Abstract — With increasing needs of electrical energy and the  reliability  of  a  system  of  electric  power  must  also  be  directly proportional  to  the  needs  of  electrical  energy.  Analysis  Audit Energy  is  A  technique  that  is  used  to  calculate  the  amount  of energy  consumption  in  building  and  recognize  ways  to  save  it. Analysis Audit Energy of Manado Sintesa Peninsula Hotel, aims to determine  the  energy  usage  and  energy  utilization  conditions  as well  as  energy  saving  opportunities  in  the  hotel  Sintesa  Peninsula Manado.From  data  obtained  from  several  rooms,  some  have  not met the criteria and there are also rooms that have met the criteria of the energy audit. from this analysis planning is used to optimize the  use  of  electrical  energy  and  other  energy  utilization  in  hotel Sintesa  Peninsula  Manado  so  that  it  can  be more  economical and can also be one of the references for other hotels.
Keyword— Analysis  Audit  Energy;  Electrical  Energy; Energy Utilization; Hotel Sintesa Peninsula Manado
Abstrak  — Dengan  meningkatnya  kebutuhan  energi listrik  maka  keandalan  suatu  sistem  tenaga  listrik  juga  harus berbanding lurus dengan kebutuhan energi listrik. Analisis Audit Energi  adalah  teknik  yang  dipakai  untuk  menghitung  besarnya konsumsi  energi  pada  bangunan  gedung  dan  mengenali  cara  – cara untuk penghematannya. Analisis Audit Energi Hotel Sintesa Peninsula  Manado,  bertujuan  untuk  mengetahui  penggunaan energi  dan  Kondisi  pemanfaatan  energi  serta  peluang penghematan  energi  di  Hotel  Sintesa  Peninsula  Manado.  Dari data  yang  diperoleh  dari  beberapa  ruangan,  ada  yang  belum memenuhi kriteria dan ada juga ruangan yang sudah memenuhi kriteria  dari  audit  energi.  dari  analisa  ini  digunakan perencanaan  untuk  mengoptimalkan  penggunaan  energi  listrik serta pemanfaatan energi lain di Hotel Sintesa Peninsula Manado agar  dapat  lebih  ekonomis  dan  dapat  juga  menjadi  salah  satu acuan untuk prehotelan yang lain.
Kata  Kunci— Audit  Energi  Listrik;  Energi  Listrik; Hotel Sintesa Peninsula Manado; Pemanfaatan Energi

## I. P ENDAHULUAN
Dalam  bisnis  perhotelan,  energi  sangatlah  penting, terutama    dalam  penggunaan  energi  listrik,  porsi  pemakaian  serta alokasi  dana  untuk    penyediaannya  adalah  yang  terbesar.  Hal  ini dapat  dilihat  bahwa  peralatan  seperti  lampu-lampu, lift, lemari  es, laundry, pemanas,  pompa-pompa,  sampai    pada    sistem pengkondisian  udara  adalah  beberapa  alat  yang    dominan    dalam operasional  di  dunia  perhotelan.  Usaha-usaha  penghematan  energi listrik  telah  dilaksanakan  oleh  pihak  hotel  seperti  melakukan penjadwalan operasional peralatan, penggantian lampu-lampu dengan lampu  hemat  energi,  pemasangan  kapasitor  bank,  akan  tetapi  biaya operasional  energi  listrik  tetap  melebihi  standar  yang  telah ditentukan[1].
Untuk  menanggulangi  masalah  tersebut  dilakukan  audit energi.  Salah  satu  metode  yang  sekarang  dipakai  untuk mengefisienkan pemakaian energi listrik adalah konservasi energi.
Dari  dasar  pemikiran  di  atas,  maka  penulis  dalam penyusunan  penelitian  ini  mengambil  judul  ”Analisis  Audit  Energi Hotel  Sintesa  Peninsula  Manado”  dengan  harapan  dari  penulisan penelitian  ini  dapat  diketahui  tingkat  konsumsi  energi  di  hotel, peluang  dan  solusi  penghematan  yang  dapat  direkomendasikan kepada pihak manajemen hotel.

