## POTENSI PENGGUNAAN IPAL DAN SPAH UNTUK MENGHEMAT PENGGUNAAN AIR PDAM PADA MAL
Diana Christina Harijanto 1 , Vittorio Kurniawan 2 , dan Wati Asriningsih Pranoto 3
1 Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta diana.325190035@stu.untar.ac.id
2 Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No.1 Jakarta vkurniawan@ft.untar.ac.id
3 Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No.1 Jakarta watip@ft.untar.ac.id
Masuk: 11-07-2023, revisi: 24-07-2023, diterima untuk diterbitkan: 31-07-2023

## ABSTRACT
A shopping centre produces domestic wastewater every day. This domestic wastewater consists of blackwater (toilet) wastewater and greywater (household) wastewater. Wastewater generated by the industry is managed by a domestic Wastewater Treatment Plant (WWTP) system. This study was conducted to find the potential of WWTP and Rainwater Harvesting System to reduce water use in the area. Mal can save up to ±76,95% PDAM’s usage if the wastewater is used for all needs, they can save ±22,64% PDAM’s usage if the wastewater is used only for restroom and gardening needs, and they can save ±0,53% PDAM’s usage if the wastewater is used only for gardening needs. Mal can save up to  ±33,27%  PDAM’s  usage  if  the  rainwater  that’s  used  comes  from  the  roof  and  the  parking  lot.  They  can  save ±19,51% PDAM’s usage if the rainwater only comes from the roof (existing). Based on analysis results and researches that’d been done, if the shopping centre wants to maximize the probability of the wastewater usage to save up PDAM’s usage, a demolition of the plumbing system needs to be done, so that the new plumbing system can be built afterwards.
Keywords: Domestic WWTP, wastewater, blackwater, greywater, rainwater harvesting system

## ABSTRAK
Suatu pusat perbelanjaan menghasilkan air limbah domestik setiap harinya. Air limbah domestik ini terdiri dari air limbah kakus dan air limbah non kakus. Air limbah yang dihasilkan dikelola dengan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari potensi IPAL dan Sistem Pemanenan Air Hujan (SPAH) untuk mengurangi penggunaan air dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM). Mal dapat menghemat pemakaian air PDAM sebesar ±76,95% bila air IPAL digunakan untuk seluruh kebutuhan air gedung, sebesar ±22,64% bila air IPAL digunakan untuk kebutuhan toilet dan penyiraman tanaman, dan sebesar ±0,53% bila air IPAL digunakan hanya untuk kebutuhan penyiraman tanaman. Untuk SPAH, mal dapat menghemat pemakaian air PDAM sebesar ±33,27% bila air hujan dari atap dan tempat parkir digunakan. Bila air hujan yang digunakan hanya dari  atap  (eksisting),  maka  penghematan  yang  terjadi  hanya  sebesar  ±19,51%.  Berdasarkan  hasil  analisis  dan pengamatan  yang  sudah  dilakukan,  bila  mal  ingin  memaksimalkan  penggunaan  air  IPAL  untuk  menghemat penggunaan air PDAM, mal perlu membongkar sistem plumbing eksisting agar dapat dibuat sistem plumbing rencana.
Kata kunci: IPAL domestik, air limbah, limbah kakus limbah non kakus, SPAH

