## Pengolahan Air Kolam Tambang Batubara  Menggunakan Membran untuk Budidaya Perikanan
Kiswanto 1 , Wintah 1
1 Program Studi Ilmu Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Teuku Umar, Jalan Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681, Indonesia.
* E-mail : kiswanto@utu.ac.id

## Abstrak

## INFO ARTIKEL
Pengolahan  air  kolam  pasca  tambang  batubara  untuk  budidaya  perikanan perlu  dilakukan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk    mengolah  air  kolam pasca  tambang  yang  digunakan  untuk  budidaya  ikan.  Metode  pengambilan sampel  adalah in  situ dan ex  situ ,  dan  kemudian  dianalisis  di  laboratorium Mer-C Universitas Diponegoro. Air yang dianalisis adalah kekeruhan, warna, total  suspended  solid (TSS), total  dissolved  solid (TDS),  amonia  (NH 3 -N),  nitrat (NO 3 -N),  nitrit  (NO 2 -N), phospat (PO 4- P), sulfide (H 2 S),  besi  (Fe)  dan  mangan (Mn). Analisis kualitas air dibandingkan dengan standar baku mutu air limbah tambang  batubara.  Selanjutnya  dilakukan  pengolahan  air  kolam  pasca tambang batubara yang berada pada lokasai non aerasi, aerasi, inlet dan outlet menggunakan  membran  Nanofiltrasi 270.  Hasil  rejeksi rata-rata  untuk  kolam non  aerasi,  aerasi ,  inlet ,  dan outlet untuk  parameter    pH,  suhu,  kekeruhan, warna, total suspended solid (TSS), total dissolved solid (TDS), amonia (NH 3 ), nitrat (NO 3 ),  nitrit  (NO 2 ),  s ulfide (H 2 S),  Besi  (Fe),  dan  Mangan  (Mn)  berturut-turut sebesar  (5-28%);  (3-6%);  (99-100%);  (90-100%);  (82-95%);  (53-82%);  (100%); (100%);  (100%);  (74-100%);  (61-100%);  (91-100%).  Membrane  NF270  dapat digunakan  untuk  pengolahan  air  kolam  bekas  batubara  menjadi  media budidaya ikan tawar.
Kata kunci: membran nanofiltrasi, parameter, fluks, rejeksi, air kolam tambang
Sitasi: Kiswanto, & Wintah. (2023). Pengolahan  Air  Kolam  Tambang Batubara  Menggunakan  Membran untuk  Budidaya  Perikanan.  Jurnal Teknik Lingkungan, 29 (1), 1-13.

## Article History:
Received 25 Oktober 2021 Revised 11 Mei 2022 Accepted 16 Februari 2023 Available online 4 April 2023
Jurnal  Teknik  Lingkungan  Institut Teknologi  Bandung  is  licensed  under a  Creative  Commons  Attribution- NoDerivatives 4.0 International License.  Based  on  a  work  at www.itb.ac.id

## Abstract
Post-coal mining pond water treatment for aquaculture needs to be done. The purpose of this study was to treat post-mining pond water used for fish farming. The sampling method  was  in  situ  and  ex  situ,  and  then  analyzed  in  the  Mer-C  laboratory  of Diponegoro  University.  The  water  analyzed  is  turbidity,  color,  total  suspended  solid (TSS), total dissolved solid (TDS), ammonia (NH 3 -N), nitrate (NO 3 -N), nitrite (NO 2 - N),  phosphate  (PO 4 -P),  sulfide  (H 2 S),  iron  (Fe)  and  manganese  (Mn).  Analysis  of water  quality  compared  with  coal  mine  waste  water  quality  standards.  Furthermore, post-coal mining pond water treatment is carried out at non-aerated, aerated, inlet and outlet locations using a 270 Nanofiltration membrane. The average rejection results for non-aerated,  aerated,  inlet,  and  outlet  ponds  for  parameters  pH,  temperature, turbidity,  color,  total  suspended  solid  (TSS),  total  dissolved  solid  (TDS),  ammonia (NH 3 ),  nitrate  (NO 3 ),  nitrite  (NO 2 ),  sulfide  (H 2 S),  iron  (Fe),  and  manganese  (Mn) respectively  were  (5-28%);  (3-6%);  (99-100%);  (90-100%);  (82-95%);  (53-82%); (100%); (100%); (100%); (74-100%); (61-100%); (91-100%). The NF270 membrane can be used to treat used coal pond water into freshwater fish culture media.
Keywords: nanofiltration membrane, parameter, flux, rejection, mining pond water

