## RANCANG BANGUN MODUL SIMULASI ELCB FASA SATU SEBAGAI PELINDUNG BAGI MANUSIA
Aris Suryadi 1 , Agus Sofwan 2
1 Teknik Elektro, Politeknik Enjinering Indorama Kembangkuning, Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41101
2 Teknik Elektro, Institut Sains dan Teknologi Nasional JL. Moch Kahfi II, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12640 Email: aris.suryadi@pei.ac.id, asofwan8@gmail.com
Abstrak -- Tegangan  yang  terjadi  selama  mengalirnya  arus  gangguan  tanah  menimbulkan tegangan sentuh. Nilai tegangan diatas 50 v dan nilai arus bocor diatas  30 mA sangat berbahaya bagi manusia. Aplikasi Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB) pada suatu sistem instalasi listrik fasa satu  merupakan  salah  satu  solusi  yang  dapat  digunakan  untuk  melindungi  manusia  dari  bahaya yang  diakibatkan  arus  bocor.  Prinsip  kerja  ELCB  adalah  dengan  mendeteksi  adanya  arus  bocor, dimana  arus  yang  masuk  ke  sistem  dibandingkan  dengan  arus  yang  keluar  system.  Apabila  ada perbedaan  pada  suatu  nilai  yang  telah  ditetapkan  maka  ELCB  akan  memutuskan  aliran  listrik  ke sistem. Dari pengujian didapatkan rata-rata waktu pemutusan ELCB sebesar 1,048 ms dengan rata- rata arus 21 mA.
Kata Kunci : Modul Simulasi, Earth Leakage Circuit Breaker
Abstract -- During  the  voltage  flow  flows  pose  a  ground  disturbance  current  there  are  some  touch voltages.  Rated  voltage  value  above  50  v  and  leakage  current  value  above  value  30  mA  are  very dangerous  to  humans.  Application  of  Earth  Leakage  Circuit  Breaker  (ELCB)  on  a  single  phase electrical installation system is a solution can be used to protect humans from the dangers that caused by leakage current. The working principle of ELCB is to detect any leakage current, where current into the system is compared with flow from exit system. While there is a difference value that has been has set  so  the  ELCB  will  switch  off  the  electrical  system.  Baesd  on  experiments  it  is  obtained  that  the average average time of ELCB terminated is 1048 ms with average current is 21 mA.
Keywords : Module Simulation, Earth Leakage Circuit Breaker

## PENDAHULUAN
Keamanan merupakan suatu factor pertimbangan  yang  ditempatkan  pada  urutan pertama dalam mendesain  sebuah sistem instalasi  listrik.  Adanya  ancaman  bahaya bagi  keselamatan  manusia  akibat  arus bocor diatas ambang aman pada suatu sistem instalasi listrik  merupakan  suatu  masalah  yang  harus dicarikan jalan keluarnya. Penelitian ini membuat  suatu  perangkat  simulasi Earth Leakage  Circuit  Breaker (ELCB)  fasa  satu dimana  dengan  perangkat  tersebut  dapat ditunjukkan  fungsi  ELCB  yang  digunakan untuk  mengamankan  manusia  dari  bahaya yang diakibatkan arus bocor (Nugroho, 2009).
Pemilihan  ELCB  fasa  satu  dalam rangkaian pengujian didasarkan pada besarnya konsumen  listrik  rumah  tangga  yang  hanya menggunakan  sumber  fasa  satu  (Sarunggalo, 2008).  Tubuh  manusia  dalam  rangkaian digantikan  oleh  suatu  tahanan  dengan  nilai tertentu  yang  diambil  dari  hasil  pengukuran tahanan tubuh manusia.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  membuat
rancangan  aplikasi  ELCB  fasa  satu  sebagai media  kegiatan  belajar  mengajar  pada jurusan  teknik  listrik.  Hal  ini  perjupakan aplikasi  dari  salah  satu  fungsi  ELCB  sebagai pengaman  bagi  manusia  dari  bahaya  arus bocor. Dalam penelitian ini proses pengukuran tahanan tubuh manusia direpresentasikan sebagai tahanan resistor.

