JURNAL TAMBORA VOL. 4 NO. 3 OKTOBER  2020 http://jurnal.uts.ac.id
Science and Technology
ANALISIS RUGI DAYA DAN REKONSILIASI ENERGI JARINGAN DISTRIBUSI TEGANGAN MENENGAH 20 KV PADA PENYULANG NIJANG
Ahmad Jaya 1 , Wirentake 2 , Mei Priyanto 3
Program Studi Teknik Elektro Universitas Teknologi Sumbawa Fakultas Teknik Universitas Teknologi Sumbawa *Corresponding Author email: ahmad.jaya@uts.ac.id, wirentake@uts.ac.id
Diterima :
Bulan  September 2020 Diterbitkan : Bulan Oktober 2020 Keyword: Susut/Rugi Daya, Penyulang Nijang,
Rekonsiliasi
Energi, Etap 12.6

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui susut/rugi daya pada penyulang nijang melalui proses  rekonsiliasi  energi,  simulasi  program  ETAP  12.6,  dan  perhitungan  manual. Manfaat penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan terhadap upaya perbaikan yang sebaiknya dilakukan untuk memperkecil susut/rugi daya pada jaringan distribusi tegangan menengah  penyulang  nijang.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian kuantitatif  karena  mengambil  data  dari  pengukuran  titik  transaksi  yang  kemudian dibandingkan dengan hasil pada program simulasi ETAP 12.6 dan perhitungan manual. Hasil  penelitian  menunjukan  besar  (kWh)  susut  daya  yang  dihasilkan  dari  3  proses didapatkan  bahwa  proses  rekonsiliasi  energi  menghasilkan  susut/rugi  daya  lebih  besar yaitu 10.657 kWh, pada simulasi ETAP 12.6 menghasilkan susut/rugi daya sebesar 3049 kWh dan pada perhitungan manual menghasilkan susut/rugi daya sebesar 4199 kWh, dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada proses simulasi ETAP 12.6 dan perhitungan manual  hanya  menghitung  susut/rugi  daya  karena  penyebab  teknis  sedangkan  proses rekonsiliasi energi sudah termasuk penyebab teknis dan  nonteknis. Diharapkan dengan penelitian ini dapat mendukung upaya perbaikan susut/rugi daya di lingkungan PT PLN (Persero) UP3 Sumbawa.

## PENDAHULUAN
Peningkatan  ketersediaan  kuantitas  energi listrik  terus  dilakukan  oleh  PT  PLN  (Persero)  dan seiring  bertambahnya  beban,  maka  perubahan terhadap  sistem  tenaga listrik  tidak  dapat terhindarkan.  Selaras  dengan  itu,  peningkatan kualitas  penyaluran  tenaga  listrik  juga  menjadi  hal yang  sangat  penting  yang  terus  menjadi  perhatian. Binilang  (2017)  menyatakan  bahwa  yang  menjadi penentu kualitas penyaluran adalah kehandalan dan efisiensi.
Penyaluran  tenaga  listrik  di  wilayah Sumbawa meliputi Jaringan Tegangan Tinggi (JTT) 70  KV,  Jaringan  Tegangan  Menengah  (JTM)  20 KV, dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) 220 V / 380  V.  Untuk  pendistribusian  energi  listrik  yang handal  dan  efisien,  maka  semua  hal  yang  dapat menimbulkan  kerugian  harus  dikaji  dengan  baik. Menurut Marniati (2018), susut daya atau rugi daya listrik  adalah  berkurangnya  daya  listrik  dalam proses penditribusian dari unit pembangkit  menuju beban  (konsumen),  yang  disebabkan  oleh  adanya tahanan jenis penghantar yang dipengaruhi oleh arus dan  tegangan  saat  penyaluran  energi  listrik dilakukan.  Secara  umum  penyusutan  daya  dapat dibagi  menjadi  dua  jenis  yaitu  :  (1)  Susut  teknis, Penyusutan  teknis  adalah  penyusutan  yang  terjadi sebagai  akibat  adanya  resistansi  pada  peralatan pembangkitan  maupun peralatan penyaluran dalam transmisi dan distribusi sehingga terdapat daya yang hilang, dan (2) Susut non teknis, penyusutan secara
non  teknis  adalah  susut  yang  disebabkan  oleh kesalahan  dalam  pembacaan  alat  ukur,  kesalahan kalibrasi di alat ukur, dan kesalahan akibat bersifat administratif lainnya.
PT  PLN  (Persero)  UP3  Sumbawa  sudah melaksanakan proses perhitungan secara akumulatif terhadap  perhitungan  rugi-rugi  daya  (susut  teknis) namun  belum  dilaksanakan  secara  terperinci penyaluran distribusinya. Oleh karena itu, dipandang  perlu  untuk  melakukan  sebuah  studi perhitungan  dan  analisis  penyaluran  distribusi. Disisi  lain,  program  rekonsiliasi  energi  juga  dapat dilaksanakan  untuk  menghitung  susut  daya  secara langsung  dengan  memasang  titik  transaksi  di peralatan.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  secara terperinci  yakni  untuk  mengetahui  rugi-rugi  daya pada  saluran  sistem  20  KV  menggunakan  aplikasi ETAP  12.6  dan  mengetahui  nilai  susut  daya  serta proses  rekonsiliasi  energy  pada  Penyulang  Nijang. Sementara  itu,  alasan  dipilihnya  Penyulang  Nijang sebagai tempat dilakukannya peneltian yakni karena di  Penyulang  Nijang  sudah  dilakukan  pemasangan titik  transaksi  pada  gardu  sehingga  dapat dilaksanakan rekonsiliasi energi.

