## Abstrak
Transformator  distribusi  mempunyai  peranan  penting dalam  penyaluran  daya  listrik  dalam  suatu  sistem distribusi.  Agar  transformator  dapat  beroperasi  dengan baik dan dapat digunakan sesuai dalam jangka waktu yang diharapkan maka pemasangan dan pemeliharaan transformator harus sesuai dengan standar yang ditetapkan.  Salah  satu  yang  mempengaruhi  kondisi transformator adalah panas yang timbul akibat pembebanan.  Jika  transformator  dibebani  100%  atau dibebani pada daya pengenalnya (rated power), suhu lilitan mencapai  98°C  dengan  kondisi  suhu  sekitar  (ambient temperature)  20°C  -  40°C  maka  umur  transformator  bisa mencapai  20  tahun  atau  7300  hari  dengan  susut  umur normal 0,0137% per-hari.
Untuk  pembebanan  transformator  distribusi  yang  ada pada  penyulang  SL  7  terdapat  9  unityang  beroperasi ≥ 20 tahun  dan  13  unit  trafo  yang  berbeban ≥ 80  %. Berdasarkan  panas  yang  ditimbulkan  akibat  pembebanan dari  suatu  transformator  distribusi  maka  dapat  dilakukan analisa untuk memperkirakan susut umur dari transformator tersebut. Dengan demikian  dapat dilakukan langkah-langkah  untuk  mencegah  terjadinya  kerusakan transformator.
Kata Kunci: Beban, transformator, suhu, susut umur.

## Abstract
Distribution  transformer  has  an  important  role  in  the distribution  of  electrical  power  in  a  distribution  system.  So that the transformer can operate properly and can be used in accordance  with  the  expected  time  frame,  then  the installation  and  maintenance  of  the  transformer  must  be  in accordance  with  established  standards.  One  transformer  is a condition  that  affects  the  heat  due  to  loading.  If  the transformer  is  100%  loaded  or  loaded  on  its  rated  power, winding  temperature  reaches  98  °  C  with  an  ambient temperature conditions 20 ° C - 40 ° C, then the transformer age  could  reach  20  years  or  7300  days  with  shrinkage  age normal 0.0137% per day.
For  existing  distribution  transformer  loading  on  feeders SL 7 are 9 units operating ≥ 20 years and 13 units are loaded transformer ≥ 80%.  Based  on  the  heat  caused  by  the imposition of a distribution transformer, it can be analyzed to estimate  the  age  of  the  transformer  losses.  Thus  it  can  be measures to prevent damage to the transformer.
Keywords: load,shrinkage of age,temperature,transformers.

## I. PENDAHULUAN
Dalam  operasi  sistem  tenaga  listrik,  kehandalan dan kestabilan sistem sangat penting agar dapat memberi kenyamanan  dalam  pelayanan  kepada  konsumen.  Salah satu  upaya  untuk  mempertahankan  kehandalan  dan kestabilan  suatu  sistem  tenaga  listrik  yaitu  dengan memperhatikan  kondisi  dari  peralatan-peralatan  tenaga listrik yang ada. Salah satu peralatan yang sangat penting dalam suatu sistem tenaga listrik adalah transformator.
Untuk  penyaluran  tenaga  listrik  baik  di  jaringan transmisi  maupun  distribusi,  transformator  diharapkan dapat  beroperasi  secara  maksimal  dan  terus-menerus. Dalam  jaringan  distribusi,  salah  satu  peralatan  utama yaitu  trafo  distribusi.  Trafo  distribusi  adalah  peralatan tenaga  listrik  yang  berfungsi  untuk  menurunkan tegangan tinggi ke tegangan rendah, agar tegangan yang dipakai  sesuai  dengan  rating  peralatan  listrik  pelanggan atau beban pada umumnya.Dikarenakan trafo merupakan peralatan  yang  mahal,  maka  diusahakan  agar  peralatan ini memiliki umur penggunaan yang panjang.
Banyak faktor  yang dapat  mempengaruhi  kondisi suatu  trafo  distribusi.  Salah  satu  penyebab  kerusakan atau  berkurangnya  umur  trafo  adalah  akibat  pengaruh pembebanan.  Pembebanan  mengakibatkan  peningkatan temperatur  yang  menimbulkan  panas  pada  trafo.  Panas mengakibatkan  terjadinya  penguraian  dari  bahan-bahan trafo  yang  dapat  mempercepat  proses  penuaan  suatu trafo.
Pada  saat  ini  dengan  adanya  perubahan  dan peningkatan  beban,  ada  trafo  distribusi  yang  sudah mengalami  pembebanan  berlebihan.  Ini  mengakibatkan peningkatan  suhu  trafo  yang  berlebihan  bahkan  bisa sampai  melewati  batas  toleransi  yang  ada.  Jika  kondisi operasi  seperti  ini  terus  berlangsung  dan  tidak diperkirakan  atau  tidak  diatasi,  suatu  waktu  komponen- komponen  trafo  akan  sampai  pada  batas  ketahanan  dan nilai  keamanan  yang  diizinkan.  Pada  akhirnya  terjadi gangguan  akibat  kerusakan  trafo  secara  tiba-tiba  seperti trafo yang terbakar atau meledak.
II. LANDASAN TEORI

## A. Transformator Distribusi
Transformator  distribusi  adalah  suatu  peralatan tenaga  listrik  yang  berfungsi  untuk  menyalurkan
Krestovel Alvian Kodoati (1) ,  Ir. Fielman Lisi, MT. (2) , Ir. Marthinus Pakiding, MT. (3)
(1)Mahasiswa (2)Pembimbing 1 (3)Pembimbing 2
Jurusan Teknik Elektro-FT, UNSRAT, Manado-95115, Email: krestovel@gmail.com

## Analisa Perkiraan Umur Transformator
tenaga/daya  listrik  dari  tegangan  tinggi  ke  tegangan rendah. Tujuan dari penggunaan transformator distribusi adalah  untuk  mengurangi  tegangan  utama  dari  sistem distribusi  listrik  menjadi  tegangan  untuk  penggunaan konsumen.  Contoh  salah  satu  bentuk  transformator distribusi seperti pada gambar 1.
Transformator  distribusi  yang  umum  digunakan adalah  transformator  step-down  20kV/400V  3  fasa  dan satu  fasa,  dan  ada  juga  yang  menggunakan  3  buah transformator  satu  fasa.  Tegangan  fasa  ke  fasa  sistem jaringan  tegangan  rendah  adalah  380  V.  Karena  terjadi drop  tegangan,  maka  pada  tegangan  rendahnya  dibuat diatas  380V  agar  tegangan  pada  ujung  penerima  tidak lebih kecil dari 380V.

## Konstruksi Dan Alat Pelengkap
Transformator  dirancang  dan  dibuat  dari  komponen  dan bahan  baku  yang  sama  sekali  baru  dan  sesuai  dengan persyaratan  desain  sebagaimana  ditetapkan  oleh  SPLN. Transformator dilengkapi pula dengan alat pelengkap  yang  sama  sekali  baru  dan  sesuai  dengan spesifikasi  yang  ditetapkan  oleh  pabrikan.  Bagi transformator  produksi  dalam  negeri  yang  dimaksudkan dengan pabrikan adalah pemberi lisensi.
Adapun alat-alat yang umum dipasang untuk memperlengkapi  suatu  transformator  distri roda  yang  dipasang  pada  alas  (kecuali  untuk transformator  tiang),  lubang  penguras  minyak,  lubang pengisi  minyak,  kantong  termometer,  terminal  hubung tanah,  kuping  pengangkat,  serta  plat  nama  dan spesifikasi.  Konstruksi  dan  alat  pelengkap  transfo distribusi dapat dilihat pada gambar 2.
Sedangkan alat pelengkap yang disertakan sesuai dengan standar PLN adalah termometer tanpa kontak,termometer dengan  kontak,  konservator,  tabung  silika  g tegangan  menengah  yang  dapat  ditarik,relay dan kontak terminal dengan tegangan rendah.

