## PEMELIHARAAN ALMARI KONTROL

## Yudi Yantoro,Sabari
D3 Teknik Elektro Politeknik Harapan Bersama Jl Dewi Sartika No 71 Tegal Telp/Fax (0283) 352000

## ABSTRAK
Dilapangan dijumpai juga kasus Almari Kontrol Transformator-Almari Kontrol Transformator yang  bermasalah,  baik  dari  awal  perencanaan,  prosedur  pemeliharaan  bahkan  pemeliharaan yang  kurang  baik  sehingga  kinerja  Almari  Kontrol  Transformator  sendiri  tidak  bisa  optimal. Oleh  karena  itu  perencanaan  dan  prosedur  kinerja  transformator  distribusi  pada  jaringan tegangan  menengah  harus  diperhatikan  dan  yang  lebih  penting  lagi,  sebelum  transformator dipakai  sebaiknya  diuji  terlebih  dahulu  supaya  dapat  memastikan  bahwa  transformator  yang akan digunakan betul-betul baik dan tepat nilai transformasinya.
Tujuan Penelitian adalah mengetahui  cara pemeliharaan transformator distribusi yang baik dan benar untuk dipakai pada jaringan tegangan menengah 25 KV Hasil  menunjukkan  bahwa Setelah  diadakan  pemeliharaan  Almari  Kontrol,  maka  kondisi Almari Kontrol pada transformator harus lebih baik dari pada sebelum diadakan pemeliharaan. .
Kata Kunci : 25 KV, Alamari control, transformator

