## ANALISIS MENGENAI FUNGSI KOLAM RETENSI ARIO KEMUNING SEBAGAI PENCEGAH TERJADINYA BANJIR PADA DAS SUNGAI BENDUNG DI KOTA PALEMBANG
Matsyuri Ayat 1
Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Palembang Jl.Jendral Ahmad Yani 13 Palembang 3026

## Abstrak
Kolam retensi Ario kemuning adalah salah satu dari beberapa  kolam retensi yang ada di kota Palembang yang terletak di Jl Swadaya Lorong Perikanan IV Kelurahan Talang Aman dan berjarak + 6 km dari pusat kota. Dengan jarak tempuh +15 menit dengan kendaraan mobil atau motor dan dengan kondisi jalan aspal yang baik. Kolam retensi ini berada dalam satu sistem dengan sistem saluran bendung. Kolam Retensi Ario kemuning berada diatas  tanah  dengan  luas  +  14,977m 2 .  Kondisi  kolam  retensi  Ario  kemuning  termasuk  dalam  kondisi  daratan rendah dan daerah yang berawa-rawa, dengan topografi relatif datar dan merupakaan daratan rendah. Pada setiap hujan deras, genangan air sering terjadi di daerah saluran masuk kolam retensi Ario Kemuning, dimana genangan air yang terjadi menyebabkan rusaknya jalan, dan juga terhambatnya pengguna jalan kaki.
Berdasarkan hasil penelitian ini kolam retensi Ario kemuning melalui dimensi saluran inlet dengan nilai h = 3 meter, tidak lagi dapat menahan Q Inflow = 5,060 m 3 /det. Untuk dapat menahan debit air yang masuk saluran inlet  kolam retensi tersebut  mesti diperbaiki nilai h saluran tersebut begitu juga dengan saluran outletnya mesti dibersihkan sedimen dan penumpukan sampah agar air  yang  mengalir disaluran tersebut lancar.  Kolam retensi Ario  Kemuning  tidak  dapat  lagi  menampung,  air  apabila  hujan  selama  lebih  dari  41,4  menit  dikarenakan kurangnya perawatan dari  instansi  terkait, sehingga  menyebabkan tergangunya sistem kerja dari kolam retensi tersebut.  Saluran  inlet  dan  saluran  outlet tidak  dapat  menampung  air  masuk  kedalam  kolam  dan  keluar  kolam dikarenakan adanya sedimen dan penumpukan sampah sehinga menganggu aliran air.
Kata Kunci : Kolam, Saluran, Banjir

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  rangka  mewujudkan  tujuan pembangunan  Kota  Palembang  sebagai  kota berwawasan internasional. Maka  fungsi-fungsi insfrastuktur  seperti  sungai,  jalan,  kawasan permukiman,  kawasan  pendidikan,  kawasan parawisata  dan  lingkungan  yang  sehat  dan bersih  perlu  disenergikan.  Kawasan  lota Palembang yang terletak di dataran rendah serta dibelah  oleh  sungai  Musi    yang  dipengaruhi oleh pasang surut air laut sangat rentan terhadap genangan air   bahkan dapat mengalami banjir besar  yang  dialibatkan  pertemuan  antara  air pasang  dengan  hujan  berintensitas  cukup tinggi.
Kolam  retensi  Ario  kemuning  adalah salah satu dari beberapa  kolam retensi yang ada di kota Palembang yang terletak di Jl Swadaya Lorong Perikanan IV Kelurahan Talang Aman dan  berjarak  +  6  km  dari  pusat  kota.  Dengan jarak  tempuh  +15  menit  dengan  kendaraan
mobil  atau  motor  dan  dengan  kondisi  jalan aspal yang baik. Kolam retensi ini berada dalam satu  sistem  dengan  sistem  saluran  bendung. Kolam  Retensi  Ario  kemuning  berada  diatas tanah dengan luas + 14,977m 2 . Kondisi kolam retensi Ario kemuning termasuk dalam kondisi daratan  rendah  dan  daerah  yang  berawa-rawa, dengan topografi relatif datar dan merupakaan daratan  rendah.  Pada  setiap  hujan  deras, genangan  air  sering  terjadi  di  daerah  saluran masuk  kolam  retensi  Ario  Kemuning,  dimana genangan  air  yang  terjadi  menyebabkan rusaknya  jalan,  dan  juga  terhambatnya pengguna jalan kdkanaki.
Adapun  penyebab  genangan  air  yang terjadi  dikota  Palembang  secara  umum  di sebabkan oleh kondisi lahan yang relatif rendah dan  tinggi  pasang  sungai  Musi,  terdapat  area dengan  kontur  tanah  rendah,  berupa  cekungan sehingga  merupakan  areal  genangan,  masih kurangnya  kesadaran  penduduk  terhadap
perlunya  menjaga  kelancaran  aliran  dalam sistem  drainase  terutama  memelihara  saluran, misalnya dengan tidak membuang sampah pada saluran drainase sehinga tidak tidak menyebabkan  tersumbatnya  saluran-saluran yang ada.