## Minyak Transformator
Sebagian besar kumparan-kumparan dan inti trafo tenaga direndam  dalam  minyak  trafo,  terutama  trafo tenaga  yang  berkapasitas  besar,  karena  minyak  trafo mempunyai sifat sebagai isolasi dan media pemindah.
Gambar 1. Transformator Distribusi (Sumber : http://www.indonetwork.co.id/sintra_transformer/3498232/trafo phase-250-kva-d3-dyn5-teg-20kv-400v-minat-kontak.htm
),  ISSN : 2301-8402
tenaga/daya  listrik  dari  tegangan  tinggi  ke  tegangan Tujuan dari penggunaan transformator distribusi adalah  untuk  mengurangi  tegangan  utama  dari  sistem distribusi  listrik  menjadi  tegangan  untuk  penggunaan Contoh  salah  satu  bentuk  transformator
Transformator  distribusi  yang  umum  digunakan 20kV/400V  3  fasa  dan yang  menggunakan  3  buah transformator  satu  fasa.  Tegangan  fasa  ke  fasa  sistem jaringan  tegangan  rendah  adalah  380  V.  Karena  terjadi drop  tegangan,  maka  pada  tegangan  rendahnya  dibuat diatas  380V  agar  tegangan  pada  ujung  penerima  tidak
Transformator  dirancang  dan  dibuat  dari  komponen  dan bahan  baku  yang  sama  sekali  baru  dan  sesuai  dengan persyaratan  desain  sebagaimana  ditetapkan  oleh  SPLN. Transformator dilengkapi pula dengan alat-alat a  sekali  baru  dan  sesuai  dengan spesifikasi  yang  ditetapkan  oleh  pabrikan.  Bagi transformator  produksi  dalam  negeri  yang  dimaksudkan
alat yang umum dipasang untuk memperlengkapi  suatu  transformator  distribusi  yaitu roda  yang  dipasang  pada  alas  (kecuali  untuk transformator  tiang),  lubang  penguras  minyak,  lubang pengisi  minyak,  kantong  termometer,  terminal  hubung
plat  nama  dan Konstruksi  dan  alat  pelengkap  transformator
Sedangkan alat pelengkap yang disertakan sesuai dengan standar PLN adalah termometer tanpa kontak,termometer silika  gel,  bushing relay  buchols, kontak terminal dengan tegangan rendah.
kumparan dan inti trafo tenaga direndam  dalam  minyak  trafo,  terutama  trafo-trafo tenaga  yang  berkapasitas  besar,  karena  minyak  trafo isolasi dan media pemindah.
Transformator Distribusi
Oleh karena itu minyak trafo memegang peranan penting dalam  sistem  isolasi  trafo  dan  juga  berfungsi  sebagai pendingin  untuk  menghilangkan daya pada trafo.
Keuntungan  minyak  trafo  sebagai  isolator  dalam  trafo yaitu isolasi cair memiliki kerapatan 1000 kali atau lebih dibandingkan  dengan  isolasi  gas,  sehingga  memiliki kekuatan  dielektrik  yang  lebih  tinggi,  isolasi  cair mengisi celah atau ruang  yang akan diisolasi dan secara serentak  melalui  proses  konversi  menghilangkan  panas yang timbul akibat rugi daya, dan isolasi cair cenderung dapat memperbaiki diri sendiri ( pelepasan muatan (discharge).
Untuk  itu  minyak  trafo  harus  memenuhi  persyaratan seperti kekuatan isolasi tinggi, penyalur panas yang baik, berat  jenis  yang  kecil,  sehingga  partikel minyak  dapat  mengendap  dengan  cepat,  viskositas  yang rendah  agar  mudah  bersikulasi  dan pendinginan  menjadi  lebih  baik,  titik  nyala  yang  tinggi, tidak  mudah menguap yang dapat membahayakan, tidak merusak bahan isolasi padat, serta sifat kimia yang stabil.

## Pendinginan Transformator
Pembebanan  transformator  menimbulkan  panas  pada transformator  itu  sendiri.  Guna  mengurangi  panas  pada trafo maka perlu dilengkapi dengan alat/sistem pendingin untuk  menyalurkan  panas  keluar  transformator.  Media yang  dipakai  pada  sistem  pendingin  dapat  berupa udara/gas,  minyak,  air  dan  lain  sebagainya.  S pengalirannya  (sirkulasi)  dapat  dengan  cara  alamiah (natural) dan atau dengan tekanan/paksaan (

## B. Umur Transformator Distribusi
Dalam pengoperasian suatu transformator distribusi  tentunya  banyak  hal  yang  dapat  terjadi  dan mempengaruhi kondisi atau umur transformator.
Gambar 2. Konstruksi Transformator Distribusi (Sumber : http://jual-trafo megaelectric.com/images/stories/trafo/distribusi/gambar
minyak trafo memegang peranan penting dalam  sistem  isolasi  trafo  dan  juga  berfungsi  sebagai pendingin  untuk  menghilangkan  panas  akibat  rugi-rugi
Keuntungan  minyak  trafo  sebagai  isolator  dalam  trafo yaitu isolasi cair memiliki kerapatan 1000 kali atau lebih dibandingkan  dengan  isolasi  gas,  sehingga  memiliki kekuatan  dielektrik  yang  lebih  tinggi,  isolasi  cair  akan mengisi celah atau ruang  yang akan diisolasi dan secara serentak  melalui  proses  konversi  menghilangkan  panas yang timbul akibat rugi daya, dan isolasi cair cenderung dapat memperbaiki diri sendiri (self healing) jika terjadi ).
Untuk  itu  minyak  trafo  harus  memenuhi  persyaratan seperti kekuatan isolasi tinggi, penyalur panas yang baik, berat  jenis  yang  kecil,  sehingga  partikel-partikel  dalam minyak  dapat  mengendap  dengan  cepat,  viskositas  yang rendah  agar  mudah  bersikulasi  dan  kemampuan pendinginan  menjadi  lebih  baik,  titik  nyala  yang  tinggi, tidak  mudah menguap yang dapat membahayakan, tidak merusak bahan isolasi padat, serta sifat kimia yang stabil.
Pembebanan  transformator  menimbulkan  panas  pada transformator  itu  sendiri.  Guna  mengurangi  panas  pada trafo maka perlu dilengkapi dengan alat/sistem pendingin untuk  menyalurkan  panas  keluar  transformator.  Media yang  dipakai  pada  sistem  pendingin  dapat  berupa udara/gas,  minyak,  air  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan pengalirannya  (sirkulasi)  dapat  dengan  cara  alamiah tekanan/paksaan (forced).