## II. M ETODE P ENELITIAN

## A. Audit Energi
Energi  audit  adalah proses  evaluasi  pemanfaat  energi  dan identifikasi  peluang  penghematan  energi  serta  rekomendasi peningkatan  efisiensi  pada  suatu  perusahaan.  Sedangkan  arti kata Audit sendiri  dalam  arti  luas  bermakna  evaluasi  terhadap  suatu organisasi,  sistem,  proses,  atau  produk.  Audit  dilaksanakan  oleh pihak  yang  kompeten,  objektif,  dan  tidak  memihak,  yang  disebut auditor.  Tujuannya  adalah  untuk melakukan  verifikasi  bahwa  subjek dari  audit  telah  diselesaikan  atau  berjalan  sesuai  dengan  standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima[2][3].
Audit energi diperlukan karena kita memerlukan penggunaan  energi  yang  terukur,  dalam  pengelolaan  energi  kita mengenal energy  accounting yaitu  aktivitas  untuk  merekam  dan menghubungkan   antara  penggunaan  energi  dan  biaya  yang dikeluarkan.  Selain  itu  juga  untuk  memonitor  penggunaan  energi dalam skala waktu[4].
Keuntungan  dari  Audit  Energi  adalah  Meningkatkan pengetahuan  tentang  efisiensi  energy,  mengidentifikasi  biaya  energi yang  digunakan,  mengidentifikasikan  dan  meminimumkan  hal  yang terbuang,  membuat  perubahan  prosedur,  peralatan, dan  sistem  untuk menyimpan  energi,  menghematkan  sumber  energi  yang  tidak  dapat diperbaharui, menjaga lingkungan dengan mengurangi pembangkitan tenaga.
Untuk mengetahui berapa besar energi  yang kita konsumsi dan  kemudian  berapa  besar  energi  tersebut  yang  digunakan  dan berapa  pula  yang  tidak  berguna  seperti  halnya  seperti  kita menggunakan  lampu  pijar  yang  membutuh  enegi  listrik  dan  dari energi  listrik  tersebut  berapa  besar  dikonversi  menjadi  cahaya  dan berapa pula yang tidak berguna (menjadi panas). Maka untuk itu kita melakukan audit energi. Dan dari audit energi kita dapat mengetahui potensi  untuk  melakukan  efisiensi  energi.  Tahapan  audit  energi dibagi menjadi 3 tahap yaitu [5][6]:

## 1) TAHAP 1: AUDIT ENERGI AWAL :
Pengumpulan dan penyusunan data historis energi tahun sebelumnya Menghitung  Intensitas  Konsumsi  Energi  (IKE)  tahun  sebelumnya Bandingkan dengan standard IKE Hemat Sedang Boros

## Analisis Audit Energi Hotel Sintesa Peninsula Manado
Glori Valentino Jr Agus, Meita Rumbayan, Vecky Canisius Poekoel Teknik Elektro, Universitas Sam Ratulangi Manado, Jl. Kampus Bahu-Unsrat Manado, 95115 Email: glorivalentino@gmail.com, meitarumbayan@unsrat.ac.id, vecky.poekoel@unsrat.ac.id
2)

## TAHAP 2: AUDIT ENERGI RINCI :
Jika  ada  indikasi  pemborosan,  baru  dilakukan  tahapan  berikut Lakukan  penelitian  dan  pengukuran  konsumsi  energi  Bandingkan hasil  pengukuran  dengan  standard  IKE  Identifikasi  kemungkinan Peluang Hemat Energi (PHE) Analisis PHE Rekomendasi PHE
3)

## TAHAP 3. IMPLEMENTASI :
Implementasikan rekomendasi dari hasil analisis PHE Re enginering Investasi  tambahan  Investasi  baru  Lakukan  monitoring  dan  evaluasi terhadap implementasi Kemungkinan hasil : Baik Ada peluang lebih baik

## B. Audit Energi Sistem Tata Udara pada Bangunan Gedung
Berikut  merupakan  Standar  Nasional  Indonesia  yang  berhubungan dengan system tata udara pada bangunan gedung[7] :
1) Ruang kerja dengan suhu antara 24ºC hingga 27ºC dengan kelembaban  relative  antara  55%  (lima  puluh  lima  persen)    sampai dengan 65%(enam puluh lima persen) 2)
Ruang  transit  (lobby,koridor)  dengan  suhu  berkisar antara27ºC  hingga  30ºC  dengan kelembaban  relatif  antara  50%(lima puluh persen) sampai dengan 70%(tujuh puluh persen)
C. Audit Energi Sistem Tata Cahaya pada Bangunan Gedung.
Audit energi system pencahayaan bertujuan untuk mengetahui tingkat kuat penerangan dalam suatu ruangan[8].

## D. Intensitas Konsumsi Energi (IKE) Listrik dan Standar
Intensitas  konsumsi  energi  (IKE)  listrik  adalah  pembagian antara  konsumsi  energi  listrik  pada  kurun  waktu  tertentu  dengan satuan luas bangunan gedung.
Kriteria  penggunaan  energi  di  gedung  berdasarkan konsumsi  energi  spesifik  (kWh/m²/bulan)  terbagi  menjadi  dua  yaitu gedung ber AC dan gedung tanpa AC (dilihat pada Tabel 2)[9].