## 2. LANDASAN TEORI

## Curah Hujan
Perkiraan hujan rencana dilakukan dengan analisis    frekuensi  terhadap  data  curah  hujan maksimum  tahunan  ( annual  series ).  Ada beberapa  macam  sebaran  dalam  statistik  dan yang lazim digunakan dalam analisis frekuensi ada 4 (empat) macam yaitu :
1).  Distribusi Normal;
2).  Distribusi Log Normal;
3).  Distribusi Gumbel;
4).  Distribusi Log Pearson Type III.
Masing-masing sebaran mempunyai sifat statistik  yang  khas  dengan  menghitung parameter statistik dari rangkaian data tersebut. Parameter yang dimaksud adalah:

## Intensitas Curah Hujan
Dalam  perhitungan  Analisa  intensitas Curah Hujan memakai rumus Mononobe .
I = 3 / 2 24 24 24       t R (1)
Dimana : I
= Intensitas curah hujan t = Lamanya Curah hujan (jam) R 24 =  Curah  Hujan  Harian  Maksimum  24 jam (mm)

## Waktu Tiba Banjir
Waktu  tiba  banjii  dapat  dihitung  dengan menggunakan rumus :
tc = tc + td
tc = 385 , 0 2 . 1000 . 87 , 0
      S L (2)
t d = W L
Dimana :
t = Waktu tiba dari banjir (jam) W =  Kecepalan  tiba  dari  banjir
(km/jam,m/det)
L   = Panjang saluran, yaitu panjang harizontal  dari  titik  teratas  saluran sampai  titik  tempat  perkiraan  waktu tiba dari banjir (,m)

## Debit Banjir Rencana
Selah  didapat  analisa  intensitas  Hujan maka dapat dilakukan perhitungan Debit banjir Rencana ( inflow ).
Rumus Metode Rasional : Q = 0,278 . C . I . A            (3)
Dimana : Q = Debit Maksimum (m 3 /det) C = Koefisien Runoff I = Intensitas Hujan (mm/jam) A = Luas Daerah Aliran (km 2 )

## Debit Air Limbah Rumah Tangga
Jumlah air bersih yang digunakan Standar pemakaian  air  bersih  untuk  kota-kota  di Indonesia ditentukan untuk tiap orang direncanakan  165  liter/orang/hari.  Dengan demikian perlu diperhatikan jumlah kepadatan penduduk
dengan
memperhatikan perkembangan di masa yang akan datang. Q = 75%  x  Min  .  Jumlah  Penduduk  x  standar pemakaian air
Untuk  menghitung  jumlah  kepadatan penduduk pada tiap jumlah wilayah penelitian, digunakan  metode  perhitungan  yang  didapat dari  luas  pemanfaatan  lahan  yang  ada  untuk pemukiman,  perkantoran,  pasar.  Dari  luas pemanfaatan tersebut selanjutnya dibagi dengan  kebutuhan  lahan  untuk  tiap  jumlah penduduk, tiap pemanfaatan lahan.
Debit Air Yang Keluar Kolam ( Outflow ) Rumus yang digunakan dalam perhitungan outflow ini adalah rumus
Bundaschu :
Q = m . b . d d g . (4)
t = 2/3H
H = h + k
Harga k dan m dicari dengan rumus Verwoerd sebagai berikut :
k = 4/27 m 2 h 2 (l/h + p) 2 m = 1,49 - 0,018 (5 – h/r) 2
Dimana :
Q = Debit yang lewat di atas mercu (m 3 /dtk) b = Lebar efektif bendung (m)
h = Tinggi air depan di atas mercu (m)
k = Tinggi energi kecepatan (m)
Tahun Curah Hujan Urutan CH Peringkat(m) P = m/(n+1) Periode Ulang T=1/P 1990 97.00 215.00 1 0.05 21 1991 125.00 157.00 2 0.10 10.500 1992 107.00 145.00 3 0.14 7.000 1993 145.00 125.00 4 0.19 5.250 1994 90.00 122.00 5 0.24 4.200 1995 157.00 121.00 6 0.29 3.500 1996 122.00 114.00 7 0.33 3.000 1997 105.00 114.00 8 0.38 2.625 1998 107.00 114.00 9 0.43 2.333 1999 87.00 110.00 10 0.48 2.100 2000 99.00 107.00 11 0.52 1.909 2001 110.00 107.00 12 0.57 1.750 2002 215.00 105.00 13 0.62 1.615 2003 114.00 97.00 14 0.67 1.500 2004 96.00 97.00 15 0.71 1.400 2005 114.00 96.00 16 0.76 1.313 2006 121.00 96.00 17 0.81 1.235 2007 84.00 90.00 18 0.86 1.167 2008 114.00 87.00 19 0.90 1.105 2009 102.00 84.00 20 0.95 1.050
g = Percepatan gravitasi (m/dtk) m = Koefisien pengaliran
P = Tinggi bendung (m)
r = Jari-jari pembulatan mercu (m)