## 1. PENDAHULUAN
Semakin berkembangnya zaman, masalah lingkungan semakin lama semakin besar. Masalah lingkungan merupakan masalah  alami,  namun  dikarenakan  peningkatan  jumlah  penduduk  maka  masalah  lingkungan  bukan  lagi  masalah alami.  Peningkatan  jumlah  penduduk  mengakibatkan  sampah  dan  limbah  bertambah.  Berdasarkan  publikasi  yang diterbitkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Tangerang  yaitu  Statistik  Kependudukan Kabupaten  Tangerang  Tahun 2020, dinyatakan  bahwa  permukiman  semakin  padat  di  kabupaten  Tangerang  ini,  di mana pada tahun 2018 sampai tahun 2020 terus meningkat kepadatannya dan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2019  adalah  sebesar  1,04%  dan  pada  tahun  2020  sebesar  5,86%  atau  meningkat  sebesar  328.945  jiwa  bila dibandingkan tahun 2018 (tahun dasar). (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, 2020).
Menurut  Permen  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor :  04/PRT/M/2017  Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, air limbah domestik merupakan air limbah yang berasal
dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Air limbah terdiri dari air limbah non kakus ( grey water ) dan air limbah kakus ( black water ). (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, 2017)
Penerapan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) diharapkan dapat mendukung penghematan penggunaan air PDAM. Namun sebelum digunakan kembali, air limbah tersebut harus diolah terlebih dahulu untuk menjamin kualitasnya agar tidak mengganggu lingkungan dan kesehatan masyarakat. (Kevin, 2022).
Studi  kasus  dilakukan  terhadap  Apartemen  Samasta  Mahata  Margonda  yang  terletak  di  Depok,  Indonesia.  Riset menunjukkan  bahwa  penggunaan  air  hasil  produksi  IPAL  dapat  menghemat  sekitar  56%  dari  total  kebutuhan  air bersih. (Puspitasari, et al., 2022). (Putri Arum Puspitasari, Satyanto Krido Saptomo, Joana Febrita, 2022).
Guna mengatasi permasalahan kebutuhan air bersih dan kekurangan air untuk kehidupan masyarakat, dibutuhkan cara- cara  yang  efektif  dan  efisien.  Salah  satu  caranya  adalah  dengan  cara  membuat  sistem  permanenan  air  hujan  dari lingkup  domesik,  dengan  memanfaatkan  tingginya  curah  hujan  yang  turun  (Silvia  &  Safriani,  2018).  Selain  untuk penghematan  air  PDAM,  penerapan  sistem  IPAL  dan  Sistem  Pemanenan  Air  Hujan  (SPAH)  diperhitungkan efektivitasnya untuk membuktikan bahwa dengan IPAL dan SPAH ini dapat mendukung penghematan penggunaan air PDAM. (Cut Suciatina Silvia, Meylis Safriani, 2018) (Yolanda, 2022)

## Air Limbah Domestik
Air  limbah  domestik  adalah  air  limbah  yang  berasal  dari  suatu  usaha  atau  kegiatan  pemukiman,  rumah  makan, perkantoran,  perniagaan,  apartemen,  dan  asrama.  Bentuk  dari  air  limbah  domestik  ini  dapat  berupa  tinja,  air  seni, limbah kamar mandi, dan juga dapur ( grey water ) (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, 2017).
Menurut Sasongko (2014), limbah domestik dibagi dalam dua kelompok yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik berasal dari kotoran (tinja), sisa sayuran dan makanan, sedangkan limbah anorganik dapat berupa kertas, plastik, bahan-bahan kimia yang diakibatkan oleh pengunaan sampo, sabun, deterjen dan penggunaan bahan kimia lainnya. Limbah organik umumnya dapat terurai oleh mikroba dalam lingkungan. Sedangkan, limbah anorganik lebih  sulit  diuraikan  sehingga  menyebabkan  pencemaran  lingkungan  sekitar. (Endar  Budi  Sasongko,  Endang Widyastuti, Rawuh Edy Priyono, 2014).

## Baku Mutu Air Limbah
Menurut Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, air limbah domestik yang dihasilkan dari skala rumah tangga dan usaha dan/atau  kegiatan  berpotensi  mencemari  lingkungan,  sehingga  perlu  dilakukan  pengolahan  air  limbah  sebelum dibuang ke media lingkungan. (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2016).

## Teknologi Pengolahan Air Limbah
Limbah cair yang berasal dari kegiatan industri ataupun domestik perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang ke saluran drainase kota ataupun sebelum digunakan kembali oleh gedung. Pengolahan limbah bertujuan agar air  yang  akan  dibuang  ke  saluran  drainase  kota  ataupun  yang  akan  digunakan  kembali  tidak  mengandung  zat-zat berbahaya  yang  akan  membahayakan  lingkungan  dan  kelangsungan  hidup.  Alur  sistem  pengolahan  limbah  dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1 Alur Sistem IPAL Eksisting

## Sistem Pemanenan Air Hujan (SPAH)
Sistem PAH umumnya terdiri dari beberapa sistem yaitu; tempat menangkap hujan ( collection area ), saluran air hujan yang mengalirkan air hujan dari tempat penangkapan ke tangki hujan, ke tangki penyimpanan ( conveyance ), filter , reservoir (storage tank) , saluran pembuangan, dan pompa (Fayez A. Abdulla, A. W. Al-Shareef, 2009). Alur sistem pengolahan air hujan eksisting dapat dilihat pada Gambar 2.