## E. Total Penggunaan Beban.
Total  penggunaan  beban  adalah  total  penggunaan  peralatan- peralatan  listrik  yang  dipakai  dalam  waktu  yang  di  tentukan  dalam satu  bulan.  Untuk  mendapatakan  Total  Penggunaan  Beban  maka dipakai rumus (2.2) [10]:

## III. H ASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Data Teknis Audit Energi
Penggunaan  energi  pada  Hotel  Sintesa  Peninsula  Manado sangat  besar,  hal  ini  berdasarkan  dengan  banyaknya  ruangan  dan peralatan listrik yang dipakai di Hotel Sintesa Peninsula Manado.
Maka secara tidak lansung perlu dilakukan Audit Energi di Hotel  Sintesa  Peninsula  Manado,  audit  energi  bertujuan  untuk mengetahui  pemakaian  energi  di  Hotel  Sintesa  Peninsula  Manado, yang  mana di Hotel Sintesa Peninsula Manado digunakan peralatan- peralatan  listrik  dengan  skala  yang  banyak    untuk    pelayanan terhadap pelanggan.
Data-data  yang  didapatkan  akan  digunakan  untuk  Audit Energi  di  Hotel  Sintesa  Peninsula  Manado.  Dimana  yang  di  analisa berkaitan dengan Hotel Sintesa Peninsula Manado.

## B. Data – Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitan ini dapat dilihat pada tabel I yang  disusun  berdasarkan  nama  peralatan  listrik  atau  merek  dengan disertai besaran daya yang dipakai oleh alat tersebut. Data ini diambil dari Hotel Sintesa Peninsula Manado.

## TABEL I TOTAL DAYA PERALATAN LISTRIK YANG DI GUNAKAN DIHOTEL SINTESA PENINSULA MANADO
Nama Peralatan Listrik / Merek Daya (Watt) Dispenser Printer Komputer Televisi 420 11 250 25 Freezer Mesin foto copy Kipas angin Kulkas Sound system 2000 Sound system 5000 Ac split 1 pk 100 25 100 307 2000 5000 810 Microwave Chest freeze Rice cooker Under chiller Maxy press 900 380 810 380 2200 MaxyDry Maxy Clean Standing Chiller Oven Kompor lstrik Hairdryer
Audio Philips DSS 370 Speaker
Pemanas Air Hair Dryer Hofman 2000 880 880 600 80 1200 60 70 300 1200
TABEL II

## KRITERIA PENGGUNAAN ENERGI
Gedung Ber AC Gedung Tanpa AC Kriteria Konsumsi Energi Spesifik (kWh/m²/bulan) Kriteria Konsumsi Energi spesifik (kWh/m²/bulan) Sangat Efisien Lebih kecil dari 8,5 Sangat Efisien Lebih kecil dari 3,4 Efisien 8,5 sampai dengan lebih kecil dari 14 Efisien 3,4 sampai dengan lebih kecil dari 5,6 Cukup Efisien 14 sampai dengan lebih kecil dari 18,5 Cukup Efisien 5,6 sampai dengan lebih kecil dari 7,4 Boros Lebih besar sama dengan 18,5 Boros Lebih besar sama dengan 7,4 TABEL III DATA TATA CAHAYA, PERALATAN LISTRIK, LUAS RUANGAN ENGINEERING WORKSHOP HOTEL SINTESA PENINSULA MANADO Tata Cahaya Nama Ruangan Jenis Lampu Watt Jumlah lampu Lux Hidup Mati Engineering Workshop A TL 36 2 33 1 Engineering Workshop B TL 36 2 16 1 Tata Udara Nama Ruangan Jenis Pendingin Merek/tipe Jumlah Engineering Workshop A - - - Engineering Workshop B - - - Peralatan Listrik Nama Ruangan Peralatan Merek Jumlah Engineering Workshop A Dispenser Miyako 1 Engineering Workshop B - - - Luas Ruangan Nama ruangan Panjang Lebar Engineering Workshop A 10 6.5 Engineering Workshop B 4.5 3 TABEL IV DATA TATA CAHAYA, PERALATAN LISTRIK, LUAS RUANGAN ENGINEERING OFFICE HOTEL SINTESA PENINSULA MANADO Tata Cahaya Nama Ruangan Jenis Lampu Watt Jumlah lampu Lux Hidup Mati Engineering Office TL 36 1 58,7 1 T8 16 1 Peralatan Listrik Nama Ruangan Peralatan Merek Jumlah Engineering Office Komputer Asus 2 Printer Canon 2 Luas Ruangan Nama ruangan Panjang Lebar Engineering Office 5 4.8 TABEL V DATA TATA CAHAYA, PERALATAN LISTRIK, LUAS RUANGAN KANTIN KARYAWAN HOTEL SINTESA PENINSULA MANADO Tata Cahaya Nama Ruangan Jenis Lampu Watt Jumlah lampu Lux Hidup Mati Kantin Karyawan TL 36 6 50 1 T8 16 5 Peralatan Listrik Nama Ruangan Peralatan Merek Jumlah Kantin Karyawan Dispenser Miyako 1 Televisi Samsung 1 Freezer Sharp 1 Luas Ruangan Nama ruangan Panjang Lebar Kantin Karyawan 15.5 8.5
TABEL VI
DATA TATA CAHAYA, PERALATAN LISTRIK, LUAS RUANGAN IT HOTEL SINTESA PENINSULA MANADO
Tata Cahaya Nama Ruangan Jenis Lampu Watt Jumlah lampu Lux Hidup Mati IT (A) TL 36 1 101 1 IT (B) TL 36 1 99,7 1 Peralatan Listrik Nama Ruangan Peralatan Merek Jumlah IT (A Komputer Asus 2 Dispenser Miyako 1 IT (B) - - - Luas Ruangan Nama ruangan Panjang Lebar IT (A) 5 2 IT (B) 4 3 TABEL VII DATA TATA CAHAYA, PERALATAN LISTRIK, LUAS RUANGAN ACCOUNTING HOTEL SINTESA PENINSULA MANADO Tata Cahaya Nama Ruangan Jenis Lampu Watt Jumlah lampu Lux Hidup Mati ACCOUNTING T8 (LED) 36 10 73 TL 16 3 Peralatan Listrik Nama Ruangan Peralatan Merek Jumlah ACCOUNTING Dispenser Miyako 2 Komputer Asus 10 Mesin Fotocopy Kyocera Fs 1120 Mfp 1 Luas Ruangan Nama ruangan Panjang Lebar Accounting 12 12 TABEL VIII DATA TATA CAHAYA, PERALATAN LISTRIK, LUAS RUANGAN HOUSE KEEPING OFFICE
Tata Cahaya Nama Ruangan Jenis Lampu Watt Jumlah lampu Lux Hidup Mati HOUSE KEEPING T8 (LED) 16 4 73 1 HOUSE KEEPER TL 36 4 120 1 Tata Udara Nama Ruangan Jenis Pendingin Merek/tipe Jumlah HOUSE KEEPING - - - HOUSE KEEPER - - - Peralatan Listrik Nama Ruangan Peralatan Merek Jumlah House Keeping Komputer Toshiba 2 Telepon Teledex 1 Printer Epson 1 House Keeper Komputer Asus 1 Telepon Teledex 1 Luas Ruangan Nama ruangan Panjang Lebar HOUSE KEEPING 8.5 5.5 HOUSE KEEPER 5.5 3
TABEL IX