## Umur Transformator Distribusi
Dalam pengoperasian suatu transformator distribusi  tentunya  banyak  hal  yang  dapat  terjadi  dan mempengaruhi kondisi atau umur transformator.
Untuk itu dilakukan upaya-upaya yang dapat mempertahankan umur transformator, seperti pemasangan transformator harus sesuai standar konstruksi, secara rutin melakukan manajemen transformator  untuk  memantau  kondisi  transformator, melakukan pengujian dan pemelihar transformator  secara  berkala,  mengevaluasi  hasil pengukuran beban transformator, melakukan pemerataan beban transformator, mengganti fuse link sesuai standard yang berlaku dan sesuai dengan kapasitas transformator, dan  melakukan  mutasi  transformator  untuk  mengatasi pembebanan lebih.

## Pemeliharaan Transformator
Untuk  pemeliharaan  transformator,  hal-hal  yang  perlu diperiksa  dan  dipelihara  pada  interval  waktu  tertentu antara  lain  minyak  transformator,  tahanan  tanah,  sistem pendinginan,  sambungan-sambungan  luar,  gangguan gangguan  yang  tidak  biasa,  kenaikan  suhu  minyak  dan lilitan, serta tahanan isolasi.
Untuk periode pemeliharaan lengkap dilaksanakan  sekali  dalam  setiap  tahun  dan  ada  yang sekali  dalam  empat  tahun.  Untuk  sekali  da tahun,  meliputi  pemeriksaan  bagian  luar pentanahan,  terminal-terminal  dan  permukaan  tangki pengukuran  tingkat  isolasi  minyak  (tegangan  tembus), dan  pembersihan  pada  bagian-bagian  luar  terhadap semua  kotoran  atau  debu  yang  menempel  pa transformator.  Dan  untuk  yang  dilaksanakan dalam  empat  tahun  meliputi  seperti  dalam  pemeriksaan lengkap  setahun  sekali,  pengukuran  tahanan  isolasi minyak transformator, dan pengecatan badan transformator.

## Gangguan Dan Kerusakan Transformator
Beberapa  hal  yang  menjadi  gangguan  pada  suatu transformator  selama  beroperasi  bahkan  sampai  dapat mengakibatkan  kerusakan  yaitu  bencana  alam,  terkena petir,  tertimpa  pohon,  hubung  singkat,  beban  lebih, beban  tidak  seimbang,  minyak  trafo  rusak, proteksi transformator yang tidak berfungsi. Pada  dasarnya  gangguan  transformator  dibagi  menjadi gangguan  mekanis,  gangguan  elektris,  dan  gangguan magnetis.
),  ISSN : 2301-8402
upaya yang dapat
mempertahankan umur transformator, seperti pemasangan transformator harus sesuai standar konstruksi, secara rutin melakukan manajemen transformator  untuk  memantau  kondisi  transformator, melakukan pengujian dan pemeliharaan minyak transformator  secara  berkala,  mengevaluasi  hasil pengukuran beban transformator, melakukan pemerataan sesuai standard yang berlaku dan sesuai dengan kapasitas transformator, ator  untuk  mengatasi
hal  yang  perlu diperiksa  dan  dipelihara  pada  interval  waktu  tertentu antara  lain  minyak  transformator,  tahanan  tanah,  sistem sambungan  luar,  gangguan- gangguan  yang  tidak  biasa,  kenaikan  suhu  minyak  dan
Untuk periode pemeliharaan lengkap,ada yang dan  ada  yang ekali  dalam  setiap meliputi  pemeriksaan  bagian  luar  (bushing, terminal  dan  permukaan  tangki),
pengukuran  tingkat  isolasi  minyak  (tegangan  tembus),
bagian  luar  terhadap semua  kotoran  atau  debu  yang  menempel  pada Dan  untuk  yang  dilaksanakan  sekali dalam  empat  tahun  meliputi  seperti  dalam  pemeriksaan lengkap  setahun  sekali,  pengukuran  tahanan  isolasi pengecatan badan
erapa  hal  yang  menjadi  gangguan  pada  suatu transformator  selama  beroperasi  bahkan  sampai  dapat mengakibatkan  kerusakan  yaitu  bencana  alam,  terkena petir,  tertimpa  pohon,  hubung  singkat,  beban  lebih, beban  tidak  seimbang,  minyak  trafo  rusak,  ataupun tidak berfungsi.
Pada  dasarnya  gangguan  transformator  dibagi  menjadi gangguan  mekanis,  gangguan  elektris,  dan  gangguan
Gangguan  mekanis  berupa  gangguan  isolasi  rusak  di dalam  tangki,  baik  permukaan  dalam  tangki,  lubang tangki,  bushing,    pipa,  dan  sebagainya.  Gangguan elektris  yakni tahanan isolasi  rendah dan isolasi tembus Gangguan  magnetis  berupa  gangguan  laminasi  inti, isolasi tembus antara laminasi, dan gangguan inti besi.

## Suhu Transformator Distribusi
Salah  satu  hal  yang  mempengaruhi  suhu  transformator distribusi  adalah  suhu  titik  panas.  Suhu  titik  panas merupakan  kondisi  terpanas  dari  bagian  transformator dan  terjadi  pada  lilitan  transformator.  Hal  inilah  yang menjadi salah satu dasar dalam pembatasan pembebanan. Untuk  model  penyaluran  panas  dapat  dilihat  pada gambar 3.

## Susut Umur Transformator
Pembebanan terhadap suatu transformator akan mengakibatkan  kenaikan  suhu  yang  ditimbulkan  oleh panas. Untuk setiap kenaikan sekitar 6°C dari batas yang diizinkan akan mengakibatkan berkurangnya umur.
Berdasarkan SPLN, transformator di Indonesia dirancang untuk bekerja pada suhu sekitartidak  melebihi 40 pada  suhu  rata-rata  harian  30 ratatahunan
30°C.International
Electrotechnical Commission  (IEC)menetapkan  umur  transformator  20 tahun  atau  setara  7300  hari,  sehinggasusut  umur  normal adalah  0,0137%  per  hari.  Susut  umur  karena  suhu titikpanas dapat dilihat pada tabel I.

## TABEL I. SUSUT UMUR BERDASARKAN
KENAIKAN SUHU TITIK PANAS
berupa  gangguan  isolasi  rusak  di ki,  baik  permukaan  dalam  tangki,  lubang ,    pipa,  dan  sebagainya.  Gangguan tahanan isolasi  rendah dan isolasi tembus. Gangguan  magnetis  berupa  gangguan  laminasi  inti, isolasi tembus antara laminasi, dan gangguan inti besi.

## Suhu Transformator Distribusi
Salah  satu  hal  yang  mempengaruhi  suhu  transformator distribusi  adalah  suhu  titik  panas.  Suhu  titik  panas merupakan  kondisi  terpanas  dari  bagian  transformator dan  terjadi  pada  lilitan  transformator.  Hal  inilah  yang h satu dasar dalam pembatasan pembebanan. Untuk  model  penyaluran  panas  dapat  dilihat  pada
Pembebanan terhadap suatu transformator akan mengakibatkan  kenaikan  suhu  yang  ditimbulkan  oleh sekitar 6°C dari batas yang diizinkan akan mengakibatkan berkurangnya umur.
transformator di Indonesia dirancang untuk bekerja pada suhu sekitartidak  melebihi 40°C dan rata  harian  30°C  serta  suhu  rata-
International
Electrotechnical )menetapkan  umur  transformator  20 tahun  atau  setara  7300  hari,  sehinggasusut  umur  normal adalah  0,0137%  per  hari.  Susut  umur  karena  suhu panas dapat dilihat pada tabel I.