## DASAR TEORI Sistem Pengamanan Bahaya Listrik
Dalam  menjalankan  aktifitas  sehari-hari, manusia  sangat  membutuhkan  daya  listrik. Namun  di  sisi lain,  listrik  sangat  membahayakan keselamatan  apabila  tidak  dikelola  dengan  baik. Sebagian  besar  orang  pernah  mengalami  dan merasakan  sengatan  listrik,  dari  yang  hanya merasa  terkejut  saja  sampai  dengan  yang merasa sangat menderita.
Oleh karena itu, untuk mencegah dari hal- hal  yang  tidak  diinginkan,  perlu  meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya listrik. Jalan yang terbaik  adalah  melalui  peningkatan  pemahaman terhadap sifat dasar kelistrikan yang digunakan.

## Faktor Penentu Keseriusan Akibat
Sengatan Listrik Ada tiga faktor yang menentukan keseriusan  sengatan  listrik  pada  tubuh  manusia, yaitu (Sumardjati, 2008):
1.  Besar  arus  listrik  yang  mengalir  dalam  tubuh ditentukan oleh tegangan dan tahanan tubuh. Tegangan  tergantung  pada  sistem  tegangan yang  digunakan,  sedangkan  tahanan  tubuh manusia  bervariasi  tergantung  pada  jenis, kelembaban kulit dan faktor-faktor lain seperti ukuran  tubuh  dan  berat  badan.  Tahanan kontak  kulit  bervariasi  dari 1000  kΩ  (kulit kering)  sampai 100  Ω  (kulit  basah).  Tahanan dalam  (internal)  tubuh  sendiri  antara  100 – 500 Ω (Hutahuruk, 1991).
2.  Lintasan  arus  listrik  dalam  tubuh  juga  sangat menentukan  tingkat  akibat  sengatan  listrik.
Lintasan yang sangat berbahaya adalah  yang melewati jantung, dan pusat saraf (otak).
3.  Lama  waktu  sengatan  listrik  ternyata  sangat menentukan  kefatalan  akibat  sengatan  listrik. Penemuan  faktor  ini  menjadi  petunjuk  yang sangat berharga bagi pengembangan teknologi  proteksi  dan  keselamatan  listrik. Semakin  lama  waktu  tubuh  dalam  sengatan semakin fatal pengaruh yang diakibatkannya. Oleh  karena  itu,  yang  menjadi  ekspektasi  dalam pengembangan teknologi adalah bagaimana bisa membatasi sengatan agar dalam waktu sependek  mungkin.  Gambar  1  menunjukkan bagaimana  pengaruh  sengatan  listrik  terhadap tubuh, khususnya yang terkait dengan dua faktor, yaitu  besar  dan  lama  arus  listrik  mengalir  dalam tubuh (Siswoyo, 2008).
Gambar 1. Grafik Bahaya Arus Listrik
Ada  beberapa  tindakan  pengaman  yang dapat  dilakukan  untuk  mengurangi  bahaya  arus bocor diantaranya:
a. Pengaman Dengan Isolasi Bagian Aktif.
Peralatan  listrik  dirancang  dan  diberikan perlindungan  selungkup  berbahan  isolasi  yang ditunjukkan  Gambar  2.  Tujuannya  adalah menghindarkan tegangan sentuh tangan manusia dengan bagian aktif yang bertegangan.  Proteksi  ini  cukup  baik  selama selungkup  bahan  isolasi  berfungsi  semestinya, bagian  aktif  seluruhnya  tertutup  oleh  isolasi yang  hanya dapat  dilepas  dengan  merusaknya (Siswoyo, 2008).
Gambar 2. Pengaman Berselungkup Isolasi

## b. Pengaman Dari Sentuhan Tidak Langsung
Sentuhan  tidak  langsung  adalah  sentuhan pada  BKT  (bagian  konduktif  terbuka)  peralatan instalasi  listrik  yang  menjadi  bertegangan  akibat kegagalan isolasi (Siswoyo, 2008).