## 1. Pendahuluan
Aceh  Barat    memiliki  sumber  daya  alam  yang  melimpah,  terutama  batubara.  Kegiatan  penambangan batubara  telah  menciptakan  kolam-kolam  raksasa  yang  diperkirakan  akan  timbul  tekanan  terhadap ekosistem lingkungan sekitarnya, akibat adanya perubahan struktur batuan yang diikuti dengan perubahan kualitas  fisika  dan  kimia  tanah  serta  air  (Komarawidjaja,  2011).  Kolam  bekas  tambang  batubara  akan terbentuk  apabila  musim  hujan  tiba.  Ketika  musim  hujan  maka  kupasan  tanah  dan  sisa-sisa  bekas penambangan  batubara  akan  terlarut  di  dalamnya.  Dampaknya  air  dalam  kolam  bekas  batubara  ini  akan menjadi asam.
Kolam-kolam galian yang berbentuk kolam-kolam  mengandung beberapa unsur kimia berupa logam berat. Kandungan logam berat dalam biota air akan bertambah dari waktu ke waktu karena bersifat bioakumulatif sehingga  ikan  sebagai  salah  satu  biota  air  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  indikator  pencemaran  yang terjadi di dalam perairan. Hasil penelitian Paragoy dkk. (2014). Bekas penambangan batubara yang sudah berubah menjadi kolam terdapat kandungan di dalamnya  logam berat besi (Fe) dan mangan (Mn) di kolam tambang batubara untuk ikan mas dan ikan nila (Hafids dkk., 2015).
Supaya    tidak  mencemari  lingkungan  sekitarnya,  air  di  dalam  kolam  bekas  tambang  batubara    tersebut harus  diolah  terlebih  dahulu  sebelum  dimanfaatkan  atau  dibuang  ke  lingkungan.  Liu  dan  Liptak  (1999) menyatakan  bahwa  langkah  penting  di  dalam  pengolahan  limbah  cair  adalah  dengan  mengetahui karakteristik  dari  limbah  cair  di  dalam  kolam  bekas  batubara.  Dengan  mengetahui  karakteristik  air  asam yang akan diolah maka proses pengolahan limbah akan berjalan efektif (Binnie dkk . , 2002). Oleh karena itu sangat  penting  dan  perlu  dilakukan  penelitian  ini    untuk  mengetahui  karakterisasi  air  asam  di  kolam tambang batubara yang dilakukan oleh PT Mifa bersaudara  dampaknya terhadap lingkungan sekitar.
Di  sekitar  tambang  batubara  masyarakat  sudah    memanfaatkan  air  kolam  bekas  tambang  batubara  untuk budidaya  perikanan.  Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  kelangsungan  hidup  ikan  adalah  kualitas  air. Kualitas  lingkungan  perairan  merupakan  suatu  kelayakan  lingkungan  perairan  untuk  menunjang kehidupan  dan  pertumbuhan  organisme  air  yang  nilainya  dinyatakan  dalam  suatu  kisaran  tertentu. Sementara  itu  perairan  ideal  adalah  perairan  yang  dapat  mendukung  kehidupan  organisme  dalam menyelesaikan  daur  hidupnya  (Boyd,  1990;  Boyd,  2004).  Langkah  yang  perlu  dilakukan,  bagaimana mengelola  kolam  bekas  tambang  batubara  menjadi  sumberdaya  perairan,  diharapkan  memiliki  nilai ekologis  dan  ekonomis  yang  tidak  merugikan  baik  bagi  masyarakat  sekitar  maupun  bagi  ekosistem kawasan  secara  komprehensif,  dengan  tetap  berpegang  pada  kewaspadaan  atas  risiko  keamanan  dan kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah memanfaatkannya  untuk pemeliharaan ikan (budidaya ikan).
Berdasarkan hal tersebut, maka kolam pasca tambang yang dimanfaatkan untuk budidaya perikanan perlu diketahui kualitas airnya sebagai habitat dari ikan yang dibudidayakan. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan  pengolahan  air  tambang  batubara  adalah  pengolahan  air  asam  tambang  batubara  dengan pengolahan  aktif  menggunakan  bahan-bahan  kimia  lebih  efektif  dibandingkan  pengolahan  pasif  (Said, 2014).  Selain  itu  juga  pernah  dilakukan  pengolahan  air  asam  tambang  batubara  dengan  metode elektrokoagulasi untuk mengurangi Fe dan Mn (Ashari dkk., 2015). Saat ini metode pengolahan yang sudah banyak  digunakan  adalah  metode  pengolahan  air  menggunakan  teknologi  membran.  Pengolahan  air tambang  batubara  menggunakan  membran  keramik  pernah  dilakukan  namun  hasilnya  masih  belum signifikan untuk menyisihkan TSS, Fe dan Mn (Afrianti dkk., 2012).
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  dalam    penggunaan  metode  dan  penggunaan membran dalam pengolahan air asam tambang batubara. Teknologi membran yang telah banyak digunakan dan  dikenal  secara  luas  dalam  pengolahan  air  saat  ini  adalah  mikrofiltrasi,  ultrafiltrasi,  nanofiltrasi  dan reverse  osmosis  (Wenten,  2005).  Pengolahan  air    kolam  tambang  bekas  batubara  menggunakan  teknologi membran  sudah  mulai  dilakukan  untuk  pemanfaatan  kembali  (Abdel  dkk.,  2017;  Yildrim  dkk.,  2019; Kyllonen dkk., 2017; Sivakumar dkk., 2013).
Tujuan  dari  penelitian  adalah  mengolah  air  kolam  pasca  tambang  batubara  di  Aceh  Barat  untuk pemanfaatan  budidaya  perikanan  menggunakan  teknologi  membran  nanofiltrasi  270.  Nanofiltrasi  adalah proses  filtrasi  membran  yang  relatif  baru  yang  sering  kali  digunakan  dengan  air  dengan  jumlah  total padatan  terlarut  sedikit  dengan  tujuan  untuk softening (penghilangan  kation  polivalen)  dan  penghilangan produk  samping  desinfektan  seperti  zat  organik  alam  dan  sintetik  (Wenten,  2010;  Wenten,  2004;  Mulder, 1996).