## DATA TATA CAHAYA, TATA UDARA, PERALATAN LISTRIK, LUAS RUANGAN KITCHEN
Tata Cahaya Nama Ruangan Jenis Lampu Watt Jumlah lampu Lux Hidup Mati Cold Kitchen TL 16 2 31 1 Main Kitchen TL 16 9 180 1 Store Kitchen TL 16 1 20 1 Cheff Office TL 16 2 29 1 Steward TL 16 1 40 1 DL 13 1 Pastrya & Bakery TL 16 1 56.5 1 Room 1 TL 16 3 55 1 Tata Udara Nama Ruangan Jenis Pendingin Merek/tipe Jumlah Cold kitchen AC Split 1 PK Toshiba 1 Main kitchen - - - Store kitchen - - - Cheff office - - - Steward - - - Pastrya & bakery - - - Room 1 AC Split 1 PK Toshiba 1 Peralatan listrik Nama ruangan Peralatan Merek Juml ah Cold kitchen Kulkas 1 Main kitchen Standing Chiller 2 Chest Freezer 4 Kompor Listrik 3 Kulkas 3 Store kitchen - - - Cheff office Dispenser Miyako 1 Printer Epson 1 Komputer Asus 2 Steward - - - Pastrya & bakery Oven Sinmag 1 Room 1 - - - Luas Ruangan Nama ruangan Panjang (m) Lebar (m) Cold Kitchen 3 4 Main Kitchen 8.5 19.8 Store Kitchen 5.5 2.2 Cheff Office 5.5 2.2 Steward 4.8 2.4 Pastrya & Bakery 4.8 3.2 Room 1 4.8 2.5 TABEL X DATA TATA CAHAYA, TATA UDARA, PERALATAN LISTRIK, LUAS BALLROOM Tata Cahaya Nama Ruangan Jenis Lampu Watt Jumlah lampu Lux Hidup Mati Ballroom DL 13 96 45.6 1 Candel Lamp (LED) 3 12 Lampu Sorot 8 Tata Udara Nama Ruangan Jenis Pendingin Merek/tipe Jumlah Ballroom - - - Peralatan Listrik Nama Ruangan Peralatan Merek Juml ah
Ballroom Sound System - 1 Router 2 Luas Ruangan Nama ruangan Panjang (m) Lebar (m) Ballroom 32 26

## C. Alat ukur yang di pakai
Ada pun alat ukur yang di pakai dalam melakukan audit energi listrik pada Hotel Sintesa Peninsula ini adalah luxmeter dan Distance Laser Meter.
1)

## Luxmeter
Luxmeter  berfungsi  untuk  mengetahui  jumlah  lux  yang  ada  dalam satu ruangan.
2)

## Distance Laser Meter
Distance  Laser  Meter  berfungsi  untuk  mengetahui  panjang  dan  luas dalam satu ruangan

## D. Analisis Audit
Persamaan (1) adalah persamaan yang digunakan dalam menentukan intensitas konsumsi energi (IKE) :
(1)
1) Perhitungan  Total  Penggunaan  Beban,    Perhitungan  IKE (Intensitas Komsums Energi) & Total biaya pada  Hotel Sintesa Peninsula Manado
Dalam menentukan total penggunaan beban dipakai persamaan (2):
(2)