## . SUSUT UMUR BERDASARKAN
ENAIKAN SUHU TITIK PANAS

## III.     METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian berupa studi literatur yang berhubungan dengan analisa perkiraan umur transformator. Mengambil dan mengolah data berdasarkan  parameter  yang  diperlukan.  Untuk  objek penelitian diambil dari Penyulang SL. 7 (Gambar 4)

## Data Teknis
TABEL II. DATA HASIL PENGUKURAN BEBAN DAN TEGANGAN GARDU DISTRIBUSI PENYULANG SL. 7 SEMESTER 1 2013
),  ISSN : 2301-8402

## III.     METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian berupa studi literatur yang berhubungan dengan analisa perkiraan umur dan mengolah data berdasarkan  parameter  yang  diperlukan.  Untuk  objek
Penyulang SL. 7 (Gambar 4).

## TABEL II. DATA HASIL PENGUKURAN BEBAN DAN
TEGANGAN GARDU DISTRIBUSI PENYULANG SL. 7
Penyulang SL. 7 merupakan salah yang  terpasang  pada  jaringan  distribusi  primer  yang bersumber  dari  GI.  Teling  dan  berada  dalam  layanan PLN  Area  Manado  –  Rayon  Manado  Selatan. SL.  7  termasuk  penyulang  dengan  jumlah  saluran  yang cukup banyak, dimana sampai 2013 terd gardu  distribusi  yang  aktif  beroperasi  melayani kebutuhan  beban  konsumen. penyulang SL. 7 dapat dilihat pada tabel II.
Seiring  dengan  semakin  berkembangnya  wilayah kota  dan  pemukiman  penduduk  maka  pertumbuhan beban  pun  semakin  meningkat.  Namun  pertumbuhan beban  ini  tidak  merata,  oleh  karena  itu  sangat  mungkin ditemukan ada transformator yang melayani beban sudah mendekati 100 % kapasitas daya bahkan sudah melebihi kapasitas  daya  transformator  tersebut.  Sebaliknya  ada transformator  yang  melayani  beban  tidak  atau  belum mencapai  50  %  dari  kapasitas  daya  transformator tersebut.
IV.    HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pembebanan Transformator
Dari  data  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  total transformator ada 69 unit yang terdiri dari Transfo 1 fasa 50 kVA 1 unit, dan Transformator 3 fasa yaitu 25 kVA 2 unit, 50 kVA 8 unit, 100 kVA 11  unit,  200  kVA  19  unit,  250  kVA  2  unit  400  kVA  2 unit,  630  kVA  1  unit,  dan  1000  kVA  1  unit. Dimana,yang  belum  difungsikan  ada  3  unit berbeban < 60 % ada 42 unit, % ada 11 unit, yang berbeban 80 % yang berbeban > 100 % ada 2 unit
Untuk  masa  pakai  transformator  dilihat  d tahun pemasangan, yang terpasang yang  terpasang  6  -  10  tahunada  14  unit,  yang  terpasang 11 - 20 tahun ada 13 unit, yang terpasang > 20 tahun ada 8 unit dan yang tidak terdapat data ada7 unit. yang  beroperasi ≥ 20  tahun  dapat  dilihat  pada  tabel  III, dan trafo yang berbeban ≥ 80 % Jika  transformator  dibebani pada  daya  pengenalnya  (rated  power mencapai  98°C  dengan  kondisi temperature) 20°C - 40°C maka umur transformator bisa mencapai  20  tahun  atau  7300  hari normal 0,0137% per-hari.
TABEL III. TRANSFORMATOR DISTRIBUSI SL. 7
BEROPERASI ≥
merupakan salah satu penyulang yang  terpasang  pada  jaringan  distribusi  primer  yang bersumber  dari  GI.  Teling  dan  berada  dalam  layanan
Rayon  Manado  Selatan.Penyulang SL.  7  termasuk  penyulang  dengan  jumlah  saluran  yang cukup banyak, dimana sampai 2013 terdata sebanyak 69 gardu  distribusi  yang  aktif  beroperasi  melayani kebutuhan  beban  konsumen.  Data  pengukuran  untuk penyulang SL. 7 dapat dilihat pada tabel II.
Seiring  dengan  semakin  berkembangnya  wilayah kota  dan  pemukiman  penduduk  maka  pertumbuhan semakin  meningkat.  Namun  pertumbuhan beban  ini  tidak  merata,  oleh  karena  itu  sangat  mungkin ditemukan ada transformator yang melayani beban sudah mendekati 100 % kapasitas daya bahkan sudah melebihi kapasitas  daya  transformator  tersebut.  Sebaliknya  ada ansformator  yang  melayani  beban  tidak  atau  belum mencapai  50  %  dari  kapasitas  daya  transformator

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembebanan Transformator
Dari  data  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  total yang terdiri dari Transformator
1 fasa 50 kVA 1 unit, dan Transformator 3 fasa yaitu 25
2 unit, 50 kVA 8 unit, 100 kVA 22 unit, 160 kVA 11  unit,  200  kVA  19  unit,  250  kVA  2  unit  400  kVA  2 unit,  630  kVA  1  unit,  dan  1000  kVA  1  unit. Dimana,yang  belum  difungsikan  ada  3  unit,  yang , yang berbeban 60 % - 80 yang berbeban 80 % - 100 % ada 11 unit,
yang berbeban > 100 % ada 2 unit.
Untuk  masa  pakai  transformator  dilihat  dari  data yang terpasang ≤ 5 tahun ada  28  unit, 10  tahunada  14  unit,  yang  terpasang 20 tahun ada 13 unit, yang terpasang > 20 tahun ada
8 unit dan yang tidak terdapat data ada7 unit. Untuk trafo un  dapat  dilihat  pada  tabel  III,
80 % pada tabel IV. dibebani  100%  atau  dibebani rated  power),  suhu  lilitan dengan  kondisi  suhu  sekitar  (ambient 40°C maka umur transformator bisa mencapai  20  tahun  atau  7300  hari  dengan  susut  umur
TABEL III. TRANSFORMATOR DISTRIBUSI SL. 7 YANG 20 TAHUN.
TABEL IV. DATA TRANSFORMATOR DISTRIBUSI SL. 7 DENGAN BEBAN ≥ 80 %

## B. Perhitungan Susut Umur Transformator
Dari  data  hasil  pengukuran  dapat susutumur  dari  transformator.  Perhitungan  dilakukan dengan  mengacu  pada  Tabel  I,    serta  suhu  lilitan pembebanan 100 % mencapai 98°C dengan kondisi sekitar    berdasarkan  SPLN  D3.002-1  :  2007  tidak melebihi 40°C.
Berdasarkan  Tabel  2.3,  nilai  suhu  terendah  yang tertera  yakni  80°C,  maka  untuk  mempermudah perhitungan  diasumsikan  untuk  suhu  <  80°  C  perkiraan susut  umur  (p.u)  sama  dengan  80°C  yaitu  0,125. waktu  pembebanan  selama  24  jam  siang  dan  malam, diasumsikan  20  jam  diluar  beban  puncak  (LBP) mengikuti  beban  siang  dan  4  jam  pada  beban  puncak (BP) mengikuti beban malam.
Gardu M.402 Beban siang 52,0 %, suhu lilitan = (52,0 % x 98°) = 50,96° C
Beban malam 81,36 %, suhu lilitan = (81,36 % x 98°) = 79,73° C
Suhu  lilitan  selama  beban  puncak  berlangsung  (4 jam) adalah 79,73° C.
Jadi diperkirakan transformator tersebut dibebani selama 4 jam pada suhu 79,73° C dan selama 20 jam pada suhu 50,96° C.
Perkiraan  perhitungan  susut  umur  selama  satu  hari satu  malam  berdasarkan  kenaikan  suhu  titik  panas Q c adalah :
Diasumsikan  untuk  suhu ≤ 80°  C  perkiraan  susut umur (p.u) = 0,125.
Jadi pada  suhu  79,73°  C  perkiraan  susut  umur  (p.u)  = 0,125. dan 50,96° C perkiraan susut umur (p.u) = 0,125. Perkiraan  susut  umur  selama  satu  hari  satu  malam adalah :
),  ISSN : 2301-8402

