Abstrak - Sistem pembangkit listrik telah berinovasi pada saat ini untuk tetap memenuhi kebutuhan akan ketersediaan listrik salah satunya dengan Organic Rankine Cycle (ORC) . Sistem ini terdiri  dari  empat  komponen  utama  yaitu  evaporator,  turbin, kondensor,  dan  pompa.Fluida  kerja  dipompa  ke  evaporator untuk  membangkitkan  uap  lalu  digunakan  menggerakkan turbin.Uap  hasil  ekspansi  turbin  dikondensasi  dan  dialirkan oleh  pompa  kembali  ke  evaporator.Sistem  ini  mampu memanfaatkan  sumber  energi  yang  memiliki  temperatur  dan tekanan  rendah  untuk  membangkitkan  uap  fluida  organik. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengevaluasi  kinerja  turbin pada sistem ORC dengan memvariasikan tekanan masuk turbin dan  pembebanan  dengan  menggunakan R-123 sebagai  fluida kerja  .Pengambilan  data  dilakukan  dengan  memvariasikan tekanan  masuk  turbin  pada  setiap  variasi  pembebanan generator.Pengamatan  dilakukan  hanya  pada  turbin  untuk mengetahui  karakteristik  turbin  yang  digunakan  saat ini.Pengambilan  data  dilakukan  dengan R-123 sebagai  fluida kerja.  Dari  eksperimen  didapatkan  temperatur  masuk  dan keluar  turbin,kecepatan  putaran  turbin  dalam  rpm,  dan enthalpy  dapat  diketahui.  Enthalpy  digunakan  untuk mengitung  kerja  yang  dihasilkan  turbin,  efisiensi  turbin  dan efisiensi  sudu  turbin.Pada  tekanan  masuk  turbin  8  bar  dan beban  1000  Watt  data  dengan  nilai  terbaik  didapatkan.Hasil perhitungan data didapatkan kerja yang dihasilkan turbin yang terbesar adalah 5,4 KW. Hasil lain yang dapat diketahui adalah efisiensi  turbin  tertinggi  88%.  Efisiensi  sudu  turbin  tertinggi yang terhitung adalah 42,9%.
Kata Kunci — R123, kerja turbin, efisiensi turbin,efisiensi sudu turbin variasi tekanan,variasi pembebanan.

## I. PENDAHULUAN
NDONESIA adalah negara yang kaya dengan sumber daya energi. Sumber daya energi yang banyak digunakan selama ini adalah sumber daya fosil.Data dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa cadangan sumber daya  fosil Indonesia semakin berkurang sehingga kebijakan diversifikasi energi dilakukan untuk mengurangi ketergantungan dari sumber daya fosil.
Diversifikasi  energi  dibutuhkan  untuk  mengatasi  krisis energi.Salah  satu  bentuk  dari  diversifikasi  energi  adalah memanfaatkan panas bumi untuk menghasilkan listrik.Dengan  letak  georafis  indonesia  terletak  di  daerah lingkaran api ( ring of fire) menjadikan negara Indonesia kaya akan  sumber  energi  panas  bumi.  Namun  dalam  proses pelaksanaan eksplorasi panas bumi yang ada tidak seluruhnya panas bumi tersebut mampu dimanfaatkan untuk menghasilkan  listrik.  Hal  ini  disebabkan  oleh  tekanan maupun  temperatur  yang  dikeluarkan  relatif  rendah  (3  bar
dan  <  120 o C)  dimana  pada  akhirnya  uap  tersebut  dibuang begitu saja tanpa ada pemanfaatan.
yang  memiliki  temperatur  dan  tekanan  rendah  untuk membangkitkan uap fluida.
Organic Rankine Cycle (ORC) adalah salah satu inovasi teknologi  untuk  memanfaatkan  sumber  energi  panas bumidimana  mampu  bekerja  pada  temperatur  dan  tekanan yang  relatif rendah. ORC sendiri merupakan modifikasi dari siklus pendahulunya yaitu siklus Rankine namun disini fluida kerja  yang  digunakan  adalah  fluida  organik  contohnya refrigerant untuk menghasilkan listrik. Sama halnya dengan siklus  Rankine  komponen  utama  dari ORC adalah  turbin, kondensor, pompa, dan evaporator sebagai pengganti boiler.
Salah  satu  alat  konversi  energi  adalah  turbin  uap    yang merubah  energi  potensial  yang  dimiliki  oleh  uap  menjadi energi mekanik pada poros turbin. Sebelum dirubah menjadi energi mekanik terlebih dahulu energi potensial uap tersebut dirubah menjadi energi kinetik dalam nozel maupun sudu  – sudu  gerak  yang  ada.  Sehingga  energi  kinetik  yang  telah dirubah  menjadi  energi  mekanik  tersebut  mampu  memutar poros turbin, selanjutnya poros turbin tersebut dihubungkan dengan  generator  dengan  beberapa  elemen  mesin  sehingga mampu menghasilkan energi listrik.
Untuk  mengetahui  kinerja  yang  digunakan  perlu dilakukan  pengujian  terhadap  turbin  tersebut.  Karakteristik turbin  yang  diuji  akan  berguna  dalam  peningkatan  kinerja turbin tersebut.