## 1. Ruang Engineering Workshop
Berdasarkan  data  Tabel  I,  dan  Tabel  III  diperoleh  dari  Perhitungan
Total Penggunaan Ruangan Engineering Workshop
- TL : 36 ×4 = = 25,344
- Dispenser : 420 ×1 = = 73,92
Berdasarkan  data  Tabel  III  untuk  mencari  nilai  IKE  menggunakan persamaan (3) :
IKE = = = 1,26 kWh/m² (3)
Setelah  mendapatkan  nilai  IKE,  selanjutnya  ditentukan  total  biaya energi  listrik  yang  di  gunakan  di  ruangan Engineering  Workshop menggunakkan persamaan (4) :
Total Biaya = Total penggunaan x Rupiah
(4)
99,624 × 1467 = Rp. 145.620,288

## 2. Ruang Engineering Office
Berdasarkan  data  Tabel  I,  dan  Tabel  IV  diperoleh  dari  Perhitungan Total Penggunaan Ruangan Engineer Office :
- TL : 36 ×1 = = 13,464 - T8 : 16 ×1 = = 5,954 - Printer : 11 ×1 = = 2,178 - Komputer : 250×2 = = 99
Berdasarkan  data  Tabel  IV  Untuk  mencari  nilai  IKE  menggunakanp
persamaan (5) : IKE = =  = = 5,02 kWh/m²      (5)
Setelah  mendapatkan  nilai  IKE,  selanjutnya  ditentukan  total  biaya energi  listrik  yang  di  gunakan  di  ruangan Engineer  Office menggunakkan persamaan (6) :
Total Biaya = Total penggunaan x Rupiah (6)
120,596 × 1467 = Rp. 176.914,332

## 3. Kantin Karyawan
Berdasarkan  data  Tabel  I,  dan  Tabel  V  diperoleh  dari  Perhitungan Total Penggunaan Ruangan Kantin Karyawan - TL : 36 ×6 = = 42,768 - T8 : 16 ×5 = = 15,84 - Dispenser : 420×1= =83,16 - Televisi : 25×1= = 4,95 - Freezer : 100×1= = 52.8
Berdasarkan  data  Tabel  V  untuk  mencari  nilai  IKE  menggunakan persamaan (7) :
IKE = = = 1,51 kWh/m² (7)
Setelah  mendapatkan  nilai  IKE,  selanjutnya  ditentukan  total  biaya energi  listrik  yang  di  gunakan  di  ruangan  Kantin  Karyawan menggunakkan persamaan (8) :
Total Biaya = Total penggunaan x Rupiah (8) 199,518 × 1467 = Rp.292,692,906

## 4. Ruang IT
Berdasarkan  data  Tabel  I,  dan  Tabel  VI  diperoleh  dari  Perhitungan Total Penggunaan Ruangan IT
- TL : 36 ×2 = = 14,256 - Dispenser : 420×1= =83,16 - Komputer : 250×1= = 49,5
Berdasarkan  data  Tabel  VI untuk  mencari  nilai  IKE  menggunakan persamaan (9) :
IKE = = = 6,6 kWh/m² (9)
Setelah  mendapatkan  nilai  IKE,  selanjutnya  ditentukan  total  biaya energi  listrik  yang  di  gunakan  di  ruangan  IT  menggunakkan persamaan (10):
Total Biaya = Total penggunaan x Rupiah (10) 146,916 × 1467 = Rp. 215.525,772

## 5. Accounting
Berdasarkan  data  Tabel  I,  dan  Tabel  VII  diperoleh  dari  Perhitungan Total Penggunaan Ruangan Accounting
- TL : 36 ×3 = = 21,384 - T8 : 16 ×10 = = 31,68 - Mesin Fotocopy : 11 ×1 = = 59,994 - Komputer : 250×10 = = 495
Berdasarkan  data  Tabel  VII untuk  mencari  nilai  IKE  menggunakan persamaan (11) :
IKE = = = 4,22 kWh/m² (11)
Setelah  mendapatkan  nilai  IKE,  selanjutnya  ditentukan  total  biaya energi  listrik  yang  di  gunakan  di  Accounting  menggunakkan persamaan (12):
Total Biaya = Total penggunaan x Ruh
(12)
608,06× 1467 = Rp. 892.024,02