## LANDASAN TEORI

## Sistem Tenaga Listrik
PLN  (2010)  tentang  kriteria  disain enjinering kontruksi jaringan distribusi tenaga listrik menjelaskan  bahwa  suatu  sistem  tenaga  listrik
JURNAL TAMBORA VOL. 4 NO. 3 OKTOBER  2020 http://jurnal.uts.ac.id
Science and Technology
secara  sederhana  terdiri  atas  sistem  pembangkit, sistem transmisi dan gardu  induk, sistem distribusi dan  sistem  sambungan  pelayanan.  Sistem‐sistem tersebut  saling  berkaitan  dan  membentuk  suatu sistem tenaga listrik.
Sistem  Distribusi  Tegangan  Menengah mempunyai  tegangan  kerja  di  atas  1  kV  dan setinggi‐tingginya  35  kV.  Sistem  Distribusi Tegangan  Rendah  mempunyai  tegangan  kerja setinggi‐tingginya  1  kV.  Jaringan  distribusi Tegangan Menengah berawal dari Gardu Induk/Pusat  Listrik  pada  sistem  terpisah/ isolated . Pada  beberapa  tempat  berawal  dari  pembangkit listrik. Bentuk jaringan dapat berbentuk radial atau tertutup  (radial open  loop ).  Jaringan  distribusi Tegangan Rendah berbentuk radial murni. Sambungan  Tenaga  Listrik  adalah  bagian  paling hilir  dari  sistem  distribusi  tenaga  listrik.  Pada Sambungan  Tenaga  Listrik  tersambung  Alat Pembatas  dan  Pengukur  (APP)  yang  selanjutnya menyalurkan tenaga listrik kepada pemanfaat.

## Gambar pola sistem tenaga listrik

## Gardu Distribusi
Seperti PLN (2010) tentang kriteria disain enjinering  kontruksi  jaringan  distribusi  tenaga listrik  menjelaskan  bahwa  gardu  distribusi  adalah bangunan  gardu  transformator  yang  memasok kebutuhan  tenaga  listrik  bagi  para  pemanfaat  baik dengan  tegangan  menengah  maupun  tegangan rendah.  Gardu  distribusi  merupakan  kumpulan  / gabungan  dari  perlengkapan  hubung  bagi  baik tegangan  menengah  dan  tegangan  rendah.  Jenis perlengkapan hubung bagi tegangan menengah pada gardu  gistribusi  berbeda  sesuai  dengan  jenis konstruksi  gardunya.  Konstruksi  gardu  dibedakan menjadi  2  jenis  yakni  gardu  distribusi  konstruksi pasangan luar dan gardu distribusi pasangan dalam.
Electric Transient and Analysis Program (ETAP) 12.6
Pramono,  dkk  (2018)  ETAP  merupakan  program analisa  grafik  transient  kelistrikan  yang  dapat dijalankan dengan menggunakan program Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista, 7, dan 8. ETAP  merupakan  alat  analisa  yang  komprehensif untuk  desain  dan  testing  power  sistem.  Program ETAP dibuat oleh perusahaan Operation
Technology,  Inc  (OTI)  dari  tahun  1983.  Tujuan program  ETAP  12.6.0  dibuat  adalah  untuk memperoleh perhitungan dan analisis sistem tenaga menggunakan  komputer.  ETAP  memungkinkan penggunanya  dengan  mudah  untuk  membuat  dan mengedit Single Line Diagram (SLD), sistem kabel bawah  tanah,  sistem  kabeltiga  dimensi,  dan grounding  grid  tiga  dimensi. Program  ini didesain dengan tiga konsep utama, yaitu :