## Kapasitas Kolam
Setelah  debit  air  yang  masuk  kolam ( Inflow )  dan  debit  air  yang  keluar  kolam ( outflow )  didapat,  maka  kapasitas  tampungan kolam dapat dihitung.
Rumus  yang  dipakai  dalam  perhitungan kapasitas  kolam  ini  adalah  :  Kap.  Tampungan kolam  =  air  yang  masuk  -  air  yang  keluar  x waktu konsentrasi.

## Kinerja Kolam Retensi Ario kemuning
Kinerja  Kolam  Retensi  Ario  kemuning dibagi menjadi dua bagian yaitu :

## a. Dimensi Saluran Inlet
Rumus  yang  dipakai  adalah  rumus Manning :
V = n 1 x R 2/3 x I 1/2 (5)
Jadi :
Q = A x V
Q = A x n 1 x R 2/3 x I 1/2 (6)
Dimana : n = Koefisien kekasaran
I = Gradien permukaan air V = Kecepatan aliran rata-rata (m/dtk) A = Luas penampang melintang air (m 2 ) R = A/p (m) = jari-jari hidraulik p = Keliling basah

## b. Dimensi Saluran Outlet
Rumus yang dipakai adalah rumus Manning:
V = n 1 x R 2/3 x I 1/2 (7)
Jadi :
Q = A x V Q = A x n 1 x R 2/3 x I 1/2
Dimana : n = Koefisien kekasaran I  = Gradien permukaan air V = Kecepatan aliran rata-rata (m/dtk) A= Luas penampang melintang air (m 2 ) R = A/p (m) = jari-jari hidraulik P = Keliling basah