## A. Pendahuluan
Dalam  sistem  tenaga  listrik,  tentu tidak  terhindar  dari  suatu  masalah  mutu atau kualitas tegangan maupun kontinuitas pelayanan. Hal ini terbukti dengan adanya keluhan  terhadap  gangguan  listrik  dari masyarakat  konsumen  listrik,  berupa tegangan  turun,  kedip  tegangan,  maupun sering terjadinya padam.
Hal  tersebut yang  menjadi penyebab  mutu  tegangan  dan  kontinuitas pelayanan  menurun.  Jatuh  tegangan  salah satunya dipengaruhi oleh perubahan beban, panjang  jaringan,  maupun  penampang kawat/penghantar yang tidak sesuai dengan kapasitas  beban.  Sehingga  variasi  besar tegangan  yang  diijinkan  tidak  tercapai dengan baik/sempurna.
Dilapangan  dijumpai  juga  kasus Almari  Kontrol  Transformator-Almari Kontrol  Transformator  yang  bermasalah, baik  dari  awal  perencanaan,  prosedur pemeliharaan  bahkan  pemeliharaan  yang kurang  baik  sehingga  kinerja  Almari
Kontrol  Transformator  sendiri  tidak  bisa optimal.  Oleh  karena  itu  perencanaan  dan prosedur  kinerja  transformator  distribusi pada  jaringan  tegangan  menengah  harus diperhatikan  dan  yang  lebih  penting  lagi, sebelum  transformator  dipakai  sebaiknya diuji  terlebih  dahulu  supaya  dapat memastikan  bahwa  transformator  yang akan  digunakan  betul-betul  baik  dan  tepat nilai transformasinya.
B. Landasan Teori
Transformator  adalah  suatu  alat yang terdiri dari kumparan dan inti dimana kumparan  sekunder  akan  menghasilkan tenaga listrik akibat terinduksi oleh medan magnet  yang  dihasilkan  oleh  inti transformator tersebut.
Besi  berlapis  sering  dijadikan sebagai  inti  sedangkan  kawat  tembaga email  sebagai  aliran  arus  yang  lazim disebut  kumparan.  Pada  transformator terdapat  dua  kumparan  yaitu  kumparan primer,  dan  kumparan  sekunder.  Rasio perubahan  tegangan  ditentukan  oleh  rasio
jumlah lilitan pada masing-masing kumparan.  Tegangan  masuk  disebut tegangan  primer sedangkan  tegangan keluaran  disebut  tegangan  sekunder. Perbandingan  tegangan  primer  dibanding sekunder  sama  dengan  perbandingan kumparan  primer  dibanding  kumparan sekunder.  Kedua  kumparan  tergabung secara magnetik di dalam inti, tetapi kedua kumparan  tersebut  tidak  tergabung  secara elektrik.
Arus bolak – balik dapat
ditransformasikan  dengan  cara  tersebut  di atas,  karena  mempunyai  perubahan  fluks magnetik yang selalu berubah.
Pada arus searah transformasi secara diatas  tidak  bisa  karena  pada  arus  searah fluks  magnetiknya  tetap  dimana  fluks magnetik  tetap  tidak  akan  menghasilkan gaya gerak listrik. Cara
mentransformasikan  arus  searah  yaitu dengan  jalan  memotong-motong  arus searah  tersebut  agar  berfrekuensi  atau membuat  inverter.  Cara  tersebut  dalam penulisan laporan ini tidka dibahas karena penulis  hanya  membahas  transformator atau  arus  bolak  –  balik.  Gambar  dibawah ini  adalah  gambar  transformator  secara umum  dimana  konstruksi  transformator tersebut  secara  umum  dibedakan  menjadi dua  bagian  yaitu  konstruksi  transformator tipe inti, dan konstruksi transformator tipe cangkang.
Konstruksi inti yaitu tempat kedudukan  kawat-kawat  kumparan  berada di sisi luar baik kumparan primer maupun kumparan  sekundernya.  Sedangkan  pada tipe  cangkang,  tempat  kedudukan  kawat kumparan berada ditengah sehingga posisi kumparan dikeliling oleh kern.
Sebagai  isolasi  (  tegangan  tembus tinggi  )  sehingga  berfungsi  sebagai  media pendingin  dan  isolasi.  Untuk  itu  minyak Almari  Kontrol  Transformator  harus memenuhi persyaratan sbb:
a. Ketahanan  isolasi  harus  tinggi  ( >10kV/mm )
b. Berat  jenis  harus  kecil,  sehingga partikel-  partikel  di  dalam  minyak dapat mengendap dengan cepat.
c. Penyalur panas yang baik.
d. Titik nyala yang tinggi, tidak mudah menguap yg dapat membahayakan.
e. Sifat kimia yang stabil.
1. Bushing
Merupakan  penghubung  antara kumparan Almari Kontrol Transformator ke jaringan luar. Bushing adalah sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator, yang sekaligus  berfungsi  sebagai  penyekat antara  konduktor  tersebut  dengan tangki Almari Kontrol Transformator.
2. Tangki  dan  konservator  (khusus  pada Almari  Kontrol  Transformator  tipe basah)
Pada umumnya bagian-bagian dari Almari  Kontrol  Transformator  yang terendam  minyak  Almari  Kontrol Transformator  yang  ditempatkan  di dalam  tangki  baja.  Tangki  Almari Kontrol  Transformator-Almari  Kontrol Transformator  distribusi  umumnya dilengkapi  dengan  sirip-sirip  pendingin ( cooling fin ) yang berfungsi memperluas permukaan dinding tangki, sehingga  penyaluran  panas  minyak pada  saat  konveksi  menjadi  semakin baik  dan  efektif  untuk  menampung pemuaian  minyak  Almari  Kontrol Transformator, tangki dilengkapi dengan konservator.
C. Metode Dalam proses penyusunan laporan penelitian  ini,  penulis  memperoleh  data- datanya melalui beberapa metode yaitu :
1. Metode Observasi (Pengamatan) Dengan  teknik  Observasi,  penulis mengadakan  suatu  pengamatan  secara langsung  dari  semua  peralatan  yang dikerjakan. Dengan metode ini penyusun dapat mengetahui secara pasti tentang peralatan tersebut.
2. Metode Literatur (Perpustakaan) metode  ini  dilakukan  dengan  cara membaca  buku-buku  literatur  yang
dijadikan  referensi  untuk  memperoleh data. Dengan demikian penulis menjadi lebih  tahu  dan  jelas  tentang  peralatan atau  perlengkapan  yang  dipasang  pada transformator di jaringan distribusi
D. Hasil Penelitian Tegangan Almari Kontrol Transformator  Distribusi Tegangan  pada
Almari  Kontrol  Transformator  distribusi selalu  dinaikkan  sampai  dengan  5%.  Hal ini dimaksudkan agar dapat mengantisipasi terjadinya  drop  tegangan  pada  saluran dengan rincian sbb:
1. Maksimum  3%  hilang  pada saluran  antara  pembangkit  (dalam hal ini Almari Kontrol Transformator distribusi) sampai dengan sambungan rumah.
2. maksimum 1% hilang pada saluran antara  sambungan  rumah  sampai dengan KWh meter.
3. Maksimum  1%  hilang  pada saluran  KWh  meter  -  panel pembagi - alat listrik terjauh.
Semakin besar rugi daya dalam persen, berarti  semaki  besar  kerugian  energi  yang terjadi.  Penyebab  Gangguan  Almari Kontrol Transformator
1. Tegangan Lebih Akibat Petir
2. Overload dan  Beban  Tidak Seimbang
3. Loss  Contact Pada  Terminal
Bushing 4. Isolator Bocor/Bushing Pecah 5. Kegagalan  Isolasi  Minyak Almari Kontrol Transformator/Packing Bocor Pembahasan Pemeriksaan Nameplate Almari  Kontrol Transformator sebelum  pekerjaan  pemeliharaan Almari Kontrol Transformator dilaksanakan, prosedur pelaksanaan pekerjaan  yang  pertama  dilakukan  adalah mendata  spesifikasi  teknis  dari  Almari Kontrol  Transformator  tersebut  dengan mengamati ( nameplate ).