## TABEL IV. DATA TRANSFORMATOR DISTRIBUSI SL. 7
Perhitungan Susut Umur Transformator
dapat  diperkirakan
.  Perhitungan  dilakukan suhu  lilitan  untuk dengan kondisi suhu 1  :  2007  tidak
,  nilai  suhu  terendah  yang untuk  mempermudah 80°  C  perkiraan yaitu  0,125.Untuk
waktu  pembebanan  selama  24  jam  siang  dan  malam, uncak  (LBP)
mengikuti  beban  siang  dan  4  jam  pada  beban  puncak % x 98°) = 50,96° C % x 98°) = 79,73° C lilitan  selama  beban  puncak  berlangsung  (4 Jadi diperkirakan transformator tersebut dibebani dan
Perkiraan  perhitungan  susut  umur  selama  satu  hari arkan  kenaikan  suhu  titik  panas perkiraan  susut
perkiraan  susut  umur  (p.u)  =
perkiraan susut umur (p.u) = 0,125.
ari  satu  malam
(4 x  0,125) + (20 x 0,125) = (0,5) + (2,5) = 3 jam < 24 jam.
Jadi  hasil  dari  perkiraan  susut  umur  transformator selama satu hari satu malam adalah = 3 jam.
Apabila dari hasil perhitungan perkiraan susut umur transformator  hasilnya  kurang  dari  24  jam,  maka umur transformator tidak mengalami penyusutan.
Jadi  perkiraan  umur  transformatornya  masih  diatas 20 tahun.
Gardu M.382 Beban siang 79,4 %, suhu lilitan = (79,4 % x 98°) = 7
Beban malam 95,5 %, suhu lilitan = (95,5 % x 98°) = 9
Suhu  lilitan  selama  beban  puncak  berlangsung  (4 jam) adalah 93,59° C.
Jadi diperkirakan transformator tersebut dibebani selama 4 jam pada suhu 9 selama 20 jam pada suhu
Perkiraan  perhitungan  susut  umur  selama satu  malam  berdasarkan  kenaikan  suhu  titik  panas Q c adalah :
Pada suhu 92° C susut umur (p.u) = 0,5 Pada suhu 98° C susut umur (p.u) = 1 Jadi pada suhu 93,59° C = 0,625
Diasumsikan  untuk  suhu umur (p.u) = 0,125. Jadi  pada  suhu  77,81°  C (p.u)nya = 0,125.
Perkiraan  susut  umur  selama  satu  hari  satu  malam adalah :
(4 x 0,625) + (20 x 0,125) = (2,5) + (2,5) = 5 jam <
24 jam.
Jadi  hasil  dari  perkiraan  susut  umur  transformator selama satu hari satu malam adalah = 5 jam. Apabila dari hasil perhitungan perkiraan susut umur transformator  hasilnya  kurang  dari  24  jam,  maka umur  transformator  tidak  mengalami  penyusutan. Jadi  perkiraan  umur  transformatornya  masih  diatas 20 tahun.
Gardu M.233 Beban siang 84,8 %, suhu lilitan = (84,8 % x 98°) =
Beban malam 84,72 %, suhu lilitan = (84,72 % x 98°) =
Suhu  lilitan  selama  beban  puncak  berlangsung  (4 jam) adalah 83,02° C.
(4 x  0,125) + (20 x 0,125) = (0,5) + (2,5) = 3 jam <
Jadi  hasil  dari  perkiraan  susut  umur  transformator selama satu hari satu malam adalah = 3 jam.
Apabila dari hasil perhitungan perkiraan susut umur kurang  dari  24  jam,  maka
umur transformator tidak mengalami penyusutan.
Jadi  perkiraan  umur  transformatornya  masih  diatas
% x 98°) = 77,81° C
% x 98°) = 93,59° C
lilitan  selama  beban  puncak  berlangsung  (4
Jadi diperkirakan transformator tersebut dibebani 93,59° C dan selama 20 jam pada suhu 77,81° C.
Perkiraan  perhitungan  susut  umur  selama  satu  hari satu  malam  berdasarkan  kenaikan  suhu  titik  panas
Pada suhu 92° C susut umur (p.u) = 0,5 Pada suhu 98° C susut umur (p.u) = 1 perkiraan susut umur (p.u)
Diasumsikan  untuk  suhu ≤ 80°  C  perkiraan  susut
°  C  perkiraan  susut  umur
Perkiraan  susut  umur  selama  satu  hari  satu  malam (4 x 0,625) + (20 x 0,125) = (2,5) + (2,5) = 5 jam <
Jadi  hasil  dari  perkiraan  susut  umur  transformator elama satu hari satu malam adalah = 5 jam.
Apabila dari hasil perhitungan perkiraan susut umur transformator  hasilnya  kurang  dari  24  jam,  maka umur  transformator  tidak  mengalami  penyusutan. Jadi  perkiraan  umur  transformatornya  masih  diatas
% x 98°) = 83,1° C
% x 98°) = 83,02° C
Jadi diperkirakan transformator tersebut dibebani selama 4 jam pada suhu 83,02° C dan selama 20 jam pada suhu 83,1° C.
Perkiraan  perhitungan  susut  umur  selama  satu  hari satu  malam  berdasarkan  kenaikan  suhu  titik  panas Q c adalah :
Pada suhu 80° C susut umur (p.u) = 0,125 Pada suhu 86° C susut umur (p.u) = 0,25
Jadi pada  suhu  83,02°  C  perkiraan  susut  umur  (p.u)  = 0,188 dan  suhu  83,1°  C  perkiraan  susut  umur  (p.u)  = 0,188
Perkiraan  susut  umur  selama  satu  hari  satu  malam adalah :
(4 x 0,188) + (20 x 0,188) = (0,75) + (3,76) = 4,51 jam < 24 jam.
Jadi  hasil  dari  perkiraan  susut  umur  transformator selama satu hari satu malam adalah = 4,51 jam. Apabila dari hasil perhitungan perkiraan susut umur transformator  hasilnya  kurang  dari  24  jam,  maka umur transformator tidak mengalami penyusutan. Jadi  perkiraan  umur  transformatornya  masih  diatas 20 tahun.
Gardu M.213 Beban siang 56,3 %, suhu lilitan = (56,3 % x 98°) = 55,17° C
Beban malam 95,25 %, suhu lilitan = (95,25 % x 98°) = 93,35° C
Suhu  lilitan  selama  beban  puncak  berlangsung  (4 jam) adalah 93,35° C.
Jadi diperkirakan transformator tersebut dibebani selama 4 jam pada suhu 93,35° C dan selama 20 jam pada suhu 55,17° C.
Perkiraan  perhitungan  susut  umur  selama  satu  hari satu  malam  berdasarkan  kenaikan  suhu  titik  panas Q c adalah :
Pada suhu 92° C susut umur (p.u) = 0,5 Pada suhu 98° C susut umur (p.u) = 1 Jadi pada suhu 93,35° C perkiraan susut umur (p.u) = 0,625
Diasumsikan  untuk  suhu ≤ 80°  C  perkiraan  susut umur (p.u) = 0,125.
Jadi  pada  suhu  55,17°  C  perkiraan  susut  umur (p.u)nya = 0,125.
Perkiraan  susut  umur  selama  satu  hari  satu  malam adalah :
(4 x 0,625) + (20 x 0,125) = (2,5) + (2,5) = 5 jam < 24 jam.
Jadi  hasil  dari  perkiraan  susut  umur  transformator selama satu hari satu malam adalah = 5 jam. Apabila dari hasil perhitungan perkiraan susut umur transformator  hasilnya  kurang  dari  24  jam,  maka umur transformator tidak mengalami penyusutan. Jadi  perkiraan  umur  transformatornya  masih  diatas 20 tahun.
Gardu M.185 Beban siang 79,8 %, suhu lilitan = (79,8 % x 98°) = 78,2° C
Beban malam 95,71 %, suhu lilitan = (95,71 % x 98°) = 93,8° C
Suhu  lilitan  selama  beban  puncak  berlangsung  (4 jam) adalah 93,8° C.
Jadi diperkirakan transformator tersebut dibebani selama 4 jam pada suhu 93,8° C dan selama 20 jam pada suhu 78,2° C.
Perkiraan  perhitungan  susut  umur  selama  satu  hari satu  malam  berdasarkan  kenaikan  suhu  titik  panas Q c adalah :
Pada suhu 92° C susut umur (p.u) = 0,5 Pada suhu 98° C susut umur (p.u) = 1 Jadi  pada  suhu  93,8°  C  perkiraan  susut  umur  (p.u) = 0,65
Diasumsikan  untuk  suhu ≤ 80°  C  perkiraan  susut umur (p.u) = 0,125.
Jadi  pada  suhu  78,2°  C  perkiraan  susut  umur (p.u)nya = 0,125.
Perkiraan  susut  umur  selama  satu  hari  satu  malam adalah :
(4 x 0,65) + (20 x 0,125) = (2,6) + (2,5) = 5,1 jam < 24 jam.
Jadi  hasil  dari  perkiraan  susut  umur  transformator selama satu hari satu malam adalah = 5,1 jam. Apabila dari hasil perhitungan perkiraan susut umur transformator  hasilnya  kurang  dari  24  jam,  maka umur transformator tidak mengalami penyusutan. Jadi  perkiraan  umur  transformatornya  masih  diatas 20 tahun.
Gardu M.192 Beban siang 55,3 %, suhu lilitan = (55,3 % x 98°) = 54,2° C
Beban malam 80,80 %, suhu lilitan = (80,80 % x 98°) = 79,2° C
Suhu  lilitan  selama  beban  puncak  berlangsung  (4 jam) adalah 79,2° C.
Jadi diperkirakan transformator tersebut dibebani, selama 4 jam pada suhu 79,2° C dan selama 20 jam pada suhu 54,2° C.
Perkiraan  perhitungan  susut  umur  selama  satu  hari satu  malam  berdasarkan  kenaikan  suhu  titik  panas Q c adalah :
Diasumsikan  untuk  suhu ≤ 80°  C  perkiraan  susut umur (p.u) = 0,125.
Jadi  pada  suhu  79,2°  C  perkiraan  susut  umur (p.u)nya = 0,125. dan 54,2° C perkiraan susut umur (p.u)nya = 0,125.
Perkiraan  susut  umur  selama  satu  hari  satu  malam adalah :
(4 x 0,125) + (20 x 0,125) = (0,5) + (2,5) = 3 jam < 24 jam.
Jadi  hasil  dari  perkiraan  susut  umur  transformator selama satu hari satu malam adalah = 3 jam. Apabila dari hasil perhitungan perkiraan susut umur transformator  hasilnya  kurang  dari  24  jam,  maka umur transformator tidak mengalami penyusutan.
Jadi  perkiraan  umur  transformatornya  masih  diatas 20 tahun.
Gardu M.407 Beban siang 14,6 %, suhu lilitan = (14,6 % x 98°) = 14,3° C
Beban malam 88,40 %, suhu lilitan = (88,40 % x 98°) = 86,63° C
Suhu  lilitan  selama  beban  puncak  berlangsung  (4 jam) adalah 86,63° C.
Jadi, diperkirakan transformator tersebut dibebani selama 4 jam pada suhu 86,63° C dan selama 20 jam pada suhu 14,3° C.
Perkiraan  perhitungan  susut  umur  selama  satu  hari satu  malam  berdasarkan  kenaikan  suhu  titik  panas Q c adalah :
Pada suhu 86° C susut umur (p.u) = 0,25 Pada suhu 92° C susut umur (p.u) = 0,5 Jadi pada suhu 86,63° C perkiraan susut umur (p.u) = 0,28
Diasumsikan  untuk  suhu ≤ 80°  C  perkiraan  susut umur (p.u) = 0,125.
Jadi  pada  suhu  14,3°  C  perkiraan  susut  umur (p.u)nya = 0,125.
Perkiraan  susut  umur  selama  satu  hari  satu  malam adalah :
