Abstrak—Seiring dengan kemajuan teknologi sekarang ini dan diiringi dengan semakin sibuknya aktivitas manusia maka masyarakat cenderung memilih cara yang lebih praktis dengan biaya  relatif murah dalam memenuhi kebutuhan air minum yaitu dengan menggunakan air minum isi ulang  terutama di kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Agar air minum isi ulang yang dikonsumsi oleh masyarakat di kecamatan Sukodono, Sidoarjo aman untuk dikonsumsi, maka perlu dilakukan uji kualitas apakah kandungan dalam air minum isi ulang sudah memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan No 492/MENKES/PER/IV/2010 tantang persyaratan kualitas air minum.  Parameter yang diuji meliputi Total Coliform, TDS, Kekeruhan dan  Warna. Kualitas air minum isi ulang ditunjang oleh cara pemeliharaan peralatan produksi. Prosedur pemeliharaan alat dari masing-masing depo air minum isi ulang diperoleh melalui wawancara dan penggunaan kuesioner.  Hasil uji laboratorium dari 8 depo air minum isi ulang ada yang belum memenuhi parameter Total Koliform sebanyak 5 depo . Berdasarkan hasil kuesioner 5 depo tersebut termasuk dalam kategori cukup, yang berarti masih kurang dalam melakukan pemeliharaan alat.
Kata Kunci—Air Minum Isi Ulang, Kualitas Air Minum, Pemeliharan Alat, Kecamatan Sukodono

## I. PENDAHULUAN
ANUSIA  membutuhkan air untuk berbagai macam keperluan, seperti  mandi, memasak dan yang paling penting untuk konsumsi sehari-hari. Kebanyakan masyarakat selama ini sering mengkonsumsi air yang banyak diambil dari sumur dan air dari Perusahaan Air Minum (PDAM). Syarat untuk air yang dikonsumsi manusia sehari-hari/air minum harus melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
Pada era sekarang ini kesadaran masyarakat untuk mendapatkan air yang memenuhi syarat kesehatan semakin meningkat. Seiring dengan majunya teknologi diiringi dengan semakin sibuknya aktivitas manusia maka masyarakat cenderung memilih cara yang lebih praktis dengan biaya yang relatif murah dalam memenuhi kebutuhan air minum terutama di kecamatan Sukodono Sidoarjo. Salah satu pemenuhan kebutuhan air minum yang menjadi alternatif yaitu dengan menggunakan air minum isi ulang.  Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
Proses pengolahan air pada depot air minum pada prinsipnya adalah filtrasi (penyaringan) dan desinfeksi. Proses filtrasi dimaksudkan selain untuk memisahkan kontaminan tersuspensi juga memisahkan campuran yang berbentuk koloid termasuk mikroorganisme dari dalam air, sedangkan desinfeksi dimaksudkan untuk membunuh mikroorganisme yang tidak tersaring pada proses sebelumnya (Athena, 2004). Kebanyakan Usaha air minum isi ulang masih berskala kecil yang kadang-kadang dari segi pengetahuan dan sarana- prasarana masih kurang jika dibandingkan dengan standar kesehatan sehingga dapat mempengaruhi kualitas air yang dihasilkan. Dengan demikian kualitasnya masih perlu diuji untuk pengamanan kualitas airnya.
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010, persyaratan kualitas air minum untuk seluruh penyelenggara air minum wajib  memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimia dan radioaktif. Sejauh ini pengusaha depot air minum isi ulang masih ada yang masih belum memenuhi kualitas air minum secara mikrobiologis, kimia maupun secara fisik. Kualitas air yang masih belum memenuhi  kemungkinan disebabkan karena kurangnya pengusaha dalam memelihara alat produksi air minum secara rutin.Hal  ini yang melatar belakangi penelitian tentang uji kualitas air minum isi ulang di Kecamatan Sukodono Sidoarjo ditinjau dari perilaku dan pemeliharaan alat.