## Gambar 4.16. Nameplate

## Pemeriksaan Secara Visual
Pemeriksaan fisik Almari Kontrol Transformator  secara  visual  meliputi pemeriksaan sebagai berikut : a. Pemeriksaan  kondisi  tangki  dari kebocoran atau akibat dari benturan.
b.  Pemeriksaan  kondisi  baut-baut pengikat  di  bushing.Pemeriksaan kondisi  bushing  primer  atau sekunder.
c.  Pemeriksaan valve tekanan udara. d. Pemeriksaan thermometer. e. Pemeriksaan kondisi tap charger /sadapan.
Pengukuran Nilai Tahanan Isolasi
Setelah pemeriksaan secara visual dilakukan,  maka  selanjutnya  dilakukan pemeriksaan/pengukuran  nilai  tahanan isolasi  Almari  Kontrol  Transformator dengan  menggunakan  megger  (primer- body, sekunder-body dan primer- sekunder),  sehingga  dapat  dipastikan  jenis kerusakan  dan  bagian  mana  dari  Almari Kontrol  Transformator  yang  mengalami kerusakan.  Dengan  melakukan  perawatan secara  berkala  dan  pemantauan  kondisi transformator  pada  saat  beroperasi  akan banyak  keuntungan  yang  didapat,  antara lain:
1. Meningkatkan keandalan dari transformator tersebut
2. Memperpanjang masa pakai
3. Jika  masa  pakai  lebih  panjang, maka  secara  otomatis  akan  dapat menghemat biaya penggantian Unit Almari Kontrol Transformator. Adapun  langkah-langkah  perawatan  dari transformator, antara lain adalah:
1. Pemeriksaan  berkala  kualitas minyak isolasi. 2. Pemeriksaan/pengamatan  berkala secara langsung ( Visual Inspection ) 3. Pemeriksaan-pemeriksaan  secara teliti ( overhauls ) yang terjadwal.
Komponen-Komponen Utama Transformator
untuk  lebih  jelasnya  anda  dapat membaca artikel sebelumnya, "Komponen- Komponen  Transformator",  tapi  saya tampilkan  sedikit  mengenai  komponen utamanya saja, yaitu:
1. On-load tap changer (OLTC)
2. Bushing
3. Insulator / penyekat
4. Gasket 5. Sistem  saringan  /  filter  minyak isolasi 6. Valves atau katup-katup
7. Relay
8. Alat-alat  ukur  dan  indikator- indikator Pemeriksaan  Kondisi  Transformator Saat Beroperasi 1. Pada saat transformator beroperasi ada  beberapa  pemeriksaan  dan analisa  yang  harus  dilakukan, antara  lain:  Pemeriksaan  dan analisa minyak isolasi transformator, meliputi: a. Tegangan  tembus  (breakdown voltage)
b. Analisa  gas  terlarut  (dissolved gas analysis, DGA)
c. Analisa  minyak  isolasi  secara menyeluruh  (sekali  setiap  10 tahun)
2. Pemeriksaan  dan  analisa  kandungan gas  terlarut  (Dissolved  gas  analysis, DGA), untuk mencegah terjadinya:(partial) discharges, Kegagalan  thermal  (thermal  faults), Deteriorasi / pemburukan kertas isolasi/laminasi.
3. Pemeriksaan  dan  analisa  minyak isolasi  secara  menyeluruh,  meliputi: power factor (cf. Tan δ), kandungan air (water content), neutralisation number,
interfacial  tension,  furfural  analysis dan  kandungan  katalisator  negatif (inhibitor content) 4. Pengamatan dan Pemeriksaan Langsung (Visual inspections)
a. Kondisi fisik transformator secara menyeluruh. b. Alat-alat ukur, relay, saringan/filter dll. c. Pemeriksaan dengan menggunakan  sinar  infra-merah
(infrared  monitoring)  setiap  2 tahun sekali.

## E. Kesimpulan
1. Pemeliharaan transformator
distribusi  terutama  pada  lintasan jaringan,  perlu  dilengkapi  dengan alat  –  alat  pengamanan  agar Almari Kontrol Transformator bisa selamat  /  aman  dari  gangguan – gangguan yang timbul.
2. Pemeliharaan  transformator  perlu persiapan  pemikiran  urutan  kerja, alat–alat bantu, dan pengecekan–pengecekan seperti minyak Almari Kontrol Transformator,  tegangan  input- output, frekuensi. Daftar Pustaka [1] Febrianti. 2009. “Pemadaman Listrik  di  Sumatera  Barat  Hingga Akhir Maret”. Tempo 26 Maret.com200901komponen- komponen-transformator.html  [26 April 2009]
[2] Hamma.  (2001,  April).  Elektro Indonesia  :  Transformator  Daya dan  Cara  Pengujiannya  [25 paragraf]. 7(36). [26 April 2009].
[3] Isnanto. (2009, Januari)”Transfor mator Distribusi,” http: masisnanto.blogdetik.
com20090123transformator- distribusi.html [26 April 2009].
[4] Kadir,  A.  1989. Transformator . Jakarta : Gramedia.
[5] Mustafa,  D.  (2008,  November). Techno  :  Transformator  Listrik
Tenaga  [35  paragraf].  [26  April
2009]