(4  x  0,28)  +  (20  x  0,125)  =  (1,12)  +  (2,5)  =  3,62 jam < 24 jam.
Jadi  hasil  dari  perkiraan  susut  umur  transformator selama satu hari satu malam adalah = 3,62 jam. Apabila dari hasil perhitungan perkiraan susut umur transformator  hasilnya  kurang  dari  24  jam,  maka umur  transformator  tidak  mengalami  penyusutan. Jadi  perkiraan  umur  transformatornya  masih  diatas 20 tahun.
Gardu M.134 Beban siang 81,0 %, suhu lilitan = (81,0 % x 98°) = 79,38° C
Beban malam 96,20 %, suhu lilitan = (96,20 % x 98°) = 94,27° C
Suhu  lilitan  selama  beban  puncak  berlangsung  (4 jam) adalah 94,27° C.
Jadi diperkirakan transformator tersebut dibebani selama 4 jam pada suhu 94,27° C dan selama 20 jam pada suhu 79,38° C.
Perkiraan  perhitungan  susut  umur  selama  satu  hari satu  malam  berdasarkan  kenaikan  suhu  titik  panas Q c adalah :
Pada suhu 92° C susut umur (p.u) = 0,5 Pada suhu 98° C susut umur (p.u) = 1 Jadi pada suhu 94,27° C perkiraan susut umur (p.u) = 0,68
Pada suhu 80° C susut umur (p.u)nya = 0,125. Jadi  pada  suhu  79,38°  C  perkiraan  susut  umur (p.u)nya = 0,125.
Perkiraan  susut  umur  selama  satu  hari  satu  malam adalah :
(4  x  0,68)  +  (20  x  0,125)  =  (2,72)  +  (2,5)  =  5,22 jam < 24 jam.
Jadi  hasil  dari  perkiraan  susut  umur  transformator selama satu hari satu malam adalah = 5,22 jam. Apabila dari hasil perhitungan perkiraan susut umur transformator  hasilnya  kurang  dari  24  jam,  maka umur transformator tidak mengalami penyusutan.
Jadi  perkiraan  umur  transformatornya  masih  diatas 20 tahun.
Gardu M.30 Beban siang 90,7 %, suhu lilitan = (90,7 % x 98°) = 88,88° C
Beban malam 106,42 %, suhu lilitan = (106,42 % x 98°) = 104,29° C
Suhu  lilitan  selama  beban  puncak  berlangsung  (4 jam) adalah 104,29° C.
Jadi diperkirakan transformator tersebut dibebani selama 4 jam pada suhu 104,29° C dan selama 20 jam pada suhu 88,88° C.
Perkiraan  perhitungan  susut  umur  selama  satu  hari satu  malam  berdasarkan  kenaikan  suhu  titik  panas Q c adalah :
Pada suhu 104° C susut umur (p.u) = 2 Pada suhu 110° C susut umur (p.u) = 4 Jadi  pada  suhu  104,29°  C  perkiraan  susut  umur (p.u) = 2,1
Pada suhu 86° C susut umur (p.u) nya = 0,25 Pada suhu 92° C susut umur (p.u) nya = 0,5. Jadi pada suhu 88,88° C perkiraan susut umur (p.u) nya = 0,375.
Perkiraan  susut  umur  selama  satu  hari  satu  malam adalah :
(4 x 2,1) + (20 x 0,375) = (8,4) + (7,5) = 15,9 jam < 24 jam.
Jadi  hasil  dari  perkiraan  susut  umur  transformator selama satu hari satu malam adalah = 15,9 jam. Apabila dari hasil perhitungan perkiraan susut umur transformator  hasilnya  kurang  dari  24  jam,  maka umur transformator tidak mengalami penyusutan. Jadi  perkiraan  umur  transformatornya  masih  diatas 20 tahun.
Gardu M.65 Beban siang 72,8 %, suhu lilitan = (72,8 % x 98°) = 71,34° C
Beban malam 83,09 %, suhu lilitan = (83,09 % x 98°) = 81,43° C
Suhu  lilitan  selama  beban  puncak  berlangsung  (4 jam) adalah 81,43° C.
Jadi diperkirakan transformator tersebut dibebani selama 4 jam pada suhu 81,43° C dan selama 20 jam pada suhu 71,34° C.
Perkiraan  perhitungan  susut  umur  selama  satu  hari satu  malam  berdasarkan  kenaikan  suhu  titik  panas Q c adalah :
Pada suhu 80° C susut umur (p.u) = 0,125 Pada suhu 86° C susut umur (p.u) = 0,25 Jadi pada suhu 81,43° C perkiraan susut umur (p.u) = 0,15
Diasumsikan  untuk  suhu ≤ 80°  C  perkiraan  susut umur (p.u) = 0,125.
Jadi  pada  suhu  71,34°  C  perkiraan  susut  umur (p.u)nya = 0,125.
Perkiraan  susut  umur  selama  satu  hari  satu  malam adalah :
(4 x 0,15) + (20 x 0,125) = (0,6) + (2,5) = 3,1 jam < 24 jam.
Jadi  hasil  dari  perkiraan  susut  umur  transformator selama satu hari satu malam adalah = 3,1 jam.
Apabila dari hasil perhitungan perkiraan susut umur transformator  hasilnya  kurang  dari  24  jam,  maka umur transformator tidak mengalami penyusutan. Jadi  perkiraan  umur  transformatornya  masih  diatas 20 tahun.
Gardu M.447 Beban siang 96,5 %, suhu lilitan = (96,5 % x 98°) = 94,57° C
Beban malam 99,3 %, suhu lilitan = (99,3 % x 98°) = 97,31° C
Suhu  lilitan  selama  beban  puncak  berlangsung  (4 jam) adalah 97,31° C.
Jadi diperkirakan transformator tersebut dibebani selama 4 jam pada suhu 97,31° C dan selama 20 jam pada suhu 94,57° C.
Perkiraan  perhitungan  susut  umur  selama  satu  hari satu  malam  berdasarkan  kenaikan  suhu  titik  panas Q c adalah :
Pada suhu 92° C susut umur (p.u) = 0,5 Pada suhu 98° C susut umur (p.u) = 1
Jadi pada suhu 97,31° C perkiraan susut umur (p.u) = 0,92 dan  pada  suhu  94,57°  C  perkiraan  susut  umur (p.u)nya = 0,71.
Perkiraan  susut  umur  selama  satu  hari  satu  malam adalah :
(4  x  0,92)  +  (20  x  0,71)  =  (3,68)  +  (14,2)  =  17,88 jam < 24 jam.
Jadi  hasil  dari  perkiraan  susut  umur  transformator selama satu hari satu malam adalah = 17,88 jam. Apabila dari hasil perhitungan perkiraan susut umur transformator  hasilnya  kurang  dari  24  jam,  maka umur transformator tidak mengalami penyusutan.
Jadi  perkiraan  umur  transformatornya  masih  diatas 20 tahun.
Gardu M.242 Beban siang 79,5 %, suhu lilitan = (79,5 % x 98°) = 77,91° C
Beban malam 111,76 %, suhu lilitan = (111,76 % x 98°) = 109,52° C
Suhu  lilitan  selama  beban  puncak  berlangsung  (4 jam) adalah 109,52° C.
Jadi diperkirakan transformator tersebut dibebani selama 4 jam pada suhu 109,52° C dan selama 20 jam pada suhu 77,91° C. Perkiraan  perhitungan  susut  umur  selama  satu  hari satu  malam  berdasarkan  kenaikan  suhu  titik  panas Q c adalah :
Pada suhu 104° C susut umur (p.u) = 2 Pada suhu 110° C susut umur (p.u) = 4 Jadi  pada  suhu  109,52°  C  perkiraan  susut  umur (p.u) = 4
Pada suhu 80° C susut umur (p.u) = 0,125 Jadi  pada  suhu  77,91°  C  perkiraan  susut  umur (p.u)nya = 0,125.
Perkiraan  susut  umur  selama  satu  hari  satu  malam adalah :
(4 x 4) + (20 x 0,125) = (16) + (2,5) = 18,5 jam < 24 jam.
Jadi  hasil  dari  perkiraan  susut  umur  transfor selama satu hari satu malam adalah = 18,5 jam. Apabila dari hasil perhitungan perkiraan susut umur transformator  hasilnya  kurang  dari  24  jam,  maka umur transformator tidak mengalami penyusutan. Jadi  perkiraan  umur  transformatornya  masih  diatas 20 tahun.
Gardu M.28 Beban siang 52,5 %, suhu lilitan = (52,5 % x 98°) = 51,45° C
Beban malam 82,76 %, suhu lilitan = (82,76 % x 98°) = 81,1° C
Suhu  lilitan  selama  beban  puncak  berlangsung  (4 jam) adalah 81,1° C.
Jadi diperkirakan transformator tersebut dibebani selama 4 jam pada suhu 81,1° C dan selama 20 jam pada suhu  51,45° C.
Perkiraan  perhitungan  susut  umur  selama  satu  hari satu  malam  berdasarkan  kenaikan  suhu  titik  panas Q c adalah :
Pada suhu 80° C susut umur (p.u) = 0,125 Pada suhu 86° C susut umur (p.u) = 0,25
Jadi  pada  suhu  81,1°  C  perkiraan  susut  umur  (p.u) = 0,148 dan  pada  suhu  51,45°  C  perkiraan  susut  umur (p.u)nya = 0,125.
Perkiraan  susut  umur  selama  satu  hari  satu  malam adalah :
(4  x  0,148)  +  (20  x  0,125)  = (0,59)  +  (2,5)  =  3,09 jam < 24 jam.
Jadi  hasil  dari  perkiraan  susut  umur  transformator selama satu hari satu malam adalah = 3,09 jam. Apabila dari hasil perhitungan perkiraan susut umur transformator  hasilnya  kurang  dari  24  jam,  maka umur transformator tidak mengalami penyusutan. Jadi  perkiraan  umur  transformatornya  masih  diatas 20 tahun.
Untuk rangkuman hasil dapat dilihat pada tabel V.
),  ISSN : 2301-8402
Pada suhu 104° C susut umur (p.u) = 2
Pada suhu 110° C susut umur (p.u) = 4 perkiraan  susut  umur
° C susut umur (p.u) = 0,125
perkiraan  susut  umur
Perkiraan  susut  umur  selama  satu  hari  satu  malam (4 x 4) + (20 x 0,125) = (16) + (2,5) = 18,5 jam <
Jadi  hasil  dari  perkiraan  susut  umur  transformator selama satu hari satu malam adalah = 18,5 jam. Apabila dari hasil perhitungan perkiraan susut umur transformator  hasilnya  kurang  dari  24  jam,  maka umur transformator tidak mengalami penyusutan. Jadi  perkiraan  umur  transformatornya  masih  diatas
% x 98°) = 51,45° C
% x 98°) = 81,1° C
lilitan  selama  beban  puncak  berlangsung  (4 Jadi diperkirakan transformator tersebut dibebani
Perkiraan  perhitungan  susut  umur  selama  satu  hari satu  malam  berdasarkan  kenaikan  suhu  titik  panas
umur (p.u) = 0,125
Pada suhu 86° C susut umur (p.u) = 0,25
perkiraan  susut  umur  (p.u) perkiraan  susut  umur
Perkiraan  susut  umur  selama  satu  hari  satu  malam
x  0,125)  = (0,59)  +  (2,5)  =  3,09
Jadi  hasil  dari  perkiraan  susut  umur  transformator selama satu hari satu malam adalah = 3,09 jam. Apabila dari hasil perhitungan perkiraan susut umur transformator  hasilnya  kurang  dari  24  jam,  maka nsformator tidak mengalami penyusutan.
Jadi  perkiraan  umur  transformatornya  masih  diatas
dapat dilihat pada tabel V.
TABEL V. PERKIRAAN UMUR TRAFO DENGAN BEBAN
*Luar Beban Puncak , **Beban Puncak