## 3.    ANALISA DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  data  curah  hujan  harian maksimum,  maka  dapat  disusun  nilai  peluang perhitungan ( experimental probability ) setelah data  curah  hujan  diurutkan  dari  besar  ke  kecil dengan  menggunakan  rumus  Weibull,  seperti ditunjukkan pada tabel 1.
Tabel 1. curah hujan
1. Uji Chi-Kuadrat
Dari perhitungan pada lampiran, dilakukan pembagian  data  pengamatan  menjadi  5  sub kelompok, interval peluang P = 0,25. Besarnya peluang untuk tiap sub kelompok adalah:
Sub kelompok 1 P ≤ 0,20 Sub kelompok 2 P ≤ 0,40 Sub kelompok 3 P ≤ 0,60 Sub kelompok 4 P ≤ 0,80 Sub kelompok 5 P > 0,80 Berdasarkan  persamaan  garis  lurus  Log  X T = 2,0520 + 0,0947. K T , maka :
Untuk   P  =  0,20  (T=5  thn)  dengan  cara interpolasi didapat nilai K T = 0,5553 sehingga  Log X 4 = 2.0520 + 0,0947. (0.5553) Log X 4 = 2,11 X 4 = 127,06
Dengan  perhitungan  yang  sama  maka  didapat hasil seperti pada  tabel 2.
Tabel 2  Uji Chi-Kuadrat (χ 2 ) Durasi Curah Hujan Harian Maksimum Oi Ei 1 kurang - 93.3 3 4 1 0.250 2 93.3 - 99.41 4 4 0 0.000 3 99.41 - 110.46 4 4 0 0.000 4 110.46-127.06 6 4 4 1.000 5 127.06 - lebih 3 4 1 0.250 Jumlah 20 20 1.500 (Oi - Ei)^2/Ei
No. Interval Data
Jumlah (Oi - Ei)^2
Dari  tabel  1,  diperoleh  nilai  chi-kuadrat hitung  adalah  χ h 2 =  1.5.  Berdasarkan  tabel  chi kuadrat  (lihat  tabel  2).  Untuk  mencapai  nilai chi-kuadrat sama atau lebih besar dari 1.5 pada derajat  kebebasan  dk  =  G-R-1  =  5-2-1  =  2, kurang  lebih  pada  peluang  1.386  dan  3,841 dengan  derajat  kepercayaan  α  antara  0,5  dan 0,10. Oleh karena besarnya peluang lebih besar dari 0,05 atau 5 % maka hipotesis bahwa data curah  hujan  harian  maksimum,  mengikuti distribusi log pearson III dapat diterima.
Berdasarkan perhitungan tabel 2 dan telah dihitung menggunkan excel, maka didapat nilai sebagai berikut :
n             =  20 x = 2,0520 Slogx = 0.0955 Cs = 1.4494 Berdasarkan persamaan umum Log
Pearson  III,  maka  didapat  persamaan  sebagai berikut:
Log X = Log x + k.(S log x) Dari  perhitungan  sebelumnya  telah didapat nilai-nilai yang akan dimasukkan dalam persamaan, sehingga persamaan menjadi :
Log X = 2,0520+ k.(0,0955)
Berdasarkan  nilai  Cs  =  1,4494    maka dapat  ditentukan  nilai  k  untuk  setiap  periode ulang yang dimana nilai k dihitung menggunakan tabel yang terlampir.
2. Curah hujan untuk setiap periode ulang
Dalam perhitungan menggunakan persamaan  Log  Pearson  III  yang  telah didapatkan,  maka  dapat  menghitung  curah hujan untuk setiap periode ulang. Nilai k yang dibutuhkan dalam persamaan didapat dari tabel yang terlampir berdasarkan nilai Cs yang telah didapatkan.  Perhitungan  sehingga  secara  rinci perhitungan  dapat  dilihat  sebagai  berikut  : Periode Ulang 5 tahun Log X = 2,0520 + (0,5553) (0,0955) Log X = 2,11 X = 127,06
Dengan perhitungan yang sama, maka didapatkan hasil seperti pada tabel dibawah ini
Tabel 3. Rekapitulasi curah hujan periode
ulang No periode ulang curah hujan (tahun) (mm) 1 5 127.06 2 10 150.49 3 15 153.89 4 20 157.67 5 25 161.55
Langkah  selanjutnya  menghitung  curah hujan  jam-jaman.  Dari  curah  hujan  maksimal harian  periode  ulang  5  tahun,  10  tahun,  15 tahun,  20  tahun    dan    25  tahun,  dengan menggunakan rumus Mononobe didapat curah
hujan  jam-jaman.  Menggunakan  curah  hujan periode ulang 5, 10, 15, 20 dan 25 tahun, dalam merencanaan  daerah  penting  menggunakan periode ulang 5, 10, 15, 20 dan 25 tahun.