## 6. House Keeping Office
Berdasarkan data Tabel I, dan Tabel VIII diperoleh dari Perhitungan
Total Penggunaan Ruangan House Keeping Office - TL : 36 ×4 = = 28,512 - T8 : 16 ×4 = = 12,672 - Komputer : 250×3 = = 148.5 - Printer : 11 × 2 = = 4,356 Berdasarkan  data  Tabel  VIII untuk  mencari  nilai  IKE  menggunakan persamaan (13):
IKE = = = 3,07 kWh/m² (13)
Setelah  mendapatkan  nilai  IKE,  selanjutnya  ditentukan  total  biaya energi listrik yang di gunakan di House Keeping Offic menggunakkan persamaan (14):
Total Biaya = Total penggunaan x Rupiah (14) 194,22 × 1467 = Rp. 284.920,74

## 7. Kitchen
Berdasarkan  data  Tabel  I,  dan  Tabel  IX  diperoleh  dari  Perhitungan Total Penggunaan Ruangan Kitchen :
- TL : 16 ×9= = 60,192 - DL : 13 ×1= = 25,74 - Standing Chiller : 880×2 = = 348,48 - Kulkas : 80×4= = 63,36 - Chest Freezer : 380×4 = = 300,24 - Oven : 600×1 = = 118,8 - Kompor Listrik : 80×3 = = 47,52 - Dispenser : 420 ×1 = = 83,16 - Printer : 11 ×1 = = 2,178 - Komputer : 250×2 = = 99 - AC Split 1 Pk 2 buah : 810 × 2 = = 320,76
Berdasarkan  data  Tabel  IX untuk  mencari  nilai  IKE  menggunakan persamaan (15):
IKE = = = 6,03 kWh/m²  (15)
Setelah  mendapatkan  nilai  IKE,  selanjutnya  ditentukan  total  biaya energi  listrik  yang  di  gunakan  di  Kitchen  menggunakkan  persamaan (16) :
Total Biaya = Total penggunaan x Rupiah (16) 1469,43 × 1467 = Rp. 2.155.653,81

## 8. Ballroom
Berdasarkan  data  Tabel  I,  dan  Tabel  X  diperoleh  dari  Perhitungan Total Penggunaan Ruangan Ballroom :
- DL : 13 ×96= = 247,104 - Candel Lamp : 3 ×12= = 7,128 - Sound System  : 5000 ×1 = = 990 - Lampu Sorot : 100×8= = 158,4 - Router : 5,8×2=
= 2,2968
Berdasarkan  data  Tabel  X untuk  mencari  nilai  IKE  menggunakan persamaan (17):
IKE = = = 1,68 kWh/m² (17)
Setelah  mendapatkan nilai IKE,  ditentukan total biaya energi listrik yang di gunakan di Ballroom menggunakkan persamaan (18):
Total Biaya = Total penggunaan x Rupiah
(18)
1404,9288 × 1467 = Rp. 2.061.030,549
2) Perbandingan Pengukuran dan Standar Pencahayaan
33 16 200 200 0 50 100 150 200 LU X Pencahayaan Ruangan Engineering Workshop Hasil Pengukuran Standart Gambar 1. Grafik Data Perbandingan Pencahayaan Ruang Engineering Workshop 50.7 200 0 50 100 150 200 250 Engineering Office LU X Pencahayaan  Ruangan  Engineering Office Hasil pengukuran Standart
Gambar 2. Grafik Data Perbandingan Pencahayaan Ruang Engineering Office
Gambar 3. Grafik Data Perbandingan Pencahayaan Ruang Kantin Karyawan
Gambar 4. Grafik Data Perbandingan Pencahayaan Ruang IT
Gambar 5. Grafik Data Perbandingan Pencahayaan Ruang Accounting
Berdasarkan  data  Tabel  III  dan  gambar  1.  Data perbandingan ruang Engineering Workshop dapat dilihat bahwa hasil pengukuran pada ruang Engineering Workshop A adalah 33 lux, dan ruang Engineering  Workshop  B hasil  pengukurannya  adalah  16  lux. Hasil pengukuran ini sangat rendah dari standar yang ditetapkan yaitu 200 lux.
Berdasarkan  data  Tabel  IV  dan  gambar  2.  Data perbandingan  ruang Engineering  Office dapat  dilihat  bahwa  hasil pengukuran  pada  ruang Engineering  Office adalah  50,7  lux.  Hasil pengukuran  ini  lebih  rendah  dari  standar  yang  ditetapkan  yaitu  200 lux.
Berdasarkan  data  Tabel  V  dan  gambar  3.  Data perbandingan  ruang  Kantin  dapat  dilihat  bahwa  hasil  pengukuran pada ruang Kantin adalah 50 lux. Hasil pengukuran ini lebih rendah dari standar yang ditetapkan yaitu 250 lux.
Berdasarkan  data  Tabel  VI  dan  gambar  4  data perbandingan  ruang  IT  dapat  dilihat  bahwa  hasil  pengukuran  pada ruang IT (A) adalah 101 lux, dan ruang IT (B) hasil pengukurannya adalah 99,7 lux. Hasil pengukuran ini lebih rendah dari standar yang ditetapkan yaitu 200 lux.
Berdasarkan  data  Tabel  VII  dan  gambar  5  data perbandingan ruang Accounting dapat dilihat bahwa hasil pengukuran pada  ruang Accounting adalah  73  lux.  Hasil  pengukuran  ini  lebih rendah dari standar yang ditetapkan yaitu 200 lux.
Gambar 6. Grafik Data Perbandingan Pencahayaan Ruang House Keeping
Gambar 7. Grafik Data Perbandingan Pencahayaan Ruang Kitchen
Berdasarkan  data  Tabel  VIII  dan  gambar  6  data perbandingan  ruang House  Keeping  Office dapat dilihat  bahwa  hasil pengukuran  pada  ruang House  Keeping adalah  73  lux,  dan  ruang House Keeper hasil pengukurannya adalah 120 lux. Hasil pengukuran ini lebih rendah dari standar yang ditetapkan yaitu 200 lux.
Berdasarkan  data  Tabel  IX  dan  gambar  7  data perbandingan ruangan Kitchen dapat dilihat bahwa hasil pengukuran pada  ruang Cold  Kitchen adalah  31  lux,  ruang Main  Kitchen adalah 180  lux,    ruang Store  Kitchen adalah  20  lux,  ruang Cheff  Office adalah  29  lux  ,  ruang steward adalah  40, pastrya&Bakery adalah 56,5,  dan room (1)  adalah  55.  Hasil  pengukuran  ini  sangat  rendah dari standar yang ditetapkan yaitu 200 sampai 300 lux.
Berdasarkan data Tabel X dan gambar 8 data perbandingan Ballroom dapat dilihat bahwa hasil pengukuran pada ruang Ballroom adalah 45,6 lux. Hasil pengukuran ini sangat rendah dari standar yang ditetapkan yaitu 200 lux.
Gambar 8. Grafik Data Perbandingan Pencahayaan Ballroom
TABEL XI