## 2.   Metode Penelitian

## 2.1  Bahan
Bahan  yang  digunakan  adalah  air  asam  tambang  batubara,  H 2 SO 4 ,  HNO 3 ,  HCL,  NaOH,  HCLO 4 ,  standar nitrat, standar fosfat, standar nitrit,  kertas saring, dan membran Nanofiltrasi 270 dengan spesifikasi seperti Tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik membran NF270 ( DOW Filmtec ) Material Komposit Poliamida Tekanan Maksimum (bar) 41 Suhu Maksimum ( o C) 45 Rentang pH 2-11 Rejeksi MgSO 4 (%) >97% (2000 ppm MgSO 4 , T = 25 o C)

## 2.2  Alat
Alat  yang  digunakan  diantaranya  adalah  COD  reaktor  (HACH  dengan  ketelitian  0,001),  Alat  yang digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu: thermometer ,  pH  meter,  DO  meter,  alat-alat untuk  titrasi  (pipet,  gelas ukur),  kamera,  plankton  net, water  sampler ,  timbangan,  botol  flakon, freezer ,  kantong  plastik, cold  box , spektofotometer,  AAS,  mikroskop,  alat  pemanas  ( hot  plate ),  spektofotometer  ( Thermo  Scientific dengan ketelitian 0,001), AAS, turbidimeter, corong pisah, neraca analitik, dan unit membran seperti Gambar 1.
Gambar 1 . Skema unit membran dengan operasi cross-flow
Keterangan:
1. Sampel air kolam bekas  tambang batubara  gelas beker 300 ml
2. Pompa Reverse Osmosis dengan Spesifikasi
Nominal Flow Rate : 1.0 LPM Max Pump output : 110 Psi Max Inlet Pressure : 60 Psi Voltage : 24 VDC 3. Pengatur Tekanan
4. Manometer Tekanan
5. Tempat peletakan membran untuk dilakukan pengujian
6. Permeat hasil filtrasi dengan membran nanofiltrasi NF270

## 2.3 Prosedur Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  membran  Nanofiltrasi  (NF  270)  pada  tekanan  4,  5,  6  Bar. Membran ini didapat dari Alfa Laval, Sweden dan dicetak dengan ukuran diameter 4,22 cm lalu dilakukan kompaksi selama 30 menit untuk menstabilkan pori dan struktur membran.
Prefiltrasi  menggunakan  kertas  saring  dilakukan  sebelum  limbah  masuk  ke  dalam  unit  membran.  Hal  ini bertujuan  untuk  mengurangi  jumlah  padatan  tersuspensi  yang  dapat  meningkatkan  terjadinya penyumbatan  membran.  Penelitian  dilaksanakan  secara cross  flow  filtration dan  dilakukan  selama  2  jam dengan  waktu  pengambilan  permeat  setiap  15  menit.  Rumus  yang  digunakan  untuk  mengukur permeabilitasnya pada Persamaan 1.
J = V A x t ……………………………………………………………………………………………………… Persamaan 1
Dimana V adalah volume permeat (liter), A adalah luas permukaan membran (m 2 ), waktu (jam).
Selanjutnya dihitung juga rejeksi COD, kekeruhan, dan minyak lemak dari permeat yang dihasilkan dengan rumus pada Persamaan 2.
R = 1 − Cp Cf x 100 % …………………………………………………………………………………...…… Persamaan 2
Dimana  Cp  adalah  konsentrasi  zat  terlarut  dalam  permeat  dan  Cf  adalah  konsentrasi  zat  terlarut  dalam umpan.

## 2.4 Metode Analisis
Parameter  yang  dianalisis  yaitu  Amonia,  Nitrat  (NO 3 -N),  Nitrit(NO 2 -N),  H 2 S,  Phospat  (PO 4 -P),Warna umpan  dan  pemeat  menggunakan  spektofotometer  analisis  kekeruhan  menggunakan turbidimeter portable . TDS  dengan  TDS  meter  dari  HM  Digital  USA.  Untuk  analisis  Fe  dan  Mn    menggunakan  AAS  ( Atomic Absorbtion Spectrofotometer ) Model 210 VGP dari Buck Scientific USA .