## 3. Waktu Tiba Banjir (tc)
Perhitungan  waktu  tiba  banjir  dapat dihitung  dengan  rumus  dengan  menggunakan rumus :
tc = tc + td
tc = 385 , 0 2 . 1000 . 87 , 0       S L t d = W L
Dimana :
t = Waktu tiba dari banjir (jam) W   =Kecepalan tiba
dari banjir (km/jam,m/det) L   =Panjang saluran, yaitu panjang
harizontal  dari  titik  teratas  saluran terbentuk sampai titik tempat perkiraan waktu tiba dari banjir (km,m)
Luas  daerah  tangkapan  air  yang  akan ditampung pada kolam adalah +0,419375 Km 2 dari  jarak  terjauh  yang  akan  terjadi  terhadap inlet  kolam  398  meter.  Elevasi  saluran  dihulu 17,900 meter, elevasi dihilir 17,680 meter.
t = W L H/L = L hilir hulu  H/L = 398 ) 680 , 17 900 , 17 ( 
= 0,00298 < 1/200
Tabel 4. Kecepatan tiba banjir menurut Dr.
Kreven Gradien (H/L) Lebih dari 1/100 1/100 – 1/200 Kurang dari 1/200 Kecepatan tiba (m/det) 3,5 3 2,1
Sumber : Hidrolika untuk Pengairan editor Ir. Suyono Sosrodarsono
S  = L Ho H . 9 , 0 
S  = 398 . 9 , 0 680 , 17 900 , 17  = 2 , 358 22 , 0 = 0,000614 Tc =       S L . 1000 . 87 , 0 0,385 Tc =       000614 , 0 . 1000 398 , 0 . 87 , 0 0,385 =       98 , 2 1378 , 0 = 0,3 Jam
4. Debit Banjir Rencana a. Perhitungan Inflow
Q = 0,278 . C. I. A Dimana :
Q = Debit Maksimum (m 3 /det) C = Koefisien Limpasan I  = Intensitas Hujan (mm/jam) A = Luas Daerah Aliran (km)
Untuk Debit banjir kala ulang 5 tahun : Q Hujan = 0,278 .C.I.A = 0,278 x 0,7 x 44,05 x 0,589375 = 5,052 m 3 /det
Karena  luas  kolam  retensi  dibatasi,  maka direncanakan untuk kala ulang (return peiod )5 tahun Q Kotor =75%  x  46,872  orang  x  165 liter/orang/hari
=580041,1 liter/hari
=0,0079
Jadi Q Total Inflow = Q Hujan + Q kotor = 5,052 m 3 /det + 0,0079 m 3 /det = 5,060 m 3 /det b. Perhitungan Outflow
Q = m . b . d d g .
t  = 2/3 H H = h + k Harga k dan m dicari dengan rumus Verwoerd sebagai berikut :
k = 4/27 m 2 h 2 (1/h + p) 2 m = 1,49 – 0,018 (5 – h/r) 2
Dimana : Q = Debit yang lewat di atas mercu (m 3 /det)
b = Lebar efektif bendung (m) h = Tinggi air depan di atas mercu (m) k = Tinggi energi kecepatan (m 3 ) g = Percepatan gravitasi (m/det) m = Koefisien pengaliran P = Tinggi bendung (m) r  = Jari - jari pembulatan mercu (m) Rumus - rumus di atas diambil dari buku Perhitungan Bendungan tetap oleh : Yang mana : b = 5 m g = 9,8 m/det Jadi : k = 4/27 . m 2 . h 2 . (l/h + p) = 0,148 . (1,34) 2 . (0,7) 2 . (2,3)
= 0,3 m
m = 1,49 – 0,018 (5 – h/r) 2 = 1,49 – 0,018 (5 – 2) 2 = 1,34 H = h – k = 0,7 – 0,3 = 1,0 m Q = m . b . d d g . = 1,34 . 5,0 . 0,7 7 , 0 . 8 , 9
= 4,88 m 3 /det Jadi Q Outflow = 4,88 m 3 /det

## 5. Kapasitas Tampungan Kolam
Q 5 Inflow = 5,060 m 3 /det Q Outflow = 4,88 m 3 /det Waktu konsentrasi = 0,3 jam = 18 menit = 1080  detik
Maka :
Kapasitas  Tampungan  Kolam  =  Air  yang masuk  ( inflow )  Air  yang  keluar  ( Outflow )  x Waktu konsentrasi = (5,060 m 3 /det – 4,88 m 3 /det) x 1080 det = 194,400 m 3 /det Jadi volume yang harus ditampung kolam pada vaktu  konsentrasi  0,3  jam  adalah  194,400  m 3 /det. Dengan melihat keterbatasan lahan efektif yang tersedia untuk kolam retensi, yaitu sebesar + 14,997 m 2 , dengan kedalaman kolam + 3 m. Jadi : Volume Kolam = Luas Kolarn x Kedalaman Kolam = 14,997 m 2 x 3 m = 44,991m 3
Maka kolam akan banjir bila hujan selama :
= 3600 x
4,88) - (5,050
44,991