## II. URAIAN PENELITIAN
A. Turbin Uap
Organic Turbin  uap  adalah  pesawat  dengan  aliran  tetap ( steady-flow ) machine, dimana uap melalui nosel diekspansikan kesudu-sudu turbin dengan penurunan tekanan yang drastis  sehingga terjadi perubahan energi kinetik pada uap energi kinetik uap keluar nosel diberikan pada sudu-sudu turbin.[1]
Proses  konversi  energi  pada  turbin  berasal  dari  entalpi uap  masuk  seperti  pada  titik  no.1  seperti  pada  Gambar2. (a)diatas.  Perubahan  entalpi  ditunjukkan  lewat  garis berwarna  merah.  Titik  bernomor  satu  menunjukkan  entalpi yang masuk menuju turbin, nilai entalpi ini relatif tinggi hal ini  disebabkan  peningkatan  temperatur  yang  terjadi sebelumnya  pada  evaporator  akan  meningkatkan  nilai entalpi. Entalpi masuk memiliki properties yang berguna bagi turbin yaitu tekanan yang tinggi.

## Studi Eksperimen Perbandingan Pengaruh Variasi Tekanan Inlet Turbin
danVariasi Pembebanan Terhadap Karakteristik Turbin Pada Organic Rankine Cycle
Dwi Dharma Risqiawan dan Ary Bachtiar Khrisna Putra Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111
e-mail : arybach@me.its.ac.id
I
(a)
(b)
Gambar1 . (a)  Diagramatika  turbin  impuls(b)  nosel  uap  konvergen- divergen [2]

## (a)                            (b)                             (c)
Gambar2.(a) input dan output turbin (b)Garis perubahan T-s Turbin (c) Garis perubahan P-v Turbin [3]
Sebagaimana  terlihat  pada  Gambar2.(b)  garis  merah menunjukkan  perubahan  tekanan  pada  turbin  mulai  awal masuk    no.1  sampai  tekanan  keluar  no.2.Tekanan  pada akhirnya akan menurun seiring keluar turbin sebab, tekanan tersebut  digunakan  untuk  menggerakkan  sudu-sudu  turbin. Akibat  menurunnya  properties  yang  dimiliki  di  sepanjang perjalanan turbin, maka nilai  entalpi pada saat keluar turbin juga menurun seperti pada Gambar2.(a).[3]