## 3.   Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Karakteristik Air Kolam Tambang Batubara
Uji Karakteristik dilakukan untuk mengetahui parameter pada air kolam tambang batubara yang diperolah dari  Air  kolam  bekas  tambang  batubara  Pada  PT  Mifa  Bersaudara  di  Kecamatan  Meureubo  Aceh  Barat berdasarkan pada lokasi sampel  non aerasi, aerasi, inlet dan outlet telah dilakukan pengujian dengan hasil rata-rata  yang disajikan pada Tabel    2 .  Selanjutnya hasil analisis  karakteristik air kolam bekas tambang tambang batubara dibandingkan dengan baku mutu air limbah tambang batu bara.
Penelitian  ini  menganalisis  beberapa  parameter  wajib  air  baku  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara. Air baku yang  berasal dari kolam bekas tambang batubara menunjukkan  masih dibawah  baku  mutu  yang  ditetapkan.  Untuk  itu  perlu  dilakukan  tahapan  pengolahan  lagi  menggunakan teknologi  membran  nanofiltrasi  untuk  dicari  profil  fluksnya  dan  rejeksinya  berdasarkan  kondisi  lokasi masing-masing untuk budidaya ikan tawar .
Tabel 2. Perbandingan karakteristik air kolam tambang batubara dengan baku mutu air limbah tambang
batubara No. Parameter unit Non aerasi** Aerasi** Inlet ** Outlet** Baku mutu* 1 pH 4,7 6,0 5,3 6,0 6,0-9 2 Temp o C 264 26,1 26,6 26,6 3 Turbidity NTU 15 5,01 10,02 2,59 4 Color PtCo 10 5,74 7,8 2,56 5 TSS mg/L 376 272 332 220 400 6 TDS mg/L 256 200 244 150 7 NH 3 mg/L 0,09 0,07 0,04 0,03 8 NO 3 -N mg/L 5,2 4,2 6,02 7,01 9 NO 2 -N mg/L 0,01 0,01 0,03 0,03 10 PO 4 mg/L 0,21 0,189 0,37 0,67 11 H 2 S mg/L 0,25 0,21 0,23 0,2 12 Fe mg/L 8,24 3,03 5,4 2,76 7 13 Mn mg/L 0,196 0,181 0,196 0,222 4
* Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2022  Tentang  Pengolahan  Air  Limbah Bagi  Usaha  Dan/Atau  Kegiatan  Pertambangan  Dengan  Menggunakan  Metode  Lahan  Basah  Buatan **Laboratorium  Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro (2018).

## 3.2 Karakteristik Membran Nanofiltrasi NF270
Nanofiltrasi merupakan proses pemisahan senyawa dari dalam air menggunakan membran dengan driving force berupa  tekanan  (Mulder,  2012).  Selain  itu,  proses  filtrasi  pada  membran  ini  juga  dipengaruhi  oleh muatan permukaan dari membran itu sendiri, hal ini erat kaitannya dengan kadar pH dalam larutan umpan (Manttari dkk., 2006). Pada penelitian ini, digunakan membran nanofiltrasi NF270 dengan ukuran pori 180 Da  dan  bersifat  hidrofilik.  Membran  NF270  memiliki  struktur  poliamida  yang  terdiri  atas  gugus  fungsi amina  dan  karboksil  yang  mudah  terionisasi  (Lin  dkk.,  2007),  serta  memiliki  titik  isoelektrik  pada  pH  3,2 (Dalwani, 2011).
Karakterisasi membran dilakukan untuk mengetahui karakteristik membran pada kondisi awal. Pengujian diawali  dengan  uji  kompaksi  yaitu  melewatkan  akuades  sebagai  umpan  pada  kondisi  tekanan  tertentu selama 30 menit. Selanjutnya menghitung nilai fluks awal (Jo) dengan mengalirkan umpan berupa akuades pada  variasi  tekanan  operasi  4,5,  dan  6  kg/cm 2 . Gambar  2 menunjukkan  nilai  fluks  akuades  pada  tiga tekanan berbeda.
Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa pada tekanan operasi 4, 5 dan 6 bar masing-masing menghasilkan nilai fluks awal (Jo) sebesar 58,84 L/m 2. .jam ; 75,65 L/m 2 .jam; 97,08 L/m 2 .jam. Grafik tersebut menunjukkan bahwa tekanan  operasi  mempengaruhi  nilai  fluks  yang  dihasilkan.  Permeat  Fluks  meningkat  seiring  dengan meningkatnya tekanan  operasi yang disebabkan karena gaya dorong yang lebih besar melewati membran sehingga fluks yang dihasilkan pun bertambah. Tujuan pengolahan air tambang batubara dengan membran nanofiltrasi NF 270 adalah untuk menetralkan pH, suhu, kekeruhan, warna, TSS, TDS, NH 3 , NO 3 , NO 2 , PO 4 , H 2 S,  Fe,  dan  Mn  pada  kolam  bekas  tambang  batubara  sesuai  peruntukkan  untuk  budidaya  ikan  tawar. Setiap  parameter  diuji    pada  tiga  tekanan  yaitu  4,  5,  dan  6  bar.  Fluks  yang  dihasilkan  ditampilkan  dalam grafik hubungan fluks ternormalisasi (J/Jo) terhadap waktu.
Gambar 2. Fluks air murni pada membran NF270 dengan variasi tekanan 4, 5, dan 6 bar