## 2. METODE PENELITIAN
Lokasi  penelitian mengenai  IPAL  dan  SPAH  dilakukan  pada  Mal  di Tangerang.  Mal  ini  terletak  di  Jl.  Citra  Raya Boulevard No. 01, Ciakar, Kec. Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten 15710. Mal di Tangerang sebagai lokasi penelitian dapan dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3 Lokasi Penelitian ( Google Maps , 2023)
Data-data yang dikumpulkan berupa kapasitas IPAL dan SPAH, mutu air produksi IPAL dan SPAH, volume air hasil produksi IPAL dan SPAH, volume penggunaan air PDAM, sistem jaringan yang diterapkan, sumber limbah, dan luas bangunan (peta/denah gedung). Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif di mana dalam metode penelitian kuantitatif akan dilakukan metode survei dan metode eksperimen.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada gedung mal, air limbah berasal dari toilet, tenant , ruang janitor, kantin karyawan, dan Air Handling Unit (AHU). Untuk air limbah yang berasal dari tenant akan masuk ke dalam grease trap , kemudian akan disalurkan ke IPAL. Untuk air limbah yang berasal dari toilet, ruang janitor, dan AHU akan diteruskan ke sewage pit pump lalu dipompakan kembali ke sistem IPAL seperti pada Gambar 4.