## Gambar 3. Pengaman Sentuhan Tak Langsung

## Tegangan Sentuh
Tegangan  sentuh  adalah  (Harten,  1978) tegangan  yang  terdapat  diantara  suatu  objek yang  disentuh  dan  suatu  titik  berjarak  1  m, dengan  asumsi  bahwa  objek  yang  disentuh dihubungkan  dengan  kisi-kisi  pengetanahan yang berada dibawahnya.
Gambar 4. Tegangan Sentuh Dan Rangkaian Ekivalennya Dari rangkaian ekivalen didapat persamaan tegangan sentuh,yaitu :
(1)
dimana:
E s = Tegangan sentuh (v) R k = Tahanan badan manusia ( Ω) R f =  Tahanan  kontak  dari  satu  kaki  pada  tanah ( 3000 Ω) I k = Arus yang melalui tubuh (A)

## Earth Leakege Circuit Breaker
Earth  Leakege  Circuit  Breaker (ELCB) adalah pemutus yang peka terhadap arus bocor, yang dapat memutuskan sirkit termasuk penghantar  netralnya  secara  otomatis  dalam waktu  tertentu.  Alat  ini  dipergunakan  sebagai pengaman bila terjadi arus bocor pada salah satu penghantar yang melalui alat tersebut.
Prinsip  kerja  ELCB  sistem  fasa  tunggal ditunjukkan  pada  Gambar  5.  Bila  tidak  ada  arus bocor  (ke  tanah  atau  tubuh  manusia)  maka jumlah  arus  yang  mengalir  dalam  kedua penghantar  (N  dan  L 1 )  sama  dengan  nol. Sehingga trafo arus (CT) tidak mengalami induksi dan  trigger  elektromagnet  tidak  aktif.  Namun sebaliknya  bila  ada  arus  bocor,  maka  jumlah resultan  arus  tidak  sama  dengan  nol,  CT menginduksikan  tegangan  dan  mengaktifkan trigger  sehingga  alat  pemutus  daya  ini  bekerja memutuskan beban dari sumber.
a. Kumparan sekunder b. Detektor arus gangguan
c. Mekanisme penahan d. Tombol uji
Gambar 5. Prinsip-prinsip dari ELCB (Harten, 1978)
Dalam  keadaan  normal,  jumlah  arus  yang dilingkari  oleh  inti  transformator  sama  dengan nol.  Apabila  ada  arus  bocor  ke  tanah,  keadaan seimbang  akan  terganggu.  Karena  itu  dalam  inti transformator timbul suatu medan magnetik yang membangkitkan  tegangan  dalam  kumparan sekunder. Apabila arus bocor tersebut mencapai pada  suatu  harga  tertentu  maka  relay  pada ELCB bekerja melepaskan kontak-kontaknya.

## Miniature Circuit Breaker (MCB)
MCB  adalah  suatu  pengaman  untuk memutuskan  rangkaian  listrik.  MCB  dilengkapi dengan  pengaman  thermis  yang  berupa  logam bimetal  sebagai  pengaman  ganguan  arus  beban lebih  dan  pengaman  elektromagnetik  sebagai pengaman hubung singkat.
Pengaman  thermis  yang  berupa  bimetal adalah 2 buah logam yang  mempunyai koefisien muai  yang  berbeda  dan  disatukan  pada
ujungnya.  Jika  terkena  panas  yang  diakibatkan oleh  adanya  beban  lebih,  maka  bimetal  akan mengerjakan  kontak relai, dan  kontak relai inilah yang akan memutuskan kontak MCB. Jika terjadi gangguan  hubung  singkat,  maka  rangkaian elektromagnetik  akan ter-energize ,  sehingga akan menggerakkan kontak relai. Kontak relai ini kemudian  memutuskan  kontak  MCB  yang akhirnya memutuskan rangkaian.