## 3.3 Pengaruh Tekanan Operasi Terhadap Kinerja Membran Nanofiltrasi NF270
Pengaruh tekanan operasi yang digunakan dalam pengolahan air asam tambang batubara terhadap kinerja membran  yang  terlihat  dari  profil  fluks  dan  kualitas  permeat  (tingkat  rejeksi)  untuk  masing-masing parameter  uji  menunjukkan  profil  fluks  ternormalisasi  terhadap  waktu  untuk  masing-masing  parameter pengujian fluks untuk parameter pH, suhu, kekeruhan, warna, TSS, TDS, NH 3 , NO 3 , NO 2 , PO 4 , H 2 S, Fe, dan Mn  pada  kolam  bekas  tambang  batubara. Gambar  3 menunjukkan  profil  fluks  ternormalisasi  yang  secara umum menurun seiring berjalannya waktu walaupun mengalami kenaikkan fluks  pada beberapa titik yang diakibatkan oleh fouling dan konsentrasi polarisasi. Konsentrasi polarisasi terjadi akibat solut yang tertahan pada permukaan membran yang menyebabkan penurunan fluks (Almazan dkk., 2015).
Gambar 3 terlihat bahwa penambahan tekanan berpengaruh terhadap penurunan fluks. Semakin tingginya tekanan, memungkinkan umpan akan melewati membran secara cepat dan semakin banyaknya foulan yang terakumulasi pada permukaan membran maupun struktur membran sehingga menyebabkan penyumbatan pori yang lebih cepat dibandingkan pada tekanan rendah (Zhou dkk., 2010).
Pada Gambar 3 , profil fluks ternormalisasi dapat terlihat dari keempat grafik tersebut cenderung menurun seiring bertambahnya waktu walaupun penurunannya tidak konsisten dan tidak tajam. Pada Gambar 3 (a) pada sampel non aerasi, penurunan fluks paling tajam terjadi pada 15 menit pertama untuk tekanan  5 dan 6 bar setelah itu cenderung stabil, sedangkan untuk tekanan 4 bar penurunan fluks terjadi secara stabil dan konsisten hingga menit ke 120.
Pada Gambar 3 (b) pada sampel aerasi, penurunan fluks paling tajam terjadi pada 15 menit pertama untuk tekanan    5  dan  6  bar  setelah  itu  cenderung  stabil.  Sedangkan  untuk  4  bar  terjadi  penurunan  paling  tajam pada 45 menit pertama setelah itu cenderung stabil. Pada Gambar 3 (c) pada sampel inlet , penurunan fluks paling  tajam  terjadi  pada  15  menit  pertama  untuk  tekanan  4  dan  6  bar  setelah  itu  cenderung  stabil, sedangkan untuk tekanan 5 bar terjadi penurunan secara konsisten hingga menit ke 120.
Pada Gambar 3 (d) pada sampel outlet , penurunan fluks paling tajam terjadi pada 15 menit pertama untuk tekanan    5  bar  setelah  itu cenderung  stabil.  Untuk  tekanan    6  bar  terjadi  penurunan  secara  tajam  pada 30 menit pertama setelah itu cenderung stabil, sedangkan untuk tekanan 4 bar terjadi penurunan secara tajam pada 60 menit pertama setelah itu cenderung stabil.
58.84 75.65 97.08 y = 19.12x + 38.95 R² = 0.9952 0 20 40 60 80 100 120 4 5 6 Flu ks (L /m². ja m ) Tekanan (bar)
0 0.5 1 1.5 0 15 30 45 60 75 90 105 120 Norm al iz ed F luks ( J/Jo ) Time (Menit) Tekanan 4 bar (J0 = 99,39 L/m2.Jam) Tekanan 5 bar (J0 = 133,97 L/m2.Jam) Tekanan 6 bar ( J0 = 136,74  L/m2.Jam) (d) 0 0.5 1 1.5 0 15 30 45 60 75 90 105 120 Norm al iz ed F luks ( J/Jo ) Time (Menit) Tekanan 4 bar (J0 = 79,20 L/m2.Jam) Tekanan 5 bar (J0 = 116,46 L/m2.Jam)
Tekanan 6 bar( J0 = 121,67 L/m2.Jam)