## DATA PERHITUNGAN DAN STANDAR IKE BASEMENT
BASEMENT Ruangan IKE Perhitungan Standar
Engineering
Workshop (A), Ruangan Engineering Workshop (B) 1,26 kWh/m² 8,5 kWh/m²
Engineer Office 5,02 kWh/m² 8,5 kWh/m² Kantin Karyawan 1,51 kWh/m² 8,5 kWh/m² IT (A), IT (B) 6,6 kWh/m² 8,5 kWh/m² Accounting 4,22 kWh/m² 8,5 kWh/m² Security 14,113 kWh/m² 8,5 kWh/m² Linen Room, Linen Stock 1,09 kWh/m² 8,5 kWh/m² House Keeping, House Keeper 3,07 kWh/m² 8,5 kWh/m² Gudang 0,25 kWh/m² 8,5 kWh/m² Minibar and Aminties Room 0,568 kWh/m² 8,5 kWh/m² House Klinik 5,43 kWh/m² 8,5 kWh/m² Laundry 11,33 kWh/m² 8,5 kWh/m²
TABEL XII DATA PERHITUNGAN DAN STANDAR LANTAI 1 LANTAI 1 Ruangan IKE Perhitungan Standar Concierge 79,068 watt 8,5 kWh/m² Front Office 354,42 watt 8,5 kWh/m² Fitness Centre (Gym (A), yoga, Gym (B), Loker Gym (A), Loker Gym (B) ) 593,802 watt 8,5 kWh/m² Ballroom 1404,9288 watt 8,5 kWh/m² Restoran (dalam) , Restoran (luar) 177,012 watt 8,5 kWh/m² Lounge 1054,35 watt 8,5 kWh/m² Kitchen 1469,43 watt 8,5 kWh/m² TABEL XIII DATA PERHITUNGAN DAN STANDAR LANTAI 2 LANTAI 2 Ruangan IKE Perhitungan Standar Eklussive Office (Ruang Tunggu,
General
Maneger, F&B Manager,
Training Room,
HR Manager,
HRD, Sales, DSM 1)
4,6 kWh/m² 8,5 kWh/m²
Allamande 3,96 kWh/m² 8,5 kWh/m² Frengipany 4,41 kWh/m² 8,5 kWh/m² Heliconia 5,87 kWh/m² 8,5 kWh/m² Jasmine 3,64 kWh/m² 8,5 kWh/m² Tulip 4,04 kWh/m² 8,5 kWh/m² Steiner 12,69 kWh/m² 8,5 kWh/m²

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  perhitungan  insensitas  konsumsi  energi di Hotel Peninsula Manado pada Tabel XI, XII, XIII, XIV, dan XV, dan,  rata  –  rata  penggunaan  konsumsi  energi  yang  ada  di  tiap  –tiap ruangan  maupun  kamar  sangat  efisien  dan  memenuhi  standart  SNI yang  di  terapkan . Sedangkan  hasil  pengukuran  pencahayaan  Hotel Sintesa  Peninsula  Manado  ,  disimpulkan  bahwa  pada  umumnya pencahayaan  di  Hotel  Sintesa  Peninsula  Manado  tidak  memenuhi standart SNI yang di terapkan .