## Sekering
Sekering  kawat  tunggal  adalah  peralatan untuk  mengamankan  rangkaian  dari  arus  yang berlebihan.  Pengaman  ini  mempunyai  elemen yang  dapat  melebur  jika  arus  yang  melewatinya melebihi batas kemampuan dengan nilai ketentuan  batas  limitnya.  Arus  kerja  (nominal) sekering adalah nilai yang sudah ditentukan oleh pabrik,  yaitu  besarnya  arus  yang  dijamin  oleh pabrik  untuk  tidak  menyebabkan  kerusakan sekering  yang  bekerja  secara  terus  menerus pada kondisi normal tanpa terjadi peleburan pada bagian elemennya atau tanpa terjadinya keadaan yang  memburuk  karena  arus  tersebut  pada sekering.

## Tahanan Listrik Tubuh Manusia
Tahanan  tubuh  manusia  tergantung  pada sejumlah  parameter.  Parameter  yang  amat penting  adalah:  kelembaban  kulit,  daerah sentuhan  dan  tegangan  yang  ada.  Tahanan tubuh  manusia  merupakan  gabungan  dari tahanan  kulit  dan  tahanan  internal  tubuh manusia.  Tahanan  kulit  ada  bermacam-macam antara beberapa ratus ohm untuk kulit yang tipis, lembab  atau  kasar  sampai  beberapa  juta  ohm untuk  kulit  yang  kering,  kemungkinan  juga menebal  karena  pembengkakan,  dan  lain-lain. Penyelidikan  dan  penelitian  telah  dilakukan  oleh beberapa orang ahli untuk mendapatkan tahanan tubuh  manusia,  hasil  yang  diperoleh  adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Harga Tahanan Tubuh Manusia (Harten, 1978) Peneliti Tahanan (Ohm) Keterangan Dalziel 500  Dengan tegangan 60 cps AIEE 2.330  Dengan tegangan 21 Volt Committee Tangan ke tangan Ik = 9 mA Report 1.130  Tangan ke kaki 1958 1.680  Tangan ke tangan dengan arus searah 800  Tangan ke kaki dengan 50 cps Laurent 3000
Berdasarkan  hasil  penyelidikan  di  atas  sebagai pendekatan  penelitian  diambil  harga  tahanan tubuh  manusia  sebesar  1.000  Ohm  (Hutahuruk, 1991).

## Arus Melalui Tubuh Manusia
Kemampuan  tubuh  manusia  terbatas terhadap  besarnya  arus  yang  mengalir  di dalamnya.  Tetapi  berapa  besar  dan  lamanya arus  yang  masih  dapat  ditahan  oleh  tubuh manusia sampai batas yang belum membahayakan  sukar  ditetapkan  (Hutahuruk, 1991).
Batasan  arus  dan  pengaruhnya  pada manusia  menurut  DR.Hans  Prinz  disusun  dalam Tabel 2.
Tabel 2. Batasan-Batasan Arus Dan

## Pengaruhnya Pada Manusia (Hutahuruk, 1991)
Besar Arus (mA) Pengaruh pada tubuh manusia 0 –— 0,9 Belum dirasakan pengaruhnya, tidak menimbulkan reaksi apa-apa 0,9 – 1,2 1,2 – 1,6 Baru  terasa  adanya  arus  listrik,  tetapi  tidak menimbulkan  akibat  kejang,  konstraksi atau kehilangan kontrol 1,6 – 6,0 Mulai terasa seakan-akan ada yang merayap di dalam tangan 6,0 – 8,0 Tangan sampai ke siku  merasa kesemutan 13 – 15 Tangan mulai kaku, rasa kesemutan makin bertambah 15 – 20 Rasa sakit tidak tertahankan, penghantar masih dapat melepaskan dengan gaya yang besar sekali 20 – 50 Otot tidak sanggup lagi melepaskan penghantar 50 – 100 Dapat mengakibatkan kerusakan pada tubuh manusia
Batas arus yang dapat menyebabkan kematian
Pada  Tabel  2  menunjukkan  batasan- batasan  arus  dan  pengaruhnya  pada  manusia. Apabila tubuh manusia dialiri arus secara kontinu dan  nilai  kapasitas  arusnya  disesuaikan,  maka didapatkan pengaruhnya terhadap tubuh manusia.