## II. METODE PENELITIAN
Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian yang berjudul Uji Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Sukodono, Sidoarjo Ditinjau Dari Perilaku dan Pemeliharaan Alat berupa ide studi, pelaksanaan studi literatur, pengumpulan data primer dan sekunder, analisa dan pembahasan, serta kesimpulan seperti pada Gambar 1. Pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui kondisi eksisting yang ada di Depot Air Minum Isi Ulang di kecamatan Sukodono yang nantinya membantu dalam penelitian, yaitu:

## Uji Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Sukodono, Sidoarjo Ditinjau dari Perilaku dan Pemeliharaan Alat
Yoga Ardy Pradana dan Bowo Djoko Marsono
Jurusan Teknik Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia e-mail : bowodjok@yahoo.com
M
Gambar. 1.  Tahap penelitian yang dilakukan.

## Data Primer
Analisa kualitas air sampel akan dilakukan di Laboratorium Teknik Lingkungan ITS.
▪  Sampel air isi ulang diambil menggunakan metoda teknik sampling sistematik.
▪  Parameter kualitas yang akan di analisa untuk air produksi yang akan  dilakukan sesuai dengan baku mutu (PERMENKES no. 492 Tahun 2010 tentang persyaratan air minum).
▪  Parameter yang akan dianalisa adalah, Total Koliform, TDS,  kekeruhan dan warna.
▪    Data Kuisioner
Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui perilaku dari penggunaan air isi ulang di lokasi penelitian serta untuk mendapatkan informasi-informasi yang mungkin hanya didapat dari wawancara . Kuisioner dibagi dalan 3 tahap yaitu sebagai berikut :
a. Kuesioner Hygiene Petugas
b. Kondisi Depot
c. Pemeliharaan Alat
Isi kuisioner yang akan dibagikan kepada masing – masing depot akan menjawab dari tujuan penelitian ini. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari pertanyaan yang terlampir dalam kuisioner.
Data Sekunder
- Data jumlah pengusaha depot air minum is ulang di Kecamatan Sukodono

## III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Analisa Sampel
Dalam peneitian yang berjudul ‘Uji Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Sukodono ditinjau dari Perilaku dan Pemeliharaan Alat’ pengambilan sampel dilakukan secara acak berdasarkan teknologi pengolahan di Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Berdasarkan hasil survey secara langsung jumlah Depo yang terdapat di kecamatan Sukodono sebanyak 14 depo air minum isi ulang. Dengan penggunaan variabel teknologi pengolahan, dari 14 depo air minum isi ulang di kecamatan Sukodono, terdapat 2 macam teknologi yang digunakan yaitu teknologi UV ozone sebanyak 3 depo dan teknologi ultraviolet sebanyak 11 seperti pada Tabel 1.
Pada pengambilan sampel untuk depo dengan teknologi UV Ozone diambil semua sedangkan depo dengan teknologi ultraviolet tidak diambil semua untuk mendapatkan hasil dengan tingkat ketelitian yang lebih besar. Karena sebuah sampel memberikan hasil yang lebih teliti daripada pencacahan lengkap jika volume dikurangi selanjutnya hasilnya dapat diproses dengan baik [1].
Penentuan jumlah sampel yang diambil untuk teknologi ultraviolet dengan menggunakan metode Sistematik. Teknik sampling sistematik yaitu berdasarkan urutan dari anggota popolasi yang telah diberi nomor urut (Sugiono, 2001). Jumlah Depo dengan teknologi ultraviolet sebanyak 12 depo. Untuk memilih sampel, diambil secara acak dari yang pertama yaitu nomor urut 2. Selanjutnya mengambil sampel untuk setiap kelipatan 2, sehingga nomor urut depo berikutnya yang diambil adalah 4,6,8, dan 10. Jadi total keseluruhan sampel yang diambil sebanyak 8 depo air minum.  Kemudian juga ditambah dengan sampel air baku asal depo mengambil