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menerapkan  pendekatan kuantitatif.  Menurut  Sugiyono  (2011)  penelitian kuantitatif  adalah  penelitian  berupa  angka-angka dan  analisis  analisis  menggunakan  statistik. Sementara  Menurut  Amiruddin  (2010)  Penelitian kuantitaif  adalah penelitian  yang dilakukan dengan pengumpulan  data  dan  menggunakan  daftar pertanyaaan  berstruktur  (angket)  yang  disusun berdasarkan  pengukuran  terhadap  variabel  yang diteliti yang kemudian menghasilkan data kuantitatif. Sedangkan menurut Ahmad Suyitno dan Tanzeh (2006), yang dimaksud penelitian kuantitatif adalah  penelitian  yang  menitik  beratkan  pada penyajian data yang berbentuk angka atau kualitatif yang  diangkakan  (skoring)  yang  menggunakan statistik.  Dengan  kata  lain,  dalam  penelitian kuantitatif  peneliti  berangkat  dari  sebuah  teori (menguji  sebuah  teori)  menuju  data  dalam  bentuk angka dan berakhir pada penerimaan atau penolakan dari teori yang telah diuji kebenarannya. Penelitian kuantitatif bertumpu sangat kuat pada pengumpulan data.  Data  yang  dimaksud  berupa  data  yang diperoleh dari hasil pembacaan titik transaksi untuk dimasukan  dilakukan  perhitungan  dan  analisa. Karena itu, dalam penelitian ini statistik memegang peran sangat penting sebagai alat untuk menganalisis jawaban suatu masalah.

## Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan,  yaitu  :  1)  Simulasi  Aliran  Daya Mengguanakan  ETAP  12.6  untuk  meengetahui susut daya, 2) Perhitungan Susut Daya menggunakan  teori  listrik  terapan,  dan  3) Rekonsiliasi  Energi  berdasarkan  titik  transaksi energi,  ketiganya  akan  di  analisa  sebagai  bahan pembanding  dengan  harapan  akan  mendapatkan nilai  susut  daya  yang  akan  dijadikan  acuan  untuk melakukan  hasil  tindak  lanjutnya  untuk  PLN. Berikut detail tahapan yang dilakukan peneliti:
1. Simulasi Aliran Daya Menggunakan ETAP 12.6 Pada  bagian  ini  tahapan  di  mulai  dengan
JURNAL TAMBORA VOL. 4 NO. 3 OKTOBER  2020 http://jurnal.uts.ac.id
Science and Technology
pembuatan  SLD  sesuai  dengan  data  eksisting sistem  kelistrikan  Sumbawa  Besar,  proses pengolahan  data  dan input hasil  olah  data kedalam  SLD  pada  ETAP  12.6,  kemudian dilakukan  tahapan  lanjutan  untuk  analisis  hasil simulasi.  Berikut  tahapan  yang  dilakukan peneliti pada bagian ini :
a. Tahap pengolahan data Tahap pengolahan data ini  merupakan tahap untuk  mengklasifikasi  bagian-bagian  dari data yang didapatkan sesuai dengan kegunaannya  masing-masing.  Data  yang dibutuhkan  untuk  penelitian  ini  berasal  dari PT. PLN UP3 Sumbawa.
b. Tahap Input Data pada Simulasi ETAP 12.6 Tahap input dilakukan  pada Single  Line Diagram yang  direpresentasikan  kedalam ETAP  12.6  sesuai  dengan  data  eksisting sistem  kelistrikan  Sumbawa  Besar.  Berikut adalah  proses input data  SLD  pada  simulasi program ETAP 16:
1) Power Grid Power  Grid /  Kubikel  yang  dimasukan nama grid ,  Mode  Operasi  ( Swing,  V control,  dan  Mvar  control),  rated KV, MW, MVAR, dan lain lain.
2) Transformator Data  transformator  yang  dimasukkan adalah  nama  transformator, rated KV (primer dan sekunder), impedansi (%Z dan X/R), dan fixed tap (% tap).
3).  Penghantar Distribusi Data  sistem  transmisi  dan  penghantar distribusi  yang  di  input  adalah  jenis penghantar  pada  transmisi  seperti  jenis konduktor,  luas  penampang,  panjang jaringan,  dll.  Untuk  jaringan  distribusi dibutuhkan  spesifikasi  penghantar  sesuai Standar PLN (SPLN).
4).  Data Bus Data  bus  yang  dimasukkan  adalah  nama bus,  nominal  KV,  nilai  tegangan  (%V) dan angle , dengan keadaan initial Voltage 5). Data Beban
Data  beban  sistem  kelistrikan  Sumbawa Besar  yang digunakan adalah data beban yang  terdapat  pada  data  SLD  dari  PT.
PLN  (Persero)  UP3  Sumbawa.  Data  ini diperoleh  dari  hasil  rekonsialiasi  energi supaya real.  Jenis  beban  yang digunakan dalam SLD simulasi ETAP 12.6 ini adalah jenis static  load .  Data  yang  dimasukkan adalah beban aktif-reaktif, % PF, dan lain lain.
c. Tahap Pemodelan Tahap  ini  dilakukan  dengan  menjalankan simulasi  dari  data  yang  telah  ter- input kedalam  SLD  pada  ETAP  12.6.  Pemodelan
dilakukan dalam dengan kondisi beban sesuai dengan  hasil  pengambilan  data  transaksi  di Pangkal Penyulang Nijang dan di ujung yaitu pada Trafo.
2. Rekonsiliasi Energi Tahapan  rekonsiliasi  energi  adalah  tahapan dimana titik transaksi di hulu jaringan tengangan menengah dan hilir jaringan akan dibandingkan melalui  titik  transaksi  yang  sebelumnya  telah terpasang.  Tahapan  yang  dilakukan  pada  tahap ini antara lain; (1) Pembacaan Meter Transaksi, (2) Pengolahan data Rekonsiliasi Energi.
a. Pembacaan Meter Transaksi
Pembacaan pertama dilakukan dengan membaca data Load Profil yang ada di KWh Transaksi yang berada di pangkal penyulang Nijang  yaitu  di  PLTD  Labuhan  dan  ujung penyulang yaitu di gardu – gardu yang berada di  sepanjang  jaringan  Penyulang  Nijang. Proses  pembacaan  menggunakan  software bawaan KWh meternya.
b. Pengolahan data Rekonsiliasi Energi Pengolahan  data  rekonsiliasi  dilakukan dengan  cara  mengambil  total  KWh  yang terpakai  /  KWh  Produksi  di  pangkal  dan rekapan seluruh KWh Pemakaian yang ada di Gardu selama periode yang sama.  Data yang diperoleh dari hasil download berupa file .txt lalu  data  diolah  menggunakan  Microsoft office  excel  untuk  di  akumulasikan.  Selain data  KWh  yang  dihasilkan,  profil  tegangan dan  nilai  beban  puncak  pada  beban  juga dijadikan  acuan  dalam  pengisian  data  di Simulasi Etap 12.6.
.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Rugi  Daya  Penyulang  Nijang  Pada  Simulasi ETAP 12.6
Analisis  rugi  daya  pada  Penyulang  nijang dilakukan  dengan  perancangan  SLD  pada  aplikasi ETAP  12.6,  kemudian  dimasukan  parameter berdasarkan  data  yang  asset  penyulang  nijang berupa  penghantar  dilengkapi  dengan  ukuran  dan panjangnya  pada  tabel  4.1,  dan  gardu  distribusi dilengkapi  dengan  kondisi  beban  pada  tabel  4.2. Berikut  ini  tahapan  proses  analisa  rugi  daya  pada Simulasi ETAP 12.6 :
1. Tahap Perancangan SLD Tahap  perancangan  SLD  yang  dilakukan  yaitu menambahkan  bagian-bagian  yang  dibutuhkan diantaranya  : power  grid ,  penampang,  trafo, pengaman,  dan  beban  ( load ).  Selanjutnya bagian-bagian tersebut digabungkan menggunakan bus.
2. Tahap Input Data pada ETAP 12.6 Pada  tahap input data  dilakukan  pada  bagian diantaranya  :  penampang,  trafo,  beban  ( load ), dan power  grid. Hal  ini  dilakukan  karena  akan berpengaruh  pada  hasil  rugi  daya.  Data  yang
JURNAL TAMBORA VOL. 4 NO. 3 OKTOBER  2020 http://jurnal.uts.ac.id
Science and Technology
digunakan  berasal  dari  data  asset  penyulang nijang  untuk  penghantar,  data  kapasitas  trafo berdasarkan  data  asset  trafo  dan  data  beban ( load ) berdasarkan data rekonsiliasi energi.
3. Tahap Pemodelan
Tahap  pemodelan  ini  dilaksanakan  dengan menjalankan  hasil  perancangan  dan  input  pada bagian  bagian  peralatan  yang  selanjutnya dilakukan simulasi untuk mengetahui rugi daya. Dari hasil simulasi didapatkan data hasil sebagai berikut :
Tabel Hasil Simulasi Susut Daya pada Aplikasi ETAP 12.6 ID % Voltage Drop kW Losses BL2 0,08 0,839 BL3 0,01 0,09 BL8 0 0,003 BL13 0 0,009 BL14 0,02 0,063 BL15 0,01 0,023 BL64 0,03 0,237 BL81 0 0,005 BL83 0,03 0,071 BL85 0,05 0,118 BL87 0 0,01 BL89 0 0,001 BL91 0 0 BL93 0 0,001 BL95 0,1 0,181 BL97 0 0,001 BL99 0 0 BL104 0,06 0,098 BL106 0 0,001 BL110 0,01 0,005 BL114 0,01 0,005 BL116 0,02 0,079 BL117 0,01 0,053 BL120 0 0,001 BL122 0 0 BL125 0 0,001 BL127 0 0 BL129 0 0 BL134 0 0,008 BL138 0 0 BL142 0 0,001 BL144 0 0,001 BL146 0 0 BL148 0 0,001 BL150 0 0 BL152 0 0,006 BL154 0 0
BL155 0,01 0,007 BL157 0,02 0,011 Line1 0,02 0,242 MH041 0,51 0,035 MH042 0,48 0,032 MH043 1,16 0,364 MH056 0 0 MH057 1,13 0,865 MH059 0,95 0,494 SKTM NIJANG 0,02 0,262 SM028 1,77 1,365 SM043 1,58 1,083 SM073 1,66 1,5 SM079 2,06 1,826 SM093 1,27 0,22 SM098 1,38 0,831 SM129 2,45 2,578 SM144 2,25 2,183 SM146 2,05 1,825 SM168 1,78 1,368 SM179 1,49 0,304 SM191 1,94 1,632 SM212 0,63 0,218 SM238 0,37 0,022 Total Susut (KW) 21,1790 Jam (Perhitungan) 31 Jan -5 Feb 2020 144 Total Susut (kWh) 3049,776
Berdasarkan tabel hasil simulasi pada Etap 12.6    dapat  diketahui  bahwa  susut  daya  distribusi tegangan menengah Penyulang Nijang jika digunakan Simulasi sebesar 3049,776 kWh.