## B. Segitiga Kecepatan Uap Melalui Sudu Turbin Impuls
Pertama  kali  uap  diekspansikan    keluar  nosel  dimana nantinya dihasilkan kecepatan uap ( V a ) yang akan memasuki sudu  gerak  pada  turbin.  Setelah  uap  memasuki  sudu  gerak pada  turbin  dan  ikut  berputar  sehingga  memiliki  kecepatan ( V b )  .Agar  aliran  uap  yang  keluar  dari  nosel  mempunyai effisiensi  dan  bebas  dari  tumbukan  maka  harus  memiliki perbandingan  ( V a )  dan( V b )yang  tertentu,  dengan  demikian bisa didapat sudut masuk dan sudut keluar uap dengan tepat. Hal ini dapat dilihat pada gambar segitiga kecepatan uap yang mealui sudu turbin impuls, Gambar3.[2]
Dimana : V a dan V a : kecepatan absolut uap masuk dan keluar sudu V r dan V r ’:  kecepatan relatif uap masuk dan keluar sudu V b :  kecepatan keliling sudu gerak
dan :  sudut absolut uap masuk dan keluar sudu
dan : sudut relatip uap masuk dan keluar sudu
Sudut sudu α 1 dan β 1 harus dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kecepatan uap. Sudut α 1 bebas dipilih namun untuk  mendapat  effisiensi  yang  besarsudut  ini  harus  dibuat antara  10 o –  30 o namun  yang  biasa  digunakan  adalah  12 o – 20 o . Sudut α yang besar dapat digunakan ketika dibutuhkan, biasanya  penggunaanya  pada  turbin  yang  besar  dengan tekanan rendah pada akhir tingkat turbin tersebut.[2]
Kondisi  yang  diinginkan  pada  penentuan  segitiga kecepatan  adalah  besarnya V a ’sekecil  mungkin  ,  dan  jika kondisi memungkinkan arah V a ’ dapat tegak lurus dengan u. Hal ini berakibat pada energi pada sudu pengarah yang bisa dipindahkan untuk diubah ke  energi  mekanik  menjadi lebih besar. Sedangkan energi sisanya bisa dialirkan ke dalam sudu pengarah tingkat selanjutnya dengan lancar tanpa tumbukan.[1]
Gambar 3.Segitiga kecepatan turbin  impuls [2]
Gambar4. Diagram kecepatan pada sudu impuls satu tingkat [4]

## C. Perhitungan Efisiensi Sudu Turbin
Untuk  mengevaluasi  kinerja  sudu  yang  bergerak maka  dibutuhkan  vector  diagram  kecepatannya  yang ditunjukkan pada gambar 4. dimana 𝑉 𝑠1 = kecepatan absolut uap keluar nozzle 𝑉 𝑏 = kecepatan keliling  sudu 𝑉 𝑟1 = kecepatan relatif dari uap yang diamati pada sudu 𝑉 𝑟2 = kecepatan relatif uap meninggalkan sudu 𝑉 𝑠2 = kecepatan absolut keluar uap sudu θ  = sudut nozzle φ  = sudut masuk sudu
γ = sudut keluar sudu δ = sudut keluar uap g = percepatan gravitasi dalam m 2 /s
Prinsip  kerja  turbin  impuls  didapatkan  dari momentum  impuls  sesuai  dengan  hukum  momentum  maka didapatkan[4]
𝐹 = 𝑚̇ g (𝑉 𝑠1 cos 𝜃 − 𝑉 𝑠2 𝑐𝑜𝑠𝛿) (1)
Kerja  per  satuan  waktu  (power)  sama  dengan  gaya  yang dihasilkan serta arak yang ditempuh sudu dalam satuan waktu atau hasil kecepatan dan gaya.[4]
𝑊̇ = 𝑚̇𝑉𝑏 𝑔 (𝑉 𝑠1 cos 𝜃 − 𝑉 𝑠2 𝑐𝑜𝑠𝛿) (2)
Kerja  dihasilkan  semakin  besar  jika  δ  juga  besar  pada Gambar.4 Cos 𝛿 akan positif jika kurang dari 90° dan jika  δ lebih dari 90° maka cos δ akan bernilai negatif.[ 4 ] Effisiensi sudu didefinisikan sebagai rasio kerja dari sudu, persamaannya sebagai berikut:[ 4 ] 𝜂 𝑠𝑑 = 2[( 𝑉𝑏 𝑉𝑠1 ) cos θ − ( 𝑉𝑏 𝑉𝑠1 ) ( 𝑉𝑠2 𝑉𝑠1 ) cos 𝛿 ] (3)
Rumus  diatas  dapat  didekati  dengan  memperhitungkan koefisien gesek sudu atau Kb yang berkisar antara 0,05-0,95 dengan  semakin  kecil  nilainya  maka  semakin  kasar  pula permukaan  dari  sudu.  V b /V s1 dianggap  sebagai  rasio percepatan( ρ )  sehingga  rumus  pendekatan  dengan  hanya diketahui  sudut    θ    (sudut α pada  diagram  kecepatan Gambar.4) adalah sebagai berikut:[4]
𝜂 𝑠𝑑 = 2.ρ 2 ( cos α ρ − 1) (1+Kb) x 100% (4)
1  2  1  2  1 2