## Gambar 4 Usulan Alur Sistem IPAL
Penggunaan air di Mal di Tangerang untuk penyiraman tanaman, sanitasi bangunan, kebutuhan manusia, cooling tower , dan AHU. Untuk penyiraman tanaman dilakukan secara manual menggunakan selang air.
Penyiraman manual untuk tanaman pada Mal di Tangerang dilakukan pada Ground Floor (GF), lantai 2, dan lantai 3.
Pada GF terdapat 6 keran air aktif, pada lantai 2 terdapat 2 keran air aktif, dan pada lantai 3 terdapat 2 keran air aktif.
Volume  penggunaan  air  untuk  penyiraman  tanaman  dapat  diketahui  dengan  memasang watermeter pada  masing- masing  keran  pada  GF.  Untuk  lantai  2  dan  3,  dikarenakan  lantai  2  dan  3  masing-masing  memiliki  luas  area  yang kurang lebih sama seperti yang disirami oleh keran 5 pada GF, maka dari itu diasumsikan volume air penyiraman tanaman lantai 2 dan 3 sama seperti volume air yang tercatat di watermeter keran 5.
Volume penggunaan air harian untuk penyiraman tanaman bulan Mei dan Juni 2023 dapat dilihat pada Gambar 5.
Pada sumbu X, angka 1 sampai 30 adalah jumlah hari pada bulan Mei (terdapat 30 hari pada bulan Mei), dan angka 31 sampai 61 adalah jumlah hari pada bulan Juni (terdapat 31 hari pada bulan Juni).
Gambar 5 Grafik Penggunaan Air Penyiraman Tanaman Harian Bulan Mei dan Juni 2023
Berdasarkan pengamatan penyiraman yang sudah dilakukan selama 2 bulan, diperoleh 2 hasil yang berbeda. Hasil tersebut kemudian dirata-ratakan untuk mendapat hasil yang lebih akurat. Perinciannya dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Penyiraman Manual Bulan Mei dan Juni 2023
Lantai Volume Penyiraman (m 3 ) Mei Juni Ground Floor 38,50 25,48 Lantai 2 2,16 3,09 Lantai 3 2,16 3,09 Total 42,81 31,66 Rata-rata/hari 1,38 1,06 Total penyiraman air harian  = 1,38 + 1,06 2 = 1,22
Diperoleh rata-rata total penggunaan air harian adalah 1,22 m 3 /hari.
Sanitasi bangunan mal dilakukan dengan pembersihan lantai atau pel. Pel dilakukan satu kali dalam sehari pada pagi hari namun dilakukan satu kali penggantian air, di mana dalam satu kali pel menggunakan air sebanyak 60 liter/lantai. Perincian pel dapat dilihat pada Tabel 2.
0 1 2 3 4 5 6 7 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 Vo lu m e P en y ir am an ( m 3 ) Tanggal Volume Penyiraman Tanaman Harian Bulan Mei-Juni 2023
Tabel 2 Volume Penggunaan Air untuk Kebutuhan Sanitasi Bangunan Penggunaan Kebutuhan/lantai Volume Harian (m 3 /hari) Volume Bulanan (m 3 /bulan) Pel 60 L/lt 0,36 10,8
Data  jumlah pengunjung dan volume  kebutuhan  air  yang  digunakan  adalah  data  dari  Januari  2021  –  Juni 2023 dengan alasan agar terlihat peningkatannya dari tahun ke tahun, dikarenakan pada tahun 2021 wabah covid -19 dapat dikatakan masih tinggi, sehingga dari data-data yang diperoleh dapat dilihat perkembangan dari 2 masa tersebut, yaitu saat wabah covid -19 masih tinggi hingga sudah cukup membaik pada tahun 2023.
Jumlah pengunjung tahun 2021, 2022, dan 2023 dapat dilihat pada Gambar 6. Untuk perincian kebutuhan air gedung tahun 2021, 2022, dan 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.
Gambar 6 Grafik Jumlah Pengunjung pada Mal di Tangerang pada Januari 2021 – Juni 2023
Tabel 3 Perincian Kebutuhan Air Mal di Tangerang (Januari 2021 – Juni 2023) Tahun Kebutuhan Air Harian (m 3 /hari) Bulanan (m 3 /bulan) 2021 Sanitasi Bangunan 0,36 10,80 Irigasi Tanaman 1,22 36,55 Cooling Tower 64,59 1937,61 AHU 12,92 387,52 Total 79,09 2372,48 Toilet 44,08 1322,40 Tenant 78,43 2352,78 Total (dengan manusia) 201,59 6047,66 2022 Sanitasi Bangunan 0,36 10,80 Irigasi Tanaman 1,22 36,55 Cooling Tower 74,58 2237,28 AHU 14,92 447,46
0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930 Ju m lah P en g u n ju n g M al (j iw a) Bulan
Jumlah Pengunjung Mal pada Tahun 2021, 2022, dan 2023
Lanjutan Tabel 3 Perincian Kebutuhan Air Mal di Tangerang (Januari 2021 – Juni 2023) Tahun Kebutuhan Air Harian (m 3 /hari) Bulanan (m 3 /bulan) Total 91,07 2732,09 Toilet 64,97 1949,04 Tenant 103,03 3090,98 Total (dengan manusia) 259,07 7772,10 2023 Sanitasi Bangunan 0,36 10,80 Irigasi Tanaman 1,22 36,55 Cooling Tower 96,81 2904,27 AHU 19,36 580,85 Total 117,75 3532,47 Toilet 56,10 1683,03 Tenant 85,04 2551,16 Total (dengan manusia) 258,89 7766,66
Berdasarkan  data  akutal  yang  dimiliki,  dapat  diperoleh  kebutuhan  air/orang/hari  setelah  dicari  rata-ratanya  adalah sebesar 13,26 liter untuk tahun 2021, sebesar 13,31 liter untuk tahun 2022, dan sebesar 8,74 liter untuk tahun 2023.
Untuk  Sistem  Pemanenan  Air  Hujan  (SPAH),  terdapat  2  area  tangkapan  ( catchment  area )  pada  mal,  yaitu  atap (eksisting) dan tempat parkir. Usulan alur sistem PAH dapat dilihat pada Gambar 7.
Gambar 7 Usulan Alur Sistem PAH
Data volume tangkapan air hujan dari atap dan tempat parkir dapat dilihat pada Gambar 8.
Gambar 8 Volume Tangkapan Air Hujan pada Januari 2021 - Juni 2023
Contoh perhitungan:
Volume air hujan pada bulan Juni 2023 adalah:
V Atap = A x C x Xr A Atap = 10277,01 m 2 C Atap
= 0,7
V Atap = 10277,01 m 2 x 0,7 x 0,007463 m x 30 hari V Atap
= 1610,716 m 3
V Tempat Parkir  = A x C x Xr A Tempat Parkir  = 10145,11 m 2
C Tempat Parkir  = 0,5
V Tempat Parkir  = 10145,11 m 2 x 0,5 x 0,007463 m x 30 hari
V Tempat Parkir  = 1135,745 m 3 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vo lu m e A ir Hu jan ( m 3 ) Bulan Volume Tangkapan Air Hujan pada Januari 2021 - Juni 2023 Volume Air Hujan Atap
Volume Air Hujan Tempat Parkir
Volume Air Hujan Total
Pada  Gambar  9,  dapat  dilihat  volume  penggunaan  PDAM,  kebutuhan  air  untuk  toilet  dan  penyiraman  tanaman, kebutuhan air hanya untuk penyiraman tanaman, IPAL, dan Rain Water Total .
Gambar 9 Grafik Perbandingan Air Hasil Produksi IPAL dan Rain Water Total dengan Penggunaan  air PDAM dan Kebutuhan Air
Analisis efektivitas penggunaan IPAL dilakukan untuk melihat apakah dengan adanya IPAL dapat bermanfaat secara maksimal  atau  tidak  dalam  penggunaan  sehari-harinya.  Untuk  Gambar  10,  efektivitas  air  IPAL  dibagi  menjadi  3 skenario rencana, yaitu skenario (1) untuk seluruh kebutuhan air, skenario (2) untuk toilet dan tanaman, dan skenario (3) hanya untuk tanaman. Untuk Gambar 11, efektivitas air hujan dibagi menjadi 2, yaitu eksisting (hanya atap) dan rencana (atap dan tempat parkir).
Perhitungan efektivitas dilakukan dengan rumus:
Efektivitas = Va Vb x 100% (1) Di mana:
Va
: Volume air IPAL dan/atau SPAH
Vb : Volume air PDAM 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vo lu m e A ir ( m 3 ) Bulan PDAM Vs Kebutuhan Air Vs IPAL Vs Rain Water PDAM
IPAL Kebutuhan Air Toilet & Tanaman Kebutuhan Penyiraman Tanaman Rain Water Total
Gambar 10 Potensi Efektivitas IPAL terhadap Penghematan Air PDAM (Januari 2021-Juni 2023)
Berdasarkan data bulan Juni 2023, volume  air PDAM yang tercatat adalah 7826 m 3 dan volume air hasil produksi IPAL adalah 5952 m 3 . Untuk skenario (1) seluruh air hasil produksi IPAL akan digunakan untuk seluruh kebutuhan air  gedung,  untuk  skenario  (2)  volume  air  yang  dibutuhkan  untuk  kebutuhan  toilet  dan  tanaman  adalah  sebanyak 1810,8 m 3 , dan untuk skenario (3) volume air yang dibutuhkan untuk kebutuhan penyiraman tanaman adalah sebanyak 36,55 m 3 . Sehingga dapat diperoleh:
Efektivitas skenario (1)
= 5952 m3 7826 m3 x 100% = 76,05% Efektivitas skenario (2) = 1810.8 m3 7826 m3 x 100% = 23,14% Efektivitas skenario (3) = 36.55 m3 7826 m3 x 100% = 0,47% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 E fek tiv itas (%)
Vo lu m e Keb u tu h an A ir ( m 3 ) Bulan Potensi Efektivitas IPAL terhadap Penghematan Air PDAM (Januari 2021 - Juni 2023)
PDAM IPAL Volume Kebutuhan Toilet & Tanaman Volume Kebutuhan Penyiraman Tanaman Efektivitas Skenario (1) Efektivitas Skenario (2) Efektivitas Skenario (3)
Gambar 11 Potensi Efektivitas Air Hujan terhadap Penghematan Air PDAM (Januari 2021-Juni 2023)
Berdasarkan  data  bulan  Juni  2023,  volume  air  PDAM  yang  tercatat  adalah  7826  m 3 ,  volume  tangkapan  air  hujan eksisting (hanya atap) adalah 1610,72 m 3 , volume tangkapan air hujan pada tempat parkir adalah 1135,75 m 3 , dan volume tangkapan air hujan rencana (atap dan tempat parkir) adalah 2746,46 m 3 . Sehingga dapat diperoleh:
Efektivitas eksisting = 1610,72 m3 7826 m3 x 100% = 20,58% Efektivitas rencana = 2746.46 m3 7826 m3 x 100%
= 35,09%