## B. Saran
Perlunya dilakukan pemeliharaan rutin terhadap bola lampu supaya  pencahayaan  lebih  baik    dan  mematikan  peralatan-peralatan elektronik  yang  sudah  tidak  pakai.  Memperbaiki  AC  yang  sudah tidak  lagi  di  pakai  pada  ruangan-ruangan  tertentu,  ada  beberapa ruangan  yg  menggunakan  AC  tapi  tidak  lagi  di  pakai  karna  tidak mendinginkan  ruangan.  Memperbaiki  kebiasaan  buruk  tiap  pegawai yang  terbiasa  merokok  didalam  ruangan  ber-AC  dan  membiarkan kondisi pintu dan jendela terbuka, kondisi seperti inilah yg berpotensi terjadinya pemborosan listrik.
TABEL XIV

## DATA PERHITUNGAN DAN STANDAR KAMAR PENGINAPAN
LANTAI 3 SAMPAI LANTAI 10
LANTAI 3,5,6,7,8,9,10 Ruangan IKE Perhitungan Standar Superior 7,24 kWh/m² 8,5 kWh/m² Deluxe Suite 4,41 kWh/m² 8,5 kWh/m² Corner Suite 5,51 kWh/m² 8,5 kWh/m² Studio 4,71 kWh/m² 8,5 kWh/m² President Suite 4,41 kWh/m² 8,5 kWh/m² Sintesa Suite 2,64 kWh/m² 8,5 kWh/m² Peninsula Suite 2,56 kWh/m² 8,5 kWh/m² TABEL XV DATA PERHITUNGAN DAN STANDAR LANTAI 11 LANTAI 11 Ruangan IKE Perhitungan Standar Executive 4,86 kWh/m² 8,5 kWh/m² Panoramik 4,2  kWh/m² 8,5 kWh/m²

## IV. KUTIPAN
[1] M. Sekarwulan, Audit Energi Listrik di Hotel Grand Puri Manado .
Manado, 2006.
[2] F.  Djamaludin,  Pradana,  “Audit  Energi  Gedung  Rektorat Universitas  Sam  Ratulangi  Manado,” Tek.  Elektro  dan  Komput. , vol. 7 No.4, 2018.
[3] M.  Manoa,  “Audit  Energi  dan  Redesign  Instalasi  Listrik  di  TVRI Sulut,” Tek. Elektro dan Komput. , vol. 8 No.2, 2019.
[4] A.  Umanailo, Audit  Energi  di  Kantor  Walikota  Manado .  Manad, 2018.
[5] Ardy Willyanto Tanod, “Konservasi Energi Listrik di Hotel Santika Palu,” Tek. Elektro dan Komput. , vol. 4 No.4, 2015.
[6] Michael Neidle, Teknologi Instalasi Listrik . 1986. [7]
Badan  Standarisasi  Nasional, Prosedur  Audit  Energi  pada Bangunan Gedung . 2001. [8]
Badan  Standar  Nasional, Konservasi  Energi  pada  Sistem Pencahayaan . 2010. [9]
Biro  Umum  Sekertaris  Jendral  Depdiknas, Prosedur  Audit  Energi pada Bangunan Gedung . Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional,
2004. [10]
Biro  Umum  Sekertaris  Jendral  Depdiknas, Teknik  Penghematan Energi  pada  Rumah  Tangga  dan  Bangunan  Gedung .  Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2004.
Penulis bernama GLORI VALENTINO JR AGUS , anak pertama  dari  keluarga  Agus-Manarisip.  Lahir  dari pasangan  suami-istri,  Yandri  Valentino  Agus  (Ayah)  dan Pinkan Manarisip (Ibu), di Jayapura pada tanggal 03 Maret 1996. Penulis telah menempuh Pendidikan secara berturut- turut di, SD GMIM 8 Manado (2002-2008), SMP NEGERI 1  MANADO  (2008-2011),  SMA  NEGERI  8  MANADO (2011-2014). Pada tahun 2014 penulis memulai Pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado  di  Jurusan  Teknik  Elektro,  dengan  mengambil konsentrasi Minat Teknik Tenaga Listrik pada tahun 2016. Dalam menempuh Pendidikan  penulis  juga  pernah  melaksanakan  Kerja  Praktek  yang  bertempat di PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGI UNIT 5&6 TOMPASO pada 15 Januari sampai 15 Maret 2018. Penulis selesai melaksanakan Pendidikan di Fakultas  Teknik  Universitas  Sam  Ratulangi  Manado,  Jurusan  Teknik Elektro pada    Agustus  2019.Begitu  pula  selama  menempuh  pendidikan  di  Fakultas Teknik  Universitas  Sam  Ratulangi  Manado,  penulis  juga  aktif  dalam organisasi  mahasiswa  yaitu  Himpunan  Mahasiswa  Elektro  (HME)  Fakultas Teknik Unsrat Manado.