## Gambar5. Skema sistem Organic rankine cycle
Pada kondisi kecepatan sudu  maksimum yang dianalogikan pada sudu 180° kecepatan relatif uap yang masuk sudu pada sumbu  x  positif  adalah  V s1 cos  θ  –  V b .  Kecepatan  relatif tersebut  juga  menadi  kecepatan  relative  keluar  sudu  tetapi arah  sumbu  x  negatif.  Kecepatan  absolut  uap  keluar  sudu pada arah sumbu x positif  adalah V s2 cos δ, sehingga V b - (V s1 cos θ –Vb) = (2V b - V 1 cos θ ) . Persamaan kerjanya sebagai berikut:[4]
𝑊̇ = 2𝑚 ̇ 𝑔 𝑉 𝑏 (𝑉 𝑠1 cos 𝜃 − 𝑉 𝑏 ) (5)
Kecepatan sudu maksimum berarti adalah puncak kerja yang dapat  dihasilkan  dengan  mendeferensialkan 𝑊̇ terhadap 𝑉 𝑏 sehingga persamaan menjadi[4]
𝑉 𝑏 , 𝑂𝑝𝑡 = 𝑉𝑠1 cos 𝜃 2 (6)
Sehingga  kerja  maksimum  yang  dihasilkan  dengan mensubstitusikan persamaan 6 ke persamaan 5
𝑊̇ max = 𝑚̇ 2𝑔 (𝑉 𝑠1 cos 𝜃) 2 = 2𝑚 ̇ 𝑔 𝑉 𝑏 2 , 𝑜𝑝𝑡 (7)
Effisiensi sudu maksimum didapat dengan membagi 𝑊̇ 𝑚𝑎𝑥 dengan energy masuk yang dinisialisasikan sebagi 𝑚̇𝑉 2 s1 /2.g , maka 𝜂 𝑠𝑑 ,𝑚𝑎𝑥 = ( Cos 𝜃) x 100% (8)

## D. Tahapan Penelitian
Fluida  kerja  R-123  yang  diisikan  pada  tabung receive r dipompakan  ke  evaporator  dengan  tekanan  tertentu.Fluida kerja yang telah bertekanan dipanaskan dalam evaporator.Kemudian  fluida  kerja  berubah  fasa  menjadi uap.Uap  yang  terbentuk  dialirkan  menuju  turbin.Uap  di dalam  turbin  berekspansi  dan  memutar  sudu  turbin.Poros turbin  yang  dikopel  dengan  poros  generator  menggunakan belt ikut berputar dan generator menghasilkan listrik. Skema sistem Organic  rankine  cycle yang  digunakan  dapat  di  lihat pad a Gambar 5.
Eksperimen diawali dengan memastikan bahwa sistem sudah  tidak  mengalami  kebocoran  lagi.Fluida  kerja  R-123 dipanaskan  dalam  evaporator  sampai  menjadi  uap, pengambilan  data  dilakukan  setelah  sistem  dalam  kondisi operasi  tunak.Tekanan  uap  masuk  turbin  divariasikandari  5 bar,6  bar,7bar,8  bar.  Pada  setiap  tekanan  uap  masuk  turbin beban divariasikan  100 watt, 350 watt, 1000 watt dan 1350 watt.
Gambar 6. Grafik kerja turbin fungsi tekanan masuk turbin
Data yang didapatkan adalah tekanan keluar turbin dan kecepatan  poros  turbin  dari  masing-masing  variasi  tekanan masuk turbin. Temperatur masuk dan keluar turbin juga dapat diukur.Tabel properties R-123 digunakan untuk mendapatkan enthalpy sesaat  sebelum  dan  sesaat  setelah  keluar  turbin. Enthalpy dimanfaatkan  untuk  menghitung  kerja  yang dihasilkan  oleh  turbin.  Selain  itu,  enthalpy  juga  digunakan untuk  menghitung  efisiensi  turbin.  Jumlah  putaran  setiap menit digunakan untuk menghitung kecepatan dari sudu yang kemudian digunakan untuk menghitung efisiensi sudu turbin.