## V. PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkanhasil  analisa  dan  pembahasan  maka dapat  diambil  kesimpulanyakni penyulang  SL  7  masih  belum  merata. maksimum  trafo  (beban  puncak)  pada  penyulang  SL  7 terjadi pada malam hari.
Trafo  dengan  beban ≥ tidak  mengalami  penyusutan  umur, garduM.30  (Pertigaan  Kleak)  dan Trafo  dengan  masa  pakai ≥ 20  tahun  tidak  mengalami penyusutan  umur,  seperti  pada  trafo  gardu  M.99 (Winangun  Dalam)  dan  trafo  gardu Winangun).Trafo  gardu  M.28 adalah trafo dengan beban > 80 > 20  tahun.  Beban  trafo  yang  melebihi  100  %  pada beban  puncak  diperkirakan  tidak  terlalu  mempengaruhi umur trafo. Pembebanan trafo masih dapat dioptima hingga 100 %  pada saat kondisi beban puncak.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]
D. Suswanto,SISTEM DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK Tersedia di : http://daman48.files.wordpress.com/2010/11/materi distribusi.pdf
[2]
E. S. Peginusa,Studi Sistem Proteksi Transformator Distribusi
Dengan  Menggunakan  CSP  Guna  Meningkatkan  Pelayanan PLN  Pada  Konsumen,Skripsi
Manado, 2003.
[3] Materi  Pembidangan  SMK  Bidang  Operasi  Distribusi  (Buku II),  PT.  PLN  (Persero)  PUSAT  PENDIDIKAN  DAN PELATIHAN [4]
Mulyadi,  Analisa  Pembebanan  Trafo  Distribusi  Untuk Mengoptimalkan  Pelayanan  Pasang  Baru  Dan  Tambah  Daya PT.  PLN  (Persero)  Wilayah  Kalimantan  Timur  Area  Berau Rayon Tanjung Selor,2013. Tersedia di : http://pdj.pln-
pusdiklat.co.id/mentoring/files/keg/1781/TS%20M
20revisi.pdf
[5]
SPLN  95_1994,  Transformator  Dengan  Pengaman  Sendiri Fase  Tunggal  Untuk  Jaringan  Sistem  Fase 1994.
[6] SPLN D3.002-1 : 2007, Spesifikasi Transformator Distribusi.
[7] Syafriyudin,  Perhitungan  Lama  Waktu  Pakai  Transformator Jaringan  Distribusi  20  kV  di  APJ  Yogyakarta Teknologi Volume 4 Nomor 1, 2011 http://jurtek.akprind.ac.id/sites/default/files/88
[8] Zuhal,Dasar  Teknik  Tenaga  Listrik  Dan  Elektronika  Daya PT. Gramedia PU,  Jakarta, 1993.
TABEL V. PERKIRAAN UMUR TRAFO DENGAN BEBAN ≥ 80 %
*Luar Beban Puncak , **Beban Puncak
PENUTUP
analisa  dan  pembahasan  maka kesimpulanyakni  pembebanan  pada penyulang  SL  7  masih  belum  merata.  Pembebanan (beban  puncak)  pada  penyulang  SL  7
≥ 100  %  dari  daya  nominal mengalami  penyusutan  umur,  seperti  pada  trafo
)  dan  M.242  (Dr.  Supit). 20  tahun  tidak  mengalami penyusutan  umur,  seperti  pada  trafo  gardu  M.99 (Winangun  Dalam)  dan  trafo  gardu  M.28  (RK  Misi
M.28  (RK  Misi  Winangun)
80 %yang sudah beroperasi
20  tahun.  Beban  trafo  yang  melebihi  100  %  pada beban  puncak  diperkirakan  tidak  terlalu  mempengaruhi umur trafo. Pembebanan trafo masih dapat dioptimalkan hingga 100 %  pada saat kondisi beban puncak.