## Nilai Susut Daya
Berikut merupakan hasil perhitungan susut trafo pada Penyulan Nijang.
Tabel Hasil Perhitungan Susut Trafo di Penyulang
Nijang Gardu Alamat Gardu Kapasitas (KVA) Rugi Besi (KW) Rugi Tembaga (KW) Susut Trafo (kWh) SM028 SMA 3 160 0,4 2,000 86,410 SM043 KP. Padak 160 0,4 2,000 86,408 SM073 SNAKMA 200 0,48 2,500 103,687 SM079 BTN Griya Idola 160 0,4 2,000 86,413 SM093 Kampung Padak 50 0,15 0,800 32,402 SM098 Cendrawasih 160 0,4 2,000 86,405 SM129 Depan TK. Kauman 160 0,4 2,000 86,418 SM144 Gunung Setia 160 0,4 2,000 86,416 SM146 Transito (Sisipan 73) 160 0,4 2,000 86,414 SM168 BTN Olat Rarang 160 0,4 2,000 86,410

## JURNAL TAMBORA VOL. 4 NO. 3 OKTOBER  2020
Science and Technology SM179 Mesjid KP Padak 50 0,15 0,800 32,402 SM191 Gang Asdek 100 0,3 1,600 64,811 SM235 BTN Samota 200 0,48 0,000 0,000 SM213 Hotel Absara 200 0,48 0,000 0,000 SM238 Samota Ujung 100 0,3 1,600 64,800 SM212 Koncrete Koboi 200 0,48 2,500 103,680 MH043 Hotel Lamono 100 0,3 1,600 64,802 MH056 PT BSA Labu Sawo 200 0,48 2,500 103,680
MH042 Desa Labuhan Sawo 50 0,15 0,800 32,400 MH041 Desa Omo 50 0,15 0,800 32,400 MH057 Tambak Labu Sawo 250 0,6 3,000 129,604 MH059 Alor Jaya 200 0,48 2,500 103,681 Total Susut Trafo 1559,64
Dari tabe l diatas dapat diketahui bahwa susut trafo di sepanjang penyulang nijang 1559,64 kWh