## III. ANALISA DAN PEMBAHASAN

## A. Kerja Turbin Fungsi Tekanan Masuk Turbin
Data  yang  telah  didapatkan  dari  hasil  pengukuran tekanan masuk dan keluar turbin. Data temperatur dan keluar turbin  juga  dapat  diukur  untuk  mencari  entalpi  yang selanjutnya dipergunakan untuk perhitungan kerja , efisiensi turbin dan juga efisiensi sudu turbin.
Grafik  pada  Gambar  6  menunjukkan  hubungan  antara variasi  tekanan  masuk  turbin  dengan  kerja  yang  dihasilkan oleh turbin. Trend grafik menunjukkan pada setiap kenaikan tekanan yang diikuti dengan kenaikan pembebanan generator kerja  yang  dihasilkan  turbin  juga  semakin  besar.  Kenaikan kerja signifikan yang terjadi pada tekanan 8 bar dengan beban 1000 Watt dengan nilai kenaikan 0,8 KW.

## B. Kerja Turbin Fungsi Beban Generator
Grafik  pada  Gambar  7  menunjukkan  hubungan  beban generator dengan kerja turbin  yang dihasilkan. Trend grafik kerja turbin yang dihasilkan naik seiring kenaikan beban yang berkisar 100 Watt sampai 1000 Watt. Setelah itu kerja yang dihasilkan  turbin  cenderung  turun  pada  beban  1350  Watt. Kecuali  pada  tekanan  masuk  6  bar  grafik  kerja  turbin cenderung terus naik pada setiap kenaikan beban generator. Kerja tertinggi yang dapat dihasilkan 5,4 KW pada tekanan 8 bar  dan  beban  generator  1000  Watt.  Kerja  yang  dihasilkan menurun  jika  pembebanan  generator  mencapai  1350  Watt. Turbin  dianalisa  mengalami  kerugian  mengalami  kerugian mekanika  yang  semakin  besar  pada  beban  1350  Watt sehingga  kerja  yang  dihasilkan  tidak  dapat  melebihi  kerja turbin  pada  pembebanan  1000  Watt.  Kerugian  mekanika turbin  dapat  terjadi  pada  kerugian  nosel,  kerugian  akibat friction pada sudu, kerugian akibat disc friction .
0 1 2 3 4 5 6 0 5 10 Ke rja T u rb in (KW ) beban 100 watt beban 350 watt beban 1000 watt Beban 1350 watt Tekanan (bar)
Gambar 7.Grafik kerja turbin fungsi beban generator
Gambar8. Grafik efisiensi sudu turbin fungsi tekanan masuk

## C. Efisiensi Sudu Turbin Fungsi Tekanan Masuk Turbin
Grafik  hasil  eksperimen  pada  Gambar  8  menunjukkan hubungan  antara  variasi  tekanan  masuk  turbin.  Tren  grafik dengan beban 100 Watt dan 350 Watt dari tekanan 5 bar ke 6 bar mengalami kenaikan efisiensi sudu turbin yang signifikan dari 24 % ke 30 %. Tren grafik cenderung meningkat secara landai pada setiap kenaikan tekanan hingga tekanan 8 bar dan beban  generator  1000  Watt  yang  mencapai  niali  efisiensi sudu  maksimum  yang  dapat  dicapai  sistem  ORC  yang digunakan yaitu sebesar 42,9% (Lihat Gambar 8).