## DAFTAR PUSTAKA
SISTEM DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK.
http://daman48.files.wordpress.com/2010/11/materi-9-gardu-
Studi Sistem Proteksi Transformator Distribusi Dengan  Menggunakan  CSP  Guna  Meningkatkan  Pelayanan Skripsi,  Fakultas  Teknik  Unsrat,
Materi  Pembidangan  SMK  Bidang  Operasi  Distribusi  (Buku- II),  PT.  PLN  (Persero)  PUSAT  PENDIDIKAN  DAN
Analisa  Pembebanan  Trafo  Distribusi  Untuk Mengoptimalkan  Pelayanan  Pasang  Baru  Dan  Tambah  Daya, PT.  PLN  (Persero)  Wilayah  Kalimantan  Timur  Area  Berau  -
. Tersedia di :
pusdiklat.co.id/mentoring/files/keg/1781/TS%20MULYADI%
,  Transformator  Dengan  Pengaman  Sendiri Fase  Tunggal  Untuk  Jaringan  Sistem  Fase-Tiga  4-Kawat,
Spesifikasi Transformator Distribusi. Perhitungan  Lama  Waktu  Pakai  Transformator Distribusi  20  kV  di  APJ  Yogyakarta,  Jurnal Teknologi Volume 4 Nomor 1, 2011. Tersedia di :
http://jurtek.akprind.ac.id/sites/default/files/88-95-dien.pdf
Tenaga  Listrik  Dan  Elektronika  Daya, ,  Jakarta, 1993.