## Nilai Susut Jaringan Distribusi
Perhitungan  Susut  Jaringan  Distribusi menggunakan  persamaan  2.7  dan  persamaan  2.8. Perhitungan  Susut  Jaringan  Distribusi  dilakukan dengan membagi 3 bagian sebagai berikut :
1. Penampang AAAC 70 mm2 Dimulai dengan menghitung resistansi menggunakan persamaan 2.2 dan persamaan 2.3 yang diketahui  berdasarkan tabel  AAAC sesuai SPLN 41-8:1981 diketahui bahwa nilai t1 20º C, t2 60º C dan Rt1 sebesar 0,438, maka :
R t2 = T + t2 T + t1 × R t1 R t2 = 228,1 + 60 228,1 + 20 × 0,438 R t2 =  0,5086 Ohm/km Setelah diketahui R t2 selanjutnya dilanjutkan mencari Rac R ac = K × R t2 R ac = 1,02 × 0,5086 Ohm/km R ac = 0,5187 Ohm/km Selanjutnya  mencari  Rugi  Beban  Puncak  pada penampang dengan panjang penampang, diketahui FKjtm =1 :
P rp = 3 ×  I bbn puncak 2 × R ac ×  𝑙 × FK jtm P rp = 3 ×  34 2 × 0,5187 ×  6,76609 × 1 P rp = 12,173 KW
Dari  Rugi  daya  beban  puncak  dapat  digunakan mencari  Susut  daya  dengan  terlebih  dahulu mencari Loss Load Faktor (LLF), diketahui Load Faktor  (LF)  pada  penyulang  nijang  sebesar 0,7783, sehingga dapat dihitung : LLF = 0,7 × LF 2 + 0,3 × LF LLF = 0,7 × 0,7783 2 + 0,3 × 0,7783 LLF = 0,6575 Kemudian  dilanjutkan  dengan  mencari  susut daya  pada  penampang  70  mm2  Penyulang
Nijang : L JTM = t ×   n p ×   P rp × LLF
L JTM = 144 ×  1 ×  12,173 × 0,6575
L JTM = 1153 KWh
2. Penampang A3C/A3CS 150 mm2 Sesuai SPLN 41-8:1981 diketahui bahwa nilai t1 20º C, t2 60º C dan Rt1 sebesar 0,210, maka :
R t2 = T + t2 T + t1 ×  R t1 R t2 = 228,1 + 60 228,1 + 20 × 0,210
R t2 =  0,2438 Ohm/km Setelah diketahui R t2 selanjutnya dilanjutkan mencari Rac R ac = K × R t2 R ac = 1,02 × 0,2438 Ohm/km R ac = 0,2487 Ohm/km
Selanjutnya  mencari  Rugi  Beban  Puncak  pada penampang dengan panjang penampang, diketahui FKjtm =0,91 :
P rp = 3 ×  I bbn puncak 2 × R ac ×  𝑙 × FK jtm P rp = 3 ×  34 2 × 0,2487 ×  19,765 × 0,91 P rp = 15,515 KW
Dari  Rugi  daya  beban  puncak  dapat  digunakan mencari  Susut  daya  dengan  terlebih  dahulu mencari Loss Load Faktor (LLF), diketahui Load Faktor  (LF)  pada  penyulang  nijang  sebesar 0,7783, sehingga dapat dihitung :
LLF = 0,7 × LF 2 + 0,3 × LF LLF = 0,7 × 0,7783 2 + 0,3 × 0,7783