## D. Efisiensi Sudu Turbin Fungsi Beban Generator
Grafik  hasil  eksperimen  pada  Gambar  9  menunjukkan tren  grafik  pada  beban  100  Watt  hingga  1000  Watt mengalami kenaikan. Kenaikan paling signifikan terjadi pada beban  350  Watt  yang  dinaikkan  menjadi  beban  1000  Watt. Efisiensi  maksimum  sudu  maksimum  terjadi  pada  beban 1000 Watt dengan tekanan  masuk turbin 8 bar dengan nilai 42,9%. Grafik cenderung turun pada beban 1350 Watt kecuali pada tekanan 6 bar nilai efisiensi sudu turbin tetap mengalami kenaikan  pada  setiap  kenaikan  pembebanan  generator  dari 100 Watt hingga 1350 Watt.
Peningkatan  beban  turbin  setelah  titik  kritis  akan mengakibatkan kecepatan sudu turbin kecepatan poros turbin menjadi lebih kecil sehingga mempengaruhi kecepatan poros turbin  yang  juga  menjadi  kecil.  Sehingga  rasio  kecepatan menjadi lebih kecil dan efisiensi sudu turbin makin kecil.

## Gambar9. Grafik efisiensi sudu fungsi beban generator
Gambar10. Grafik efisiensi turbin fungsi tekanan masuk

## E. Efisiensi Turbin Fungsi Tekanan Masuk Turbin
Grafik  hasil  eksperimen  pada  Gambar  10  menunjukkan tren kenaikan grafik tekanan masuk turbin memicu kenaikan efisiensi turbin. Pada setiap kenaikan tekanan 5 sampai 8 bar dengan  beban  100  Watt  dan  350  Watt  efisiensi  turbin  naik secara  landai  dengan  nilai  paling  besar  adalah  71%.  Pada beban 1000 Watt grafik naik secara signifikan dari tekanan 7 bar ke tekanan 8 bar. Nilai maksimum efisiensi turbin terjadi pada  tekanan  8  bar  dengan  beban  1000  Watt.  Pada  beban 1350  Watt  tren  grafik  naik  dari  tekanan  5  sampai  6  bar kemudian nilai efisiensinya turun pada tekanan 7 bar dan naik lagi pada tekanan 8 bar tetapi efisiensinya tidak lebih besar dari beban 1000 Watt. Keadaan ini dikarenakan beban yang semakin  berat  membuat  putaran  poros  turbin  juga  semakin pelan akibat kerugian mekanik yang semakin besar. Kerugian pada  turbin  uap  di  laboratorium  pendingin  ini  dapat  terjadi karena  kerugian  pada  katup  regulator,  kerugian  pada  nosel, kerugian  akibat  gesekan  sudu  yang  memiliki  bahan  kasar, kerugian disc  friction, kerugian  akibat recidual  velocity. Tekanan  masuk  8  bar  pada  beban  1000  Watt  juga  telah mendekati  titik  kritis  dari  sistem  ini  sehingga  tidak  ada peningkatan efisiensi turbin lagi pada tekanan 8 bar dengan beban 1350 Watt.

## F. Efisiensi Turbin Fungsi Beban Generator
Tren  grafik  hasil  eksperimen  hubungan  antara  variasi beban  generator  terhadap  efisiensi  turbin  mengalami kenaikan pada beban 100 Watt hingga 1000 Watt yang diikuti kenaikan tekanan yang berkisar antara 5 bar hingga 8 bar.
0 1 2 3 4 5 6 0 500 1000 1500 Ke rja T u rb in (KW ) Tekanan masuk 5 bar tekanan mauk 6 bar
Tekanan masuk 7 bar
Tekanan masuk 8 bar Beban (Watt) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 5 10 Ef fisien si S u d u T u rb in beban 100 watt beban 350 watt beban 1000 watt Beban 1350 watt Tekanan  ( bar ) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 500 1000 1500 Ef fisien si S u d u T u rb in Tekanan masuk 5 bar tekanan mauk 6 bar
Tekanan masuk 7 bar Tekanan masuk 8 bar Beban   (Watt) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 5 10 Ef fisien si T u rb in beban 100 watt beban 350 watt beban 1000 watt
Beban 1350 watt Tekanan (bar)
Gambar11.Efisiensi turbin fungsi beban generator
Akan tetapi pada beban 1350 Watt dengan tekanan 8 bar tren grafik mengalami penurunan. Nilai efisiensi tertinggi terjadi pada  beban  1000  Watt  dengan  tekanan  8  bar  yaitu  sebesar 88%.  Kerugian  mekanika  turbin  pada  bantalan  poros  turin yang berputar  kurang lancar,  kerugian pada nosel,  kerugian akibat blade friction, kerugian disc friction pad beban 1350 Watt  yang  semakin  besar  membuat  putaran  turbin  semakin seret dan pelan sehingga efisiensi turbi menurun.