## PENGUKURAN  TAHANAN  TUBUH  MANUSIA DAN PERANCANGAN SIMULASI ARUS BOCOR Survei Data
Sebagaimana dalam pendahuluan sebagai pengganti  tubuh  manusia  yang  digunakan  pada pengujian dilakukan adalah tahanan dengan nilai yang  diambil  dari  pengukuran  tahanan  tubuh secara langsung,  untuk  itu  dilakukan  survey dan data yang diambil adalah tahanan tubuh manusia antara  dua  titik  pada  tubuh  manusia  dengan variabel berat badan, dan tinggi tubuh.
Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan
tersebut,  berikut  ini  diberikan  urutan  tata  cara pengambilan data:
1.  Pengukuran  tinggi  badan  untuk  mengetahui tinggi badan responden.
2.  Penimbangan  berat  badan  untuk  mengetahui berat badan responden.
3.  Pengusapan  permukaan  kulit  yang  akan diukur  dengan  tissue  untuk  memastikan kekeringannya.
4.  Pengukuran tahanan tubuh dengan menggunakan  multimeter  Digital  dengan injeksi arus  searah berkekuatan  3  Volt pada ujung jari antara titik (1 – 2), (1 – 3), (1 – 4), (2 –  3),  dan  (2  –  4)  sebagaimana  yang ditunjukkan pada Gambar 6.
Gambar 6. Pengukuran tahanan tubuh
Data Hasil Survey Tahanan tubuh hasil survey yang digunakan dalam pengujian adalah nilai tahanan yang  diambil  dari  hasil  pengukuran  tahanan tubuh  manusia  jenis  kelamin  laki-laki  dengan berat  badan  60  Kg  yang  merupakan  rata-rata berat badan ideal manusia Indonesia (Hutahuruk,  1991).  Nilai  tahanan  tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.
Pada Tabel 3 menunjukkan nilai tahanan tubuh  yang akan  digunakan  dalam  melakukan pengujian adalah tahanan dengan nilai maksimal,  minimal dan  rata-rata untuk  masing- masing  posisi  pengukuran  sebagaimana  yang data pada Tabel 4 kemudian digantikan dengan resistor  dengan  nilai  yang  hampir  sama  untuk digunakan dalam melakukan pengujian.
Tabel 3. Hasil Pengukuran Tahanan tubuh manusia jenis kelamin laki-laki dengan tinggi dan
berat badan. Tinggi Badan (cm) Berat Badan (kg) Tahanan Tubuh (ohm) 1_2 1_3 1_4 2_3 2_4 165.3 56.3 727.0 726.6 748.6 673.8 788.8 157.4 52.3 756.6 786.2 798.8 819.4 774.8 162.5 60.3 776.8 723.0 788.8 781.2 731.0 158.3 53.7 793.0 804.6 777.0 800.6 784.4 164.4 62.2 799.8 792.4 826.2 819.2 825.8 160.1 58.7 797.4 764.0 814.6 725.0 782.2 165.3 56.3 727.0 726.6 748.6 673.8 788.8 157.3 52.3 756.6 786.2 799.8 819.4 805.0 162.5 60.3 782.2 723.0 788.8 781.2 731.0 158.3 54.3 754.4 788.8 794.8 737.6 789.8 168.3 66.3 806.8 788.8 822.8 781.2 774.8 162.3 61.3 776.8 780.8 810.8 819.4 821.6 168.3 66.3 806.8 804.6 826.2 819.4 825.8 161.8 57.9 771.2 765.9 793.4 769.3 783.2 157.3 52.3 727.0 723.0 748.6 673.8 731.0 Tabel 4. Tahanan tubuh manusia pada penelitian Tahanan tubuh Nilai Tahanan ( Ω) 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 Maksimal 806.8  804.6  826.2  819.4  825.8 Rata-rata 771.2  765.9  793.4  769.3  783.2 Minimal 727.0  723.0  748.6  673.8  731.0
Pada Tabel 4 menunjukkan nilai tahanan tubuh dalam satuan Ohm pada posisi pengukuran (1- 2),  (1-3),  (1-4),  (2-3)  dan  (2-4).  Unuk  masing- masing  posisi  nilai  tahanan  tubuh  didapatkan nilai maksimal, rata-rata serta minimal.