## LLF = 0,6575
Kemudian  dilanjutkan  dengan  mencari  susut daya  pada  penampang  150  mm2  Penyulang Nijang :
L JTM = t ×   n p ×   P rp × LLF L JTM = 144 ×  1 ×  15,515 × 0,6575 L JTM = 1469 KWh
3. Penampang NA2XSEYBY150 mm2 Sesuai SPLN 43-5/IEC 60502-2 diketahui bahwa nilai t1 20º C, t2 60º C dan Rt1 sebesar 0,206, maka :
R t2 = T + t2 T + t1 ×  R t1 R t2 = 228,1 + 60 228,1 + 20 × 0,206
R t2 =  0,2392 Ohm/km Setelah diketahui R t2 selanjutnya dilanjutkan mencari Rac R ac = K × R t2 R ac = 1,02 × 0,2392 Ohm/km R ac = 0,2439 Ohm/km
Selanjutnya  mencari  Rugi  Beban  Puncak  pada penampang dengan panjang penampang, diketahui FKjtm =0,91 :
P rp = 3 ×  I bbn puncak 2 × R ac ×  𝑙 × FK jtm P rp = 3 ×  34 2 × 0,2439 ×  0,214 × 1 P rp = 0,1810 KW
JURNAL TAMBORA VOL. 4 NO. 3 OKTOBER  2020 http://jurnal.uts.ac.id
Science and Technology
dari  Rugi  daya  beban  puncak  dapat  digunakan mencari  Susut  daya  dengan  terlebih  dahulu mencari Loss Load Faktor (LLF), diketahui Load Faktor  (LF)  pada  penyulang  nijang  sebesar 0,7783, sehingga dapat dihitung : LLF = 0,7 × LF 2 + 0,3 × LF LLF = 0,7 × 0,7783 2 + 0,3 × 0,7783 LLF = 0,6575 Kemudian dilanjutkan dengan mencari susut daya pada penampang NA2XSEYBY 150 mm2 Penyulang Nijang :
L JTM = t ×   n p ×   P rp × LLF L JTM = 144 ×  1 ×  0,1810 × 0,6575 L JTM = 17,15 KWh Sehingga susut pada penampang  jaringan 2.639 KWh,  sedangkan  untuk  menghitung  Susut total Jaringan Penyulang Nijang perhitungan didapatkan
L TM =   L GD + L JTM
L TM =  1559,65 KWh + 2639 KWh L TM =  4199 KWh

## Perhitungan Susut Daya dengan Rekonsiliasi Energi
Rekonsiliasi energi dilakukan dengan membadingkan  kWh  yang  ada  di  pangkal  jaringan penyulang nijang yaitu di kubikel dengan kWh yang ada  di  gardu  sepanjang  jaringan  penyulang  nijang mulai dari tanggal 31 Januari 2020 sampai tanggal 5 Februari  2020.  kWh  di  dapat  dengan  cara mendownload  titik  transaksi  (kWh  Meter),  berikut ini adalah hasilnya.
Tabel hasil Rekonsiliasi Energi di Penyulang Nijang
Gardu Alamat kWh Produksi SM028 SMA 3 10230,4 SM043 KP. Padak 8807,6 SM073 SNAKMA 13165,6 SM079 BTN Griya Idola 10779,04 SM093 Kampung Padak 2221,6 SM098 Cendrawasih 7378,2 SM129 Depan TK. Kauman Labuhan 12590,8 SM144 Gunung Setia 12982,3 SM146 Transito (Sisipan 73) 12320,2 SM168 BTN Olat Rarang 6134,96 SM179 Mesjid KP Padak 2557,36 SM191 Gang Asdek 9411,36 SM235 BTN Samota 0 SM213 Samota-Hotel Absara 0 SM238 Samota Ujung 45
SM212 Koncrete Koboi 1004,1 MH043 Hotel Lamono 1044,4136 MH056 PT BSA Labu Sawo
0 MH042 Desa Labuhan Sawo 673,5019355 MH041 Desa Omo 749,632 MH057 Tambak Labu Sawo Ujung 5574,54 MH059 Penyaring Alor Jaya 168,3 Total kWh Gardu 117838,9075 Produksi Penyulang Nijang 128496,2918 Susut 10657,3843
Dari  data  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  jaringan  penyulang  nijang  berdasarkan proses  rekonsiliasi  energi  pada  tanggal  31  januari sampai 5 Februari 2020 didapatkan susut daya

## PENUTUP

## Kesimpulan
Kesimpulan  yang  didapatkan  dari  hasil analisis  susut  daya  hasil  program  rekonsiliasi energi,  Simulasi  ETAP  12.6  dan  Perhitungan listrik terapan pada penelitian ini adalah:
1. Analisis  susut  rekonsiliasi  energi  mempunyai hasil  Susut  Daya  Paling  Besar  dengan  besar susut 10.657,38 kWh jika dibandingkan dengan Simulasi  ETAP  12.6  dengan  hasil  3049,77 kWh dan Perhitungan Manual sebesar 4198,64 kWh  .  Beberapa  hal  yang  mempengaruhi diantaranya :
a. Faktor  sambungan  yang  menambah  nilai resistansi  pada  penampang  atau  gardu distribusi  yang  tidak  diperhitungkan  pada Simulasi Etap 12.6 dan perhitungan manual.
b. Kondisi trafo yang ideal sehingga dianggap tidak ada rugi-rugi Trafo yang di akibatkan unbalance trafo.
c. Error  pengukuran  pada  rekonsiliasi  energi bisa  juga  mempengaruhi  besarnya  nilai rekonsiliasi energi.
2. Analisis  susut  daya  menggunakan  perhitungan dan  simulasi  ETAP  12.6  menghasilkan  susut relative  sama,  karena  semua  parameternya dianggap  ideal  sedangkan  nilai  Rekonsiliasi Energi  akan  lebih  besar  karena  sudah  termasuk susut jaringan non teknis