## Ide Tugas Akhir
Uji kualitas air minum isi ulang di kecamatan Sukodono Sidoarjo ditinjau dari perilaku dan pemeliharaan alat
Tujuan 1. Mengetahui kualitas air minum isi ulang sesuai PP No 492 tahun 2010.
2. Mengkaji hubungan antara kualitas air produksi dengan pemeliharaan alat.
3. Mengkaji sumber dan kualitas air baku yang digunakan.
Pengumpulan Data
Data Sekunder - Jumlah Depot Air Minum Isi Ulang
Kecamatan Sukodono : Didapatkan dari Survey secara langsung

## Data Primer:
Diperoleh di lokasi penelitian berupa : -
Analisa kualitas air sampel
-Pemilihan depot untuk
pengambilan sampel  dengan metode random sampling.
- Analisa Sampel duplo
- Data Kuisioner : pembagian kuisioner dan wawancara.

## Analisa dan Pembahasan
1. Uji Parameter yang digunakan : Total Koliform, TDS, kekeruhan dan warna. 2. Variabel :
- Teknologi Pengolahan - Asal sumber air baku. - Pemeliharaan Alat
3. Kompilasi data kuisioner dengan  kualitas air
Kesimpulan dan Saran Penulisan Laporan Studi Literatur Tabel 1. Depo air minum isi ulang di Kecamatan Sukodono No Nama Depot Jenis Pengolahan Air Baku 1 Depo A Ultraviolet Prigen 2 Depo B Ultraviolet Prigen 3 Depo C Ultraviolet Prigen 4 Depo D Ultraviolet Prigen 5 Depo E Ultraviolet Prigen 6 Depo F Ultraviolet Prigen 7 Depo G Ultraviolet Prigen 8 Depo H Ultraviolet Prigen 9 Depo I Ultraviolet Prigen 10 Depo J Ultraviolet Pacet 11 Depo K Ultraviolet Prigen 12 Depo L UV Ozone Prigen 13 Depo M UV Ozone Prigen 14 Depo N UV Ozone Prigen
sebelum diolah dan air bermerk yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat yaitu AQUA untuk dibandingkan hasilnya dengan air hasil olahan depo air minum yang dipilih.
Untuk Sampel Depo Air Minum Isi Ulang yang diambil adalah air minum isi ulang sebanyak 8 buah dilokasi depo yang  telah ditentukan. Dalam Pengambilan sampel air dari depo air minum isi ulang dilakukan dengan cara membeli secara langsung kepada penjual dengan menggunakan galon isi 6L.  Air baku diambil dari tandon yang airnya masih baru/belum lama berisi. Sedangkan sampel air Aqua diambil dengan cara membeli.
Sampel dimasukkan kedalam botol steril yaitu  botol yang telah di autoclave. Autoclave dilakukan selama kurang lebih selama 2 jam. Botol diautoclave dimaksudkan agar sampel tidak terkontaminasi oleh zat yang ada pada botol apabila kondisi botol tidak steril. Memasukkan sampel air ke dalam botol juga menggunakan sarung tangan yang telah diolesi alkohol supaya aseptik. Setelah itu botol dimasukkan kedalam box yang berisi es agar tidak terkena matahari dan kontak udara secara langsung. Selanjutnya dilakukan uji laboratorium. Hasil analisa depo air minum air minu isi ulang dapat dilihat seperti pada Tabel 2.
Hasil analisa parameter TDS : Air baku setelah diolah hasilnya sudah memenuhi baku mutu dan lebih rendah jika dibandingkan dengan “Aqua”. Untuk parameter kekeruhan dengan standar baku mutu 5 NTU memenuhi kedelapan depo dan masih diatas nilai kekeruhan “Aqua”. Analisa parameter warna untuk air olahan masih dibawah baku mutu yang nilainya 15 TCU sehingga masih memenuhi. Total Koliform yang berhubungan langsung dengan kesehatan, untuk air setelah diolah masih ada yang melebihi baku mutu dikarenakan tidak dilakukan pencucian saat pembelian galon yang membuat nilai total koliform muncul.
Air baku yang digunakan untuk pengolahan air minum isi ulang di Kecamatan Sukodono berasal dari 2 lokasi yaitu Pacet dan Prigen. Setelah dilakukan analisa atau uji laboratorium didapatkan nilai TDS Pacet dan Prigren sebesar 268 mg/l dan 276 mg/l. Warna sama-sama sebesar 0 Ptco, Total coliform pacet 150/100 ml sampel dan prigen 480/100 ml sampel. Sedangkan nilai kekeruhan Pacet dan Prigen sama yaitu sebesar 0,45 NTU.