## = 0,69 jam / 41,4 menit
6. Evaluasi Kinerja Kolam Retensi Ario kemuning a. Dimensi Saluran Inlet
b = 5 m h = 3 m Rumus Manning :
V = 1/n . R 2/3 . S 1/2
Dimana : V = Kecepatan aliran rata - rata (m/det) n = Koefisien kekasaran S = Gradien permukaan air A = Luas penampang basah air (m 2 ) R = Jari - jari hidrolis (m) P = Keliling basah (m)
Rumus  di  atas  diambil  dan  Buku  Hidrologi untuk Pengairan, editor Sastrodarsono, 977 Diketahui :
S= 398 . 9 , 0 17,680 - 17,900 = 0,000614 n = 0,035 (dari tabel koefisien kekasaran) Luas penampang basah (A) = b . h = 5 . 2 = 10 m 2 Keliling penampang basah (P) = b + 2h = 5 + 2 . 2 = 9 m
R = P A = 9 10 = 1,11 m
V = 035 , 0 1 . (1,11) 2/3 . (0,000614) 1/2
= 0,132 m/det Q = V . A = 0,132 . 10 = 1,32 m 3 /dt Dimasukkan Q 5 Inflow
Q = n A . R 2/3 . S 1/2
5,060 = 035 , 0 . h b . 1,11 2/3 . (0,000614) 1/2
5,060 = 035 , 0 . 5 h . 1,07 . (0,0191)
5,060 = 142,86 . h . 0,0176
142,86 h = 0176 , 0 0059 , 1 h = 86 , 142 85 , 465
h = 3,2 m Setelah  dievaluasi  saluran  maka  inlet  tidak dapat  menampung  debit  air  yang  masuk  ke dalam kolam dikarenakan adanya sedimen yang mencapai  0,53  m  dan  penumpukan  sampah yang ada dalam saluran.
b. Dimensi Saluran Outlet
b = 6 m h = 2 m Rumus Manning : V = 1/n . R 2/3 . S 1/2 Dimana : V = Kecapatan aliran rata-rata n  = Koefisien kekasaran S = Gradien permukaan air A = Luas penampang basah air (m 2 ) R = Jari - jari hidrolis (m) P = Keliling basah (m)
Rumus  di  atas  diambil  dan  Buku  Hidrologi untuk Pengairan, editor Sastrodarsono, 1977. Diketahui
S= 398 . 9 , 0 17,680 - 17,900 = 0,000614 n = 0,035 (dari tabel koefisien kekasaran) Luas penampang basah (A) = b . h = 6 . 2 = 12 m 2 Keliling penampang basah (P) = b + 3h = 6 + 2 + 2
= 10 m
R = 10 12  P A = 1,2 m
V = 035 , 0 1 . (1,2) 2/3 . (0,000614) 1/2
= 0,617 m/dt Q = V . A = 0,617 .12 = 1,428 Dimasukkan Q 5 Outflow
Q = n A R 2/3 . S 1/2 4,88 = 035 , 0 . h b . l,2 2/3 . (0,000614) 1/2 4,88 = 0,035 h . 6 . 1,13 . (0,0135) 4,88 = 171,42 . h . 0.0262 171,43 h 0,0262 4,88 h = 171,43 394 h = 2,59 m

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  hasil  analisa    di  lapangan, maka  penulis  dapat  mengambil  beberapa kesimpulan  dan  saran  hasil  evaluasi  kinerja kolam retensi ario kemuning.
1. Setelah  dievaluasi  kinerja  kolam retensi ario kemuning melalui dimensi saluran inlet dengan nilai h = 3 meter, tidak  lagi  dapat  menahan  Q Inflow = 5,060  m 3 /det.  Untuk  dapat  menahan debit  air  yang  masuk  saluran  inlet kolam retensi tersebut  mesti diperbaiki nilai  h  saluran  tersebut  begitu  juga dengan saluran outletnya mesti dibersihkan  sedimen  dan  penumpukan sampah  agar  air  yang  mengalir disaluran tersebut lancar.
2. Kolam  retensi  Ario  Kemuning  tidak dapat  lagi  menampung,  air  apabila hujan  selama  lebih  dari  41,4  menit dikarenakan kurangnya perawatan dari instansi terkait, sehingga menyebabkan
tergangunya  sistem  kerja  dari  kolam retensi tersebut.
3. Saluran  inlet  dan  saluran  outlet  tidak dapat  menampung  air  masuk  kedalam kolam  dan  keluar  kolam  dikarenakan adanya  sedimen  dan  penumpukan sampah sehinga menganggu aliran air.

## DAFTAR PUSTAKA
Annonimous,  2003.  Master  plan  Drainase  dan
Detail  Desain  Drainase  Das  Sungai Bendung. BAPPEDA  Palembang.
NNONIMOUS,2003. Perencanaan Master Plan
Drainase  dan  DED  Drainase  Das Bendung kota Palembang.
Imam Subarkah. 1980. Perencanaan Bangunan Air. Dinas Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. Jakarta.
Joesron  Loebis.  1987.  Banjir  rencana  Untuk Bangunan  Air.  Badan  Penerbit  DPU Bandung.
Suyono  Sasrodarsono.  1977.  Hidrologi  Untuk Pengairan.  Konkasu  Takeda  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Tenaga  Listrik.
Jakarta.