## (c)
Gambar 3. Profil relatif fluks (J/J0) terhadap waktu  pada filtrasi menggunakan membran NF 270. (a) non aerasi, (b) aerasi, (c) inlet, (d) outlet
Nilai  fluks  pada  sampel  air  non  aerasi,  aerasi, inlet dan outlet cenderung  menurun  seiring  bertambahnya waktu.  Penurunan  nilai  fluks  ini  disebabkan fouling dan  konsentrasi  polarisasi  pada  membran. Fouling adalah  suatu  fenomena  penumpukan  material  pada  membran  sehingga  menyebabkan  pori  membran semakin  kecil  (Wenten,  2005).  Ukuran  pori  yang  lebih  besar  menyebabkan  polarisasi  konsentrasi/ fouling lebih mudah terjadi akibat nilai fluks yang besar (Wenten, 2010). Menurut Schafer dkk. (2004), fouling adalah proses yang  mengakibatkan menurunnya kinerja membran akibat adanya zat tersuspensi atau zat terlarut pada  permukaan  membran.  Konsentrasi  polarisasi  bersifat irreversible sedangkan  konsentrasi  polarisasi terjadi akumulasi solut yang tertahan pada permukaan membran menyebabkan penurunan fluks (Almazan dkk., 2015). Konsentrasi polarisasi bersifat reversible .
Menurut  Mulder  (2012),  bahwa fouling terjadi  karena  adanya  fenomena  penumpukan  material  pada membran  sehingga  menyebabkan  pori  membran  semakin  kecil.  Termasuk  didalamnya  konsentrasi polarisasi,  adsorpsi,  formasi  pembentukan  lapisan  gel,  dan  penyumbatan  pori.    Fenomena  ini  juga  sesuai dengan  penelitian  Nasir  dkk.  (2014),  bahwa  tekanan  berbanding  lurus  dengan  nilai  fluks  permeat.  Tetapi berbanding  terbalik  dengan  waktu  dimana  terjadi  penurunan  nilai  fluks  permeat  seiring  dengan meningkatnya  waktu  dikarenakan  adanya fouling (penyumbatan  pada  membran).  Terbentuknya  struktur lapisan fouling pada permukaan membran dapat dipengaruhi oleh kondisi kimia seperti derajat keasaman, dan kekuatan ion dan kondisi fisika (permeate fluks, kecepatan aliran, dan tekanan osmosis) (Motsa dkk., 2014).
Pada  kolam outlet kondisinya  lebih  baik  daripada  kolam  di  non  aerasi,  aerasi  dan inlet .  Pada  proses pengolahan pada kolam outlet semakin besar tekanan pada membran semakin besar fluknya. Sesuai dengan
0.0 0.5 1.0 1.5 0 15 30 45 60 75 90 105 120 Norm al iz ed F luks ( J/j o ) Time (Menit) Tekanan 4 bar (J0 = 98,271 L/m2.Jam) Tekanan 5 bar (J0=127,56 L/m2.Jam) Tekanan 6 bar (J0=65,51 L/m2.Jam) (a) 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 0 15 30 45 60 75 90 105 120 Norm al iz ed F luks ( J/Jo ) Time (Menit) Tekanan 4 bar (J0 = 76,60 L/m2.Jam) Tekanan 5 bar (J0 =103,64 L/m2.Jam)
Tekanan 6 bar (J0 = 129,03 L/m2.Jam)
(b)
teori  kondisi  air  yang  lebih  baik  akan  mempercepat  proses  laju  rejeksinya.  Di  kolam outlet merupakan kolam yang sudah mengalami proses pengolahan secara alami sehingga kualitas airnya lebih baik. Sehingga fluks yang dihasilkan lebih tinggi dibanding kolam non aerasi, aerasi dan inlet.

## 3.4 Rejeksi Membran NF270
Kinerja  membran  juga  ditentukan  oleh  kemampuan  rejeksi  terhadap  beberapa  parameter  yaitu  pH,  Suhu, kekeruhan,  warna,  ammonia  (NH 3 ),  nitrat  (NO 3 -N),  nitrit  (NO 2 -N),  H 2 S,  phospat  (PO 4 ),  TDS,  TSS,  Fe  dan Mn. Membran Nanofiltrasi memiliki tingkat rejeksi yang tinggi untuk semua tekanan. Hal ini sesuai dengan penelitian  (Ahmad  dkk.,  2005)  bahwa  semakin  tinggi  tekanan  operasi  akan  menyebabkan  rejeksi  untuk komponen-komponen yang ada pada air kolam bekas tambang batubara di kolam non aerasi, aerasi, inlet dan  outlet  akan  dianalisis  prosentase  rejeksinya  untuk  masing-masing  parameter.  Prosentase  rejeksi terhadap produk (permeat)  untuk mengetahui kinerja membran nanofiltrasi 270.
Hasil persentase rejeksi pada sampel umpan  non aerasi, aerasi, inlet,  dan outlet  menunjukkan  persentase rejeksi untuk parameter pH, suhu, kekeruhan, warna, Total Suspended Solid  (TSS), Total Dissolved Solid (TDS), amonia (NH 3 ), Nitrate (NO 3 ), Nitrite (NO 2 ), Sulfida (H 2 S), Besi (Fe), dan Mangan (Mn) hasilnya dapat dijelaskan sebagai  berikut.

## 3.4.1 pH
Umpan  air  kolam  tambang  batubara    memiliki  nilai  parameter  pH    rata-rata  untuk  sampel  non  aerasi, aerasi,  inlet  dan  outlet  sebesar  5,5.    Nilai  parameter  pH    umpan  dan  permeat  setelah  diolah  dengan  unit membran nanofiltrasi 270 sebesar 6,1. Perkembangbiakan ikan yang baik pH berkisar 6,4 – 7,0 sesuai jenis ikan  sedangkan  kisaran  pH  optimal  untuk  ikan  berkisar  6,5 – 8,5  (Maidie  dkk.,  2016).  Nilai  tersebut memenuhi  persyaratan  SNI  7550:2009,  yaitu  sebesar  6,5 – 8,5.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  membran Nanofiltrasi 270 mampu menghasilkan permeat/produk dengan nilai derajad keasaman (pH)  sesuai dengan baku  mutu  untuk  budidaya  ikan  tawar.  pH  air  yang  rendah  (pH<3,5) dari  air  kolam    tambang  akan berpengaruh  terhadap  kehidupan  ikan  (Saiki  dkk.,  1995;  Short  dkk.,  1990;  Lachance  dkk.,  2000;  Fiss  & Carline, 1993).