## Analisa Kuesioner
Hasil kuesioner didapat melalui wawancara langsung dengan petugas depo air minum isi ulang serta pengamatan langsung terhadap kondisi depo. Kemudian data yang didapat dianalisa dengan menggunakan analisis diskriptif berdasarkan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner, item – item pertanyaan dalam perilaku dan pemeliharaan alat diGambarkan dalam bentuk Tabel  deskripsi frekuensi. Terdapat tiga item pertanyaan yang diberikan kepada petugas depo air minum isi ulang.  Penilaian Kuesioner dapat dilihat pada Tabel 3.
1. Hygiene Petugas/Operator
Pertama adalah perlakuan petugas/operator. Berdasarkan hasil kuesioner pada pertanyaan A.1, apakah petugas memakai sarung tangan saat melakukan pekerjaan. Dengan presentase sebanyak 50% termasuk dalam kategori kurang baik sehingga perlu diperhatikan dalam penggunaan sarung tangan saat bekerja. Pertanyaan ke A.2 apakah saat melakukan pekerjaan
tidak makan/minum, presentase didapatkan sebesar 100% berarti petugas tidak makan/minum saat bekerja yang masuk dalam kategori baik. Selanjutnya pertannyaan A.3 dan A.4 mengenai pakaian petugas dan keadaan fisiknya. Pakaian petugas  sebaiknya menggunakan pakaian kerja khusus, meskipun menggunakan pakaian sehari-hari namun tampak masih layak dengan presentase 78,1%. Keadaan fisik petugas tidak ada luka-luka yang bisa menular serta mengkontaminasi peralatan dengan presentase 100%.
2. Kondisi Depot
Terdapat 6 tipe penilaian untuk mengetahui kondisi depot beserta air bakunya. Pertama asal sumber baku yang berasal
Tabel 2.
Hasil Analisa Parameter Depo Air Minum Isi Ulang
Parameter
DEPO
Standar AQUA H D B M E J F N
TDS 113 108 112 113 104 148 84 140 500 160 Kekeruhan 0,1 0,17 0,2 0,2 0,08 0,2 0,35 0,22 5 0,07 Warna 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 Total Koliform 11 8 4 0 0 23 0 23 0 0 Tabel 3. Kriteria Penilaian Kuesioner Pemeliharaan Alat No Kriteria Skor A. 1 a. Mencuci tangan dengan sabun 100 b. Mencuci tangan 80 c. Memakai sarung tangan 60 d. Tidak mencuci tangan 40 A. 2 a. Tidak makan, minum, dan merokok 80 b. Makan, minum, atau merokok 40 A. 3 a. Pakaian khusus kerja bersih dan rapi 100 b. Pakaian bersih dan rapi 80 c. Pakaian cukup bersih dan rapi 60 d.Pakaian tidak bersih dan tidak rapi 40 A. 4 a. Keadaan fisik sehat dan tidak berpenyakit 80 b. Tidak sehat atau berpenyakit 40 A. Kuesioner Kondisi Depot No Kriteria Skor B. 1 a. Jernih 80 b. Berwarna atau keruh 40 B. 2 a. Lokasi Tersendiri 80 b. Bergabung dengan aktifitas lain 40 B. 3 a. Terawat 100 b. Cukup terawat 80 a. Kurang terawat 60 b. Tidak terawat 40 B. 4 a. Ada penutup 80 b. Tidak ada penutup 40 B. 5 a. Menyala 80 b. Tidak menyala 40 B. 6 a. Ada dan lengkap 100 b. Ada 80 c. Tidak ada 40 B. Kuesioner Pemeliharaan Alat No Kriteria Skor C. 1 a. Sekali dalam 1 bulan 100 b. Sekali dalam 3 bulan 80 c. Sekali dalam 5 bulan 60 d. > 6 bulan sekali 40 C. 2 a. Sekali dalam 1 bulan 80 b. > 1 bulan sekali 40 C. 3 a. Sekali dalam 2 minggu 80 b. > 2 minggu sekali 40 C. 4 a. Memiliki jadwal rutin 80 b. Tidak terjadwal 40 C. 5 a. Memiliki jadwal rutin 80 b. Tidak terjadwal 40
dari Prigen dan Pacet semua dalam kondisi jernih dengan presentase 100%. Kedua lokasi depo apakah bergabung dengan aktifitas lain atau tersendiri.  Dari kedelapan depo, sebanyak 3 depo yang lokasi deponya bergabung dengan toko. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 736 tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum penentuan lokasi depo sebaiknya terhindar dari resiko pencemar dalam artian harus berdiri sendiri yang mendapatkan 81,3%. Selanjutnya dalam segi perawatan depo sebesar 78,1%, ada tidaknya penutup sebesar     100%, kondisi lampu UV keseluruhan dengan presentase 100%, dan yang terakhir ada tidakya fasilitas pembersihan galon ada/ tidaknya sebesar 81,3%.
3. Pemeliharaan Alat
Untuk point yang terakhir mengenai pemeliharaan alat. Pertama, check rutin minimal dilakukan selama sebulan sekali menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 736 tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum dan masih ada yang melakukan pengecekan selama enam bulan sekali dahkan setahun sekali, dengan presentase 65,6%. Kedua dan ketiga, penggantian media filter dan pembersihan unit-unitnya,    penggantian media filter dilakukan setiap tiga bulan sekali dengan presentase 50% dan Pembersihan rutin dilakukan hampir setiap hari. Dengan presentase sebesar 62,5% menunjukkan dalam kategori cukup. Selanjutnya pemeriksaan sistem UV ,Ozone System dan pompa dengan presentase perlakuan masing masing sebesar 56,3%, dan 50%.