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  kesimpulan  yang sudah  ditarik,  maka  adapun  saran  yang  bisa diberikan antara lain:
1. Pada proses rekonsiliasi energi hanya digunakan data mulai tanggal 31 Januari sampai 5 Februari 2020.  Sedangkan  di  PLN,  kinerja  susut  daya dihitung  secara  bulanan,  sehingga  diharapkan kepada para peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan data bulanan.
JURNAL TAMBORA VOL. 4 NO. 3 OKTOBER  2020 http://jurnal.uts.ac.id
Science and Technology
2. Peneliti  selanjutnya  bisa  melakukan  penelitian secara  lebih  lengkap  sampai  ke  pelanggan (konsumen).
3. Kelengkapan pada data dan instrumen mempengaruhi hasil simulasi dari kinerja sistem sehingga dapat mengurangi penggunaan ketetapan  ( default )  yang  terdapat  pada  simulasi program.

## REFERENSI
Amiruddin. (2010). Statistik Pendidikan. Yogyakarta: Teras.
Binilang,  R.  B.  (2017).  Studi  Analisa  Rugi  Daya Pada  Saluran  Distribusi  Primer  20  kV  di Kota  Tahuna. E-Journal  Teknik  Elektro dan Komputer vol. 6 no.2 , 69. Hutauruk,  T.  (1985). “Transmisi  Daya  Listrik”. Jakarta: Erlangga.
Marniati, Y., & Hanifatulah, Q. A. (2018). Evaluasi Susut  Daya  Penyulang  Cendana  20  kV pada Gardu Induk Bungaran dengan ETAP 12.6. Jurnal Teknik Elektro UTP , Vol. 7. Pramono,  T.  J.,  Erlina,  Soewono,  S.,  &  Fatimah. (2018).  Analisis  Drop  Tegangan  Pada Jaringan  Tegangan  Menengah  Dengan Menggunakan  Simulasi  Program  ETAP.
Jurnal & Kelistrikan Vol. 10 No. 1 , 26. PT  PLN  (Persero).  (1981). SPLN  41-8:1981. Jakarta: PT PLN (Persero).
PT PLN (Persero). (1991). SPLN 87 :1991. Jakarta: PT PLN (Persero). PT  PLN (Persero). (2010). Buku  1  Kriteria  Disain Enjinering  Kontruksi  Jaringan  Distribusi
Tenaga  Listrik. Jakarta  Selatan:  PT  PLN (Persero). PT  PLN  (Persero).  (2010). Buku  5  Standar Kontruksi  Jaringan  Tegangan  Menengah Tenaga  Listrik. Jakarta  Selatan:  PT  PLN (Persero).
PT  PLN  (Persero).  (2018). Pedoman  Teknis
Penerapan Formula Susut Jaringan
Tenaga  Listrik  di  Lingkungan  PT  PLN (Persero). Purnomo, H. (2016). Analisis Sistem Daya I (Bagian Saluran Transmisi Daya Elektrik).
Malang:  Fakultas  Teknik  Universitas Brawijaya.
Putranti, R. D. (2014). Perhitungan Kerugian Energi
Pada  Penyulang  Tambak  Lorok  -  03 Sebagai salah satu project Program Revass (Revenue  Assurance)  dalam  program Rekonsiliasi  Energi  PT.  PLN  (Persero) Area  Semarang. Gema  Teknologi  Vol.  18 No. 1 , 16. Sugiyono.  (2011). Metode  Penelitian  Kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. Tanzeh,  S.  (2006). “Dasar-Dasar  Penelitian”. Surabaya:  Lembaga  Kajian  Agama  Dan Filsafat (eLKAF).
Tenda,  N.  (2016).  Penyusutan  Daya  Listrik  Pada Penyulang  Jaringan  Transmisi  Isimu Marisa. E-Journal  Teknik  Elektro  dan Komputer vol. 5 no. 1 , 75.