## 4. KESIMPULAN (DAN SARAN)
Jika air hasil produksi IPAL dari Januari 2021 sampai Juni 2023 digunakan untuk seluruh kebutuhan air gedung, diperoleh efektivitas sebesar ±76,95%. Apabila air hasil produksi hanya digunakan untuk kebutuhan air toilet dan penyiraman tanaman diperoleh efektivitas sebesar ±22,64%. Sedangkan jika hanya digunakan untuk kebutuhan penyiraman tanaman efektivitasnya adalah sebesar  ±0,53%. Efektivitas rencana pemanfaatan air hasil produksi IPAL dapat dikatakan cukup baik karena kondisi saat ini (eksisting), air hasil produksi IPAL dibuang secara cuma- cuma ke Tata Kota.
Jika semua air hasil produksi SPAH (dari atap dan tempat parkir) dari Januari 2021 sampai Juni 2023 digunakan untuk seluruh kebutuhan air gedung, efektivitasnya adalah sebesar ±33,27%. Efektivitas rencana pemanfaatan air produksi SPAH dapat dikatakan cukup baik karena kondisi saat ini (eksisting), air hasil produksi SPAH (hanya dari atap) hanya mampu menghasilkan efektivitas sebesar ±19,51%.
Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa efektivitas air hasil produksi IPAL dan SPAH dapat dimanfaatkan secara maksimal jika keduanya digunakan untuk seluruh kebutuhan air gedung mal (terdapat beberapa skenario untuk menyesuaikan kebutuhan dan/atau keinginan pihak mal), karena air IPAL dan SPAH keduanya telah lulus kelas 2 baku mutu air, di mana kedua air tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan manusia sehari-hari.
0 20 40 60 80 100 120 140 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ef ekt iv ita s (% ) Volu m e Tan gka p an Air H u ja n (m 3) Bulan Potensi Efektivitas Air Hujan terhadap Penghematan Air PDAM (Januari 2021- Juni 2023)
Volume Air Hujan Eksisting (hanya atap)
Volume Air Hujan Tempat Parkir Volume Air Hujan Rencana (Atap+Tempat Parkir) Efektivitas Eksisting Efektivitas Rencana

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulla, F. A., & Al-Shareef, A. W. (2009). Roof rainwater harvesting systems for household water supply in Jordan . Jordan University of Science & Technology . 13.
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Tangerang.  (2020).  Statistik  Kependudukan  Kabupaten Tangerang Tahun 2020. 10.
Kevin. (2022). Evaluasi Efektivitas dan Optimasi Penggunaan IPAL Domestik Untuk Mengurangi Penggunaan Air PDAM. Universitas Tarumanagara. 84.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, (2016).
Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor:  04/PRT/M/2017  Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, (2017).
Puspitasari,  P.  A.,  Saptomo,  S.  K.,  &  Febrita,  J.  (2022).  Perancangan Sewage  Treatment  Plant (STP)  sebagai Implementasi Aspek Green Building pada Apartemen Samasta Mahata Margonda Depok. Institut Pertanian Bogor. 10.
Sasongko,  E.  B.,  Widyastuti,  E.,  &  Priyono,  R.  E.  (2014).  Kajian  Kualitas  Air  dan  Penggunaan  Sumur  Gali  oleh Masyarakat di Sekitar Sungai Kaliyasa Kabupaten Cilacap. Universitas Diponegoro. 11.
Silvia, C. S., & Safriani, M. (2018). Analisis Potensi Pemanenan Air Hujan Dengan Teknik Rainwater Harvesting Untuk Kebutuhan Domestik. Universitas Teuku Umar. 12.
Yolanda. (2022). Studi Efektivitas dan Optimasi terhadap Penerapan IPAL sebagai Upaya Penghematan Air PDAM pada JB Tower . Universitas Tarumanagara. 120.