## 3.4.2 Suhu
Umpan  air  kolam  tambang  batubara    memiliki  nilai  parameter  suhu    rata-rata  untuk  sampel  non  aerasi, aerasi, inlet dan outlet sebesar 26,4 0 C.  Nilai parameter suhu  umpan dan permeat setelah diolah dengan unit membran nanofiltrasi 270  sebesar  26,3 0 C. Suhu tersebut Sesuai  persyaratan SNI 7550:2009 yaitu 25 – 32 ºC. Berdasarkan  hasil  penelitian,  membran  Nanofiltrasi  270  mampu  menghasilkan  permeat/produk  dengan suhu  sesuai    dengan  standar  baku  mutu  budidaya  ikan,  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 dan BBPBAT (2016). Suhu perairan merupakan salah satu  faktor  yang  sangat  penting  dalam  mengatur  metabolisme  serta  penyebaran  organisme,  dan mempengaruhi sifat fisik kimia perairan. Kenaikan temperatur dapat menurunkan kandungan oksigen serta menaikkan  daya  toksik  yang  ada  dalam  suatu  perairan  tertentu  (Paragoy,  2015).  Suhu  tinggi  akan berpengaruh langsung terhadap proses fisiologis pada beberapa jenis ikan dan menurunkan kelimpahannya di perairan (Walks dkk. , 2000).
Suhu  kolam  tambang  untuk  sampel  non  aerasi,  aerasi, inlet dan outlet tidak  jauh  berbeda  pada  saat dilakukan proses filtrasi menggunakan membran nanofiltrasi. Suhu air dalam kolam tambang berkisar pada suhu 26,3 o C. Hal ini  juga sesuai dengan hasil penelitian Lima dkk . (2006) dengan memberikan perlakuan perbedaan  suhu  air:  24 0 C,  27 0 C  ,  dan  30 0 C    pada  ikan  air  tawar  diperoleh  hasil  bahwa  suhu  27 0 C memberikan pertumbuhan yang optimal dibanding suhu 30 0 C. Suhu perairan merupakan salah satu faktor yang  sangat  penting  dalam  mengatur  metabolisme  serta  penyebaran  organisme,  dan  mempengaruhi  sifat fisik kimia perairan.

## 3.4.3 Kekeruhan dan Warna
Umpan  air  kolam  tambang  batubara    memiliki  nilai  parameter  kekeruhan  dan  warna    rata-rata  untuk sampel  non  aerasi,  aerasi,  inlet  dan outlet berturut-turut  sebesar  8,2  NTU;  6,5  Pt-Co.    Nilai  parameter kekeruhan  dan  warna    umpan  dan  permeat  setelah  diolah  dengan  unit  membran  nanofiltrasi    sebesar  0 NTU;0,3  Pt-Co.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  membran  Nanofiltrasi  270  mampu  menghasilkan permeat/produk dengan nilai kekeruhan dan warna yang sangat rendah. Pori membran juga berpengaruh terhadap  rejeksi  parameter  kekeruhan  dan  warna.  Membran  Nanofiltrasi  memiliki  tingkat  rejeksi  yang tinggi untuk semua tekanan.

## 3.4.4 TSS (Total Suspended Solid)
Umpan  air  kolam  tambang  batubara    memiliki  nilai  parameter  TSS  rata-rata  untuk  sampel  non  aerasi, aerasi, inlet dan outlet sebesar 300 mg/L. Nilai parameter TSS  umpan dan permeat setelah diolah dengan unit membran nanofiltrasi 270  sebesar  8,6 mg/L.
Membran  nanofiltrasi  NF270  mampu  menyisihkan  TSS   dengan  tingkat  rejeksi  100%  pada  semua  tekanan operasi yang digunakan. Sesuai dengan hasil penelitian Tria dkk., 2015; Desinta dkk., 2016; Yildirim dkk., 2019;  Kiswanto  dkk.,  2020),  tingkat  rejeksi  NF270  terhadap  TSS    mencapai  100%.  TSS  yang  tinggi  dapat menghalangi  sinar  matahari  untuk  masuk  ke  dalam  perairan  sehingga  proses  fotosintesa  tidak  dapat berjalan  normal  (terhambat)  yang  menyebabkan  rendahnya  kadar  oksigen  terlarut  yang  dihasilkan. Kandungan  TSS  di  semua  titik  sampling  pada  kolam  pasca  tambang  batu  bara    masih  menuhi  standard baku mutu, dimana kadar TSS di lokasi tersebut berkisar antara 7 mg/L – 12 mg/L (Paragoy, 2015).

## 3.4.5 TDS ( Total Dissolved Solid)
Umpan  air  kolam  tambang  batubara    memiliki  nilai  parameter  TDS    rata-rata  untuk  sampel  non  aerasi, aerasi, inlet dan outlet sebesar 212,5 mg/L.  Nilai parameter TDS  umpan dan permeat setelah diolah dengan unit  membran  nanofiltrasi  270    sebesar    71,8  mg/L.  Tingkat  rejeksi  untuk  parameter  TDS  sesuai  dengan penelitian  Hilal  (2015)  yaitu  pada  kisaran  40,2  -  83,1%  tergantung  konsentrasi  umpan,  tekanan,  pH,  dan suhu. tingkat rejeksi ion klorida meningkat seiring meningkatnya tekanan operasi akibat laju perpindahan air  melewati  membran  lebih  cepat  dari  laju  perpindahan  ion  klorida.  Tingkat  rejeksi  yang  dihasilkan semakin tinggi seiring dengan semakin besarnya tekanan yang digunakan.

## 3.4.6 Ammonia, Nitrit, dan Nitrate
Umpan  air  kolam  tambang  batubara    memiliki  nilai  parameter  Ammonia  (NH 3 ),  Nitrit  (NO 2 ),  dan  Nitrat (NO 3 )  rata-rata untuk sampel non aerasi, aerasi, inlet dan outlet berturut-turut sebesar 0,1 mg/L ;5,6 mg/L; dan 0,02 mg/L.  Nilai parameter Ammonia (NH 3 ), Nitrit ( NO 2 ), dan Nitrat (NO 2 )   umpan  setelah diolah dengan  unit  membran  nanofiltrasi  270    berturut-turut  sebesar    0,01  mg/L;  0,02  mg/L;  dan  0,03  mg/L. Konsentrasi  ammonia,  nitrit  dan  nitrat  pada  kolam  pasca  tambang  batubara  di  Aceh  Barat  berada  pada kisaran  0,01 – 0.03  mg/l.  Kadar  Amonia,  nitrit,  dan    nitrat  yang  sangat  tinggi  dapat  menyebabkan penurunan  kualitas  air,  rendahnya  oksigen  terlarut,  penurunan  populasi  ikan,  bau  busuk,  dan  rasa  tidak enak.  Kadar  Ammonia  (NH 3 ),  Nitrit  (NO 2 ),  dan  Nitrat  (NO 3 )    yang  tinggi  dapat  menyebabkan  kekebalan tubuh  (immunitas)  organisme  menurun  sehingga  organisme  gampang  terinfeksi  penyakit  dan keseimbangan antara antioksidan dan pro oksidan (Wang dkk ., 2004).
Berdasarkan  hasil  penelitian,  membran  Nanofiltrasi  270  mampu  menghasilkan  permeat/produk  dengan Ammonia, Nitrit, dan Nitrat  sesuai  SNI 7550:2009, batas maksimum kadar NH 3 untuk kegiatan budidaya ikan  yaitu  sebesar  <0,02  mg/L,  sehingga  kadar  NH 3 pada  semua  lokasi  tidak  memenuhi  baku  mutu. Sedangkan kadar nitrat terendah 0,3 mg/L. Hasil tersebut bila dibandingkan dengan standar baku mutu air PP. No 82 Tahun 2001 (kelas II) untuk kegiatan budidaya ikan air tawar, masih sangat jauh dari batas yang ditentukan yaitu 10 mg/L.

## 3.4.7 Phosphate
Umpan air kolam tambang batubara  memiliki nilai parameter Phoshpate (P0 4 )  rata-rata untuk sampel non aerasi, aerasi, inlet dan outlet sebesar 0,4 mg/L.  Nilai parameter TDS  umpan dan permeat setelah diolah dengan  unit  membran  nanofiltrasi  270  sebesar  0,01  mg/L.    Fosfat  adalah  bentuk  fosfor  yang  dapat dimanfaatkan  oleh  tumbuhan  dan  merupakan  unsur  esensial  bagi  tumbuhan  tingkat  tinggi  dan  alga sehingga dapat mempengaruhi tingkat produktivitas perairan.

## 3.4.8 H 2 S
Umpan air kolam tambang batubara  memiliki  nilai parameter  Sulfida (H 2 S)  rata-rata untuk sampel non aerasi, aerasi, inlet dan outlet sebesar 0,4 mg/L.  Nilai parameter TDS  umpan dan permeat setelah diolah dengan  unit  membran  nanofiltrasi  270    sebesar    0,002  mg/L.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  membran Nanofiltrasi 270 mampu menghasilkan permeat/produk dengan H2S  sesuai  dengan standar baku mutu air PP.  No  82  Tahun  2001  (kelas  II)  untuk  kegiatan  budidaya  ikan  air  tawar.  Kadar  H 2 S  pada  kolam  pasca tambang  batubara  di  lokasi    Aceh  Barat  setelah  dilakukan  treatment  menggunakan  membran  nanofiltrasi sesuai dengan baku mutu yang diperkenankan, yaitu tidak melebihi 0,002 mg/