## Rancang Bangun Modul Simulasi
Pada  penelitian  ini,  perangkat  yang akan  dibuat  adalah  perangkat  simulasi  kerja ELCB.  Perangkat  ini  diharapkan  digunakan untuk melakukan pengujian mengenai berbagai  metode  proteksi  untuk  mengamankan manusia  dari  bahaya  arus  bocor.  Pengujian- pengujian tersebut adalah:
1.  Pengujian  kondisi  ELCB  dalam  keadaan berfungsi.
2.  Pengujian  ELCB  dengan  beban  pada pengukuran  tegangan  line  ke  pentanahan (L-PE)
3.  Pengujian  ELCB  dengan  beban  pada pengukuran tegangan netral ke pentanahan (N-PE).
4.  Pengujian  ELCB  dengan  beban  pada pengukuran arus line ke pentanahan (L-PE).
5.  Pengujian  ELCB  dengan  beban  pada pengukuran  arus  netral  ke  pentanahan  (N- PE).
6.  Pengujian  ELCB  dengan  beban  resistif menggunakan  fuse  dengan  hubung  singkat (L-N) Berdasarkan beberapa pengujian-
pengujian  yang  dilakukan,  perangkat  yang akan  dibuat  merupakan  sebuah  papan  yang diatasnya  disusun  berbagai  alat  dan komponen  yang  dibutuhkan  untuk  melakukan pengujian.
Alat  dan  komponen  serta  fungsinya adalah sebagai berikut:
1 .   T o mb o l d a ru ra t b e rf u n g s i me mu t u s k a n   a l i ra n   a ru s   s e c a ra d a ru ra t .
2 .   Miniature Circuit Breaker (MCB) berfungsi  sebagai  sebagai  pembatas arus.
3. Earth  Leakage  Circuit  Breaker  (ELCB) berfungsi sebagai pemutus arus bocor.
4 .   Kotak sekering berfungsi sebagai tempat  dudukan  sekering  dan  sekering berfungsi sebagai pemutus lebur.
5. Stop kontak berfungsi sebagai terminal kontak beban.
6. Fitting  lampu  berfungsi  sebagai  dudukan
lampu  dan  Lampu  pijar  berfungsi  sebagai beban.
7. Rele  kontak  dengan  2  kontak  bantu  NO dan NC berfungsi sebagai pemutus untuk
NC dan penghubung untuk NO pemutus. 8 .   Trafo isolasi berfungsi sebagai penurun atau penaik tegangan sumber. 9 .   K a p a s i to r b e r fu n g s i s e b a g a i
p e n y i mp a n   mu a ta n .
10.  Resistor  berfungsi  sebagai  pengganti beban tubuh manusia.
11.  Gambar  tahanan  tubuh  manusia  yang direpresentasikan  dengan  resistor  dan potensio.
12.  S a k el ar c a m b e rfu n gs i s e ba gai me n g h ub u n gk a n   d a n  me mu tu s kan ra n g k aia n .
Alat  dan  komponen  tersebut  kemudian  di susun  sebagaimana  yang  ditunjukkan  pada Gambar 7.
Gambar 7. Layout modul simulasi

## HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA Pengujian dan pengukuran Waktu Pemutusan ELCB
Pengujian  ini  didapatkan  rata-rata  waktu pemutusan (trip) ELCB yaitu selama 7,14 µs nilai jauh  dibawah  ketentuan  PUIL  2000  bahwa pemutusan  paling  lambat  GPAS  (ELCB)  adalah 0,4 detik
Gambar 8. Diagram rangkaian pengujian kondisi ELCB
Salah  satu  bentuk  kurva  dari  lima  kali  pengujian ini dapat dilihat dibawah ini:
Gambar 9. Gelombang normal dengan Vp-p = 3,2 v ( Vrms = 0,99 v ) dengan frekuensi 50 Hz, secara tiba-tiba trip.
Gambar 10. Gelombang pemutusan Switching dengan Vp-p = 103,2 v ( Vrms = 36,49 v ) dengan waktu pemutusan 284,4 µs.
Pengujian  ELCB  dengan  beban  resistif pada  pengukuran  arus  ke  pentanahan  (L- PE)
Pengujian  ini  didapatkan  rata-rata  waktu pemutusan  (trip)  ELCB  yaitu  selama  1,048  ms nilai  jauh  dibawah  ketentuan  PUIL  2000  bahwa pemutusan  paling  lambat  GPAS  (ELCB)  adalah 0,4 detik.
Gambar 11. Pengujian ELCB dengan beban resistif  pada  pengukuran arus ke pentanahan (L-PE).
Salah  satu  bentuk  kurva  dari  lima  kali  pengujian ini dapat dilihat dibawah ini:
Gambar 12. Gelombang normal dengan  Vp-p = 32 v ( Vrms = 11,31 v ) dengan frekuensi 50 Hz, secara tiba-tiba trip.
Gambar 13. Gelombang pemutusan Switching dengan Vp-p = 68,4 v ( Vrms = 24,18 v ) dengan waktu pemutusan 1,25 ms.
Salah  satu  bentuk  kurva  dari  lima  kali  pengujian ini dapat dilihat dibawah ini:
Gambar 14. Gelombang normal dengan  Vp-p = 3,2 v ( Vrms = 0,99 v ) dengan frekuensi 50 Hz, secara tiba-tiba trip.
Gambar 15. Gelombang pemutusan Switching dengan Vp-p = 103,2 v ( Vrms = 36,49 v ) dengan waktu pemutusan 284,4 µs.
Pengujian  ELCB  dengan  beban  resistif pada  pengukuran  arus  ke  pentanahan  (L- PE).
Pengujian rata-rata waktu pemutusan (trip) ELCB  yaitu  selama  1,048  ms  nilai  jauh  dibawah ketentuan  PUIL  2000  bahwa  pemutusan  paling lambat GPAS (ELCB) adalah 0,4 detik.
Gambar 16. Pengujian ELCB dengan beban resistif  pada  pengukuran arus ke pentanahan (L-PE).
Salah  satu  bentuk  kurva  dari  lima  kali  pengujian ini dapat dilihat dibawah ini:
Gambar 17. Gelombang normal dengan  Vp-p = 32 v ( Vrms = 11,31 v ) dengan frekuensi 50 Hz, secara tiba-tiba trip.
Gambar 18. Gelombang pemutusan Switching dengan Vp-p = 68,4 v ( Vrms = 24,18 v ) dengan waktu pemutusan 1,25 ms.
Pengujian  ELCB  dengan  beban  resistif  pada pengukuran arus ke pentanahan (N-PE).
Pada  pengujian  ini  nilai  tegangan  yang terukur  dan  perhitungan  pada  ke  pentanahan mengakibatkan  ELCB  bekerja  untuk  trip dengan  nilai  rata-rata  sebesar  0,9  v  pada pengukuran  dan  0,84  v  pada  perhitungan. Sedangkan  21  mA  telah  memenuhi  dari spesifikasi ELCB untuk trip.
Gambar 19. Pengujian ELCB dengan beban resistif pada pengukuran arus ke pentanahan (N-PE).
Pengujian  ELCB  dengan  beban  resistif menggunakan  fuse  dengan  hubung  singkat (L-N).
Pada  pengujian  ini  ELCB  dengan  beban dan  fuse  pada  pengukuran  arus  ke  pentanahan (N-PE).  Nilai  arus  hubung  singkat rata-rata  2531 mA, kondisi ELCB tidak trip serta fuse putus. Hal ini  diakibatkan  arus  incoming  dan  outgoing  yang menuju  ELCB  bernilai  sama  63  mA  yang menyebabkan ELCB tidak trip.
Gambar 20. Pengujian ELCB dengan beban resistif menggunakan fuse dengan hubung singkat (L-N).

## K E S I M P U L A N
Hasil  penelitian  dan  analisa  terhadap berbagai  pengujian  yang  telah  dilakukan  dapat ditarik kesimpulan. Tahanan tubuh pada manusia tergantung  pada  berat  dan  kondisi  tubuh manusia  sendiri  serta  kelembaban  kulit.  Selain itu,  waktu  pemutusan  ELCB  rata-rata  selama 1,048  ms  dimana  waktu  tersebut  jauh  dibawah ketentuan  PUIL  2000  yang  menyatakan  waktu pemutusan  GPAS  paling  lambat  0,4  detik. Kemudian,  ELCB/GPAS  dengan  nilai  sensitivitas arus gangguan 30 mA akan bekerja dibawah nilai arus  tersebut,  dan  hal  ini  sesuai  dengan ketetapan  dalam  PUIL  2000  yang  menyatakan penggunaan  gawai  proteksi  arus  sisa,  dengan arus  operasi  arus  sisa  pengenal  tidak  lebih  dari 30  mA.  Terakhir,  ternyata  ELCB  tidak  akan bekerja apabila keseimbangan arus yang melewati ELCB tetap terjaga yaitu tidak melebihi 30 mA

## REFERENSI
--, Peraturan Umum Instalasi Listrik , 2000.
--, Proteksi  terhadap  kejut  listrik –  Aspek  umum untuk  instalasi  dan  perlengkapan ,  Badan Standarisasi Nasional, 2012 --, Worlds  Apart? ,  Electrical  Safety  Seminar,-, 2012
Davis,  Dwayne, ESD  Workstations  and  Product Safety  Testing:  Are  They  Really  Two Worlds  Apart? ,  Electrical  Safety  Seminar,  - Associated Research Inc.
Dirks, H, Keselamatan Listrik , 1990.
Gabriel, J.F, Fisika Kedokteran , EGC, Denpasar, 1996.
Harten, P. van. Instalasi Listrik Arus Kuat 3 , CV. Trimitra Mandiri, Jakarta, 1978.
Hutahuruk,  T.S, Pengetanahan  Netral  Sistem Tenaga dan Pengetanahan Peralatan , Erlangga, Jakarta, 1991
Nugroho,  Rohmat,  Studi  Arus  Bocor  dengan metode  pengkuran Inclined  Plane  Tracking
(IPT)  pada  material  polimer High  Density Polyethylene (HDPE), Universitas Diponegoro, 2009 Nuril  Fifana, Modul  Simulasi  ELCB  Satu  Fasa Sebagai  Pelindung  Tegangan  Sentuh  Bagi Manusia , Universitas Diponegoro, 2008. Sarunggalo, Pandung, Perancangan Earth Leakage  Circuit  Breaker  dengan  Sensitivitas 20 mA , Universitas Negeri Papua, 2008.
Siswoyo, Teknik  Listrik  Industri  III ,  Direktorat Pembinaan SMK, Jakarta, 2008
Sumardjati,  Prih, Teknik  Pemanfaatan  Listrik  1 ,
Direktorat Pembinaan SMK, 2008