## Hubungan Pemeliharaan Alat dengan Hasil Analisa
Setiap perilaku yang dilakukan petugas depo air minum isi ulang pasti berhubungan langsung dengan kualitas air hasil olahannnya apakah sudah sesuai baku mutu atau tidak. Jika sudah memenuhi berarti peerilaku pemeliharaan alat sudah dilakukan dan sesuai SOP, jika masih belum berarti masih ada perlakuan yang kurang terhadap alat air minum isi ulang. Dari Tabel  diatas semua parameter memenuhi baku mutu menurut Permenkes 492 tahun 2010 sesuai dengan standar parameter masing-masing.
Akan tetapi pada paremeter total koliform masih ada yang belum memenuhi  yaitu pada depo H, depo D, depo B, depo J dan depo N . Dilihat dari pelilaku pemeliharaan alat yang masuk pada kategori cukup jadi masih memungkinkan pada perilaku petugas masih ada yang belum patuh sehingga terdapat bakteri koliform pada air minum isi ulang tersebut.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan:
1.   Dalam Penelitian yang berjudul ‘Uji Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Sukodono Ditinjau Dari Perilaku dan Pemeliharaan Alat’ hasil uji dengan parameter Total Koliform, kekeruhan, TDS, dan Warna masih ada yang belum memenuhi persyaratan menurut Peraturan Menteri Keseharan Republik Indonesia No 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum untuk parameter Total Koliform yaitu pada depo H, D, B, J dan N nilainya masih diatas standar yaitu 0/100ml sampel.
2.  Berdasarkan hasil analisa kuesioner dengan uji parameter didapatkan hubungan antara keduanya adalah parameter
yang melebihi baku mutu yaitu Total Koliform dihasilkan dari depo yang masuk dalam kategori cukup. Berarti masih ada perilaku belum taat oleh petugas yang menyebabkan kandungan bakteri dalam air olahan masih ada. Sebaliknya depo yang masuk dalam kategori baik, hampir semua parameternya sudah memenuhi persyaratan menurut Peraturan Menteri Keseharan Republik Indonesia No 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
3.   Sumber air baku yang digunakan untuk air minum isi ulang kecamatan Sukodono berasal dari dua lokasi yaitu Air baku Prigen dan Pacet. Nilai Total Koliform 480 dan 150/100 ml sampel, untuk TDS prigen 268 mg/l dan pacet 276 mg/l. Nilai warna air baku prigen dan pacet 0 Ptco, sedangkan nilai kekeruhan air baku prigen 0,45 NTU dan air baku pacet 0,45 NTU.

## Saran:
1.   Perlunya menaati perilaku atau SOP khusunya dalam pemeliharaan alat oleh petugas untuk menghasilkan kualitas air minum isi ulang yang sesuai dengan Permenkes 492 Tahun 2010.
2.   Dinas Kesehatan perlu mengeluarkan stiker bagi depo air minum isi ulang yang sudah dimeriksa airnya secara rutin oleh Departemen Kesehatan dan memenuhi bakumutu
3.  Perlu uji perilaku oleh Dinas Kesehatan ke lokasi sekaligus melihat kondisi ruang pengisian air isi ulang.
4.  Masyarakat dihimbau tidak mengkonsumsi air isi ulang depo yang belum memiliki stiker.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Cochran-Smith, M.(2005). The new teacher education : For better or for worse ? Education Researcher.
[2] Reynold, T.D., and Richard, P.A. 1995. Unit Operations and Process in Envronment Engineering. Boston : PWS Publishing Company.
[3] Wenten IG. 1999. Teknologi Membran Industri. Bandung [4] Suprihatin, 2003. Hasil Studi Kualitas Air Minum Isi Ulang. Makalah pada Seminar Sehari Permasalahan Depot Air Minum dan Upaya Pemecahannya.
[5] Astari Rahmita dan Rofiq Iqbal. 2009. Kualitas Air Dan Kinerja Unit Di Instalasi Pengolahan Air Minum  ITB. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
[6] Sulistyandari, H. 2009. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kontaminasi Deterjen Pada Air Minum Isi Ulang (DAMIU) Di Kabupaten Kendal Tahun 2009 . Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
[7] Wulan, Anisa. 2005. Kualitas Air Bersih untuk Pemenuhan Kebutuhan Rumah tangga di Desa Pesarean kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal . Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
[8] Fardiaz, S. 1993. Analisis Mikrobiologi Pangan. PAU. IPB [9] Matahelumual,Bethy. 2008. Mengenal Air  di Sekitar. Warta Geologi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010. Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
[10] Hartanto,Sulih. 2007. Studi Kasus Kualitas aan Kuantitas Kelayakan Air Sumur  Artetis sebagai Air Bersih untuk Kebutuhan Sehari-hari di Daerah Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati Semarang Tahun 2007
[11] Depkes RI. 1998. Pedoman Pelatihan Water Technique System Membrane Filter. Jakarta : Ditjen PPM dan PLP Depkes
[12] Purnawijayanti, HA. 2001. Sanitasi Higiene dan Keselamatan Kerja dalam Pengelolaan Makanan. Yogyakarta: Kanisius.
[13] Sawyer CN, McCarty PL. 1967. Chemistry for sanitary engineers, 2nd ed. New York, McGraw-Hill,(McGraw-Hill Series in Sanitary Science and Water Resources Engineering).