagai Pengatur Frekuensi Kecepatan  Pada  Motor  Hoisting  Di  Fixed  Grab  Jetty  STG  &  BB  PT  PUSRI,  Politeknik Negeri Sriwijaya,2019.”
[4]  “Jenis-Jenis Motor  Listrik.”  https://elektronika-dasar.web.id/jenis-jenis-motor-listrik/ (accessed Jan. 21, 2022).
[5]  “I Nyoman Bagia,I Made Parsa., Motor-Motor Listrik, CV. Rasi Terbit,2018.”
[6]  A. Kristianto, “Kristianto,Ari.,Perencanaan Lilitan Motor Induksi 3 Fasa 220/380V,Universitas Negeri Yogyakarta,Yogyakarta,2016.,” p. 110.
[7]  “Menghitung Arus, Daya, Kecepatan, dan Torsi Motor Listrik AC | desain sistem kontrol.” http://trikueni-desain-sistem.blogspot.com/2013/09/Menghitung-Arus-Motor-AC.html (accessed Dec. 08, 2021).
[8]  M. Ali,  “Ali,muhammad.,  Aplikasi  Elektronika  Daya  Pada  Sistem  Tenaga Listrik,UNYpress,Yogyakarta,2018.,” p. 160.
[9]  “Pratomo,Memo  Abdim.,Analisa  Performa  Efisiensi  Boiler  Feed  Pump  Turbine  Unit  1 PLTU 3 Jawa Timur Tanjung Awar, Universitas Diponegoro Semarang,2015.”
Analisa  Pengaruh  Frekuensi  Terhadap  Arus  Dan  Rpm  Pada  Pompa  Motor  Listrik  Yang Menggunakan  Inverter  Sebagai  Variable  Speed  Drive  Di  Gedung  Park  5  Cilandak  -  Jakarta Selatan
[10] “modulMPF.pdf.” Accessed: Dec. 18, 2021. [Online]. Available:
http://repository.uki.ac.id/2753/1/modulMPF.pdf
[11] “Faradiba,Modul Pengukuran  Fisika,Universitas  Kristen  Indonesia,Jakarta,2020.”
Accessed: Jan. 16, 2022. [Online]. Available:
http://repository.uki.ac.id/2753/1/modulMPF.pdf

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License