## IV. K ESIMPULAN
Dari  percobaan  eksperimen  yang  dilakukan  serta pembahasan terhadap data yang didapatkan, maka didapatkan hasil  data  karakteristik  kerja  turbin    dan    data  hasil performansi turbin dengan adanya pengaruh variasi tekanan masuk turbin
dan juga pembebanan pada generator.Perubahan  tekanan  masuk  turbin  dan  perubahan beban  pada  generator  mempengaruhi  kerja  turbin  dalam siklus Rankine organik  yaitu sebagai berikut :
1. Pembebanan  1000  Watt  dan  pada  tekanan  8  bar menghasilkan  daya  aktual  terbesar  yaitu  5,43
KW.Semakin  tinggi  tekanan  mengakibatkan  suhu  dan enthalpy semakin meningkat.
2. Semakin  tinggi  tekanan  masuk  turbin  dengan  beban tetap  maka  effisiensi  sudu  turbin  akan    semakin baik.Efisiensi  sudu  terbaik  adalah  42,9%  pada  beban 1000  Watt  dan  tekanan  masuk  turbin  8  bar.Hal  ini dikarenakan rasio kecepatan sudu dan kecepatan keluar nosel aktual semakin kecil.
3. Semakin  tinggi  pembebanan  pada  generator  pada tekanan  yang  sama  maka  effisiensi  suduturbinakan semakin  baik.  Pembebanan  1000  Watt  pada  tekanan masuk  turbin  8  Watt  menghasilkan  effisiensi  tertinggi 42,9%.
4. Efisiensi turbin terbaik didapat pada beban 1000 Watt dengan  tekanan  masuk  Turbin  8  barnilai  efisiensinya adalah  88,8  %.Semakin  tinggi  tekanan  masuk  turbin dengan beban tetap maka effisiensi turbinakan  semakin baik.
5. Performa turbin terbaik terjadi  pada tekanan 8 bar dan pembebanan  pada  1000  Watt  dimana  tekanan  yang besar membuat efisiensi sudu turbin terbaik,kerja aktual yang.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Bapak  Ary
Bachtiar,ST,MT,Ph.D,  selaku  dosen  pembimbing  tugas akhir, yang telah membimbing dalam mata kuliah tugas akhir.

## V. DAFTAR PUSTAKA
[1] Pudjanarsa,  Astu,  Djati  N., Mesin  Konversi  Energi ,  Penerbit  Andi, Indonesia, 2008.
[2] Severns, William H, M.S, Steam, Air, and Gas Power , John Wiley and Sons, INC.,New York,1954.
[3] Wardhana,  Gagah,  2011, Studi  Numerik  Dua  Dimensi  Pada  Sudu Gerak  Turbin  Uap  Organic  Rankine  Cycle  (ORC)  Dengan  Variasi Sudut  Nosel  (α=20˚,α=22˚) ,  Jurusan  Teknik  Mesin-FTI  ITS, Surabaya, Indonesia.
[4] Elwakil, M.Mohamed, Power Plant Technology, The McGraw – Hill book company,Singapore,1984.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 500 1000 1500 Ef fisien si T u rb in Tekanan masuk 5 bar
tekanan mauk 6 bar Tekanan masuk 7 bar
Tekanan masuk 8 bar
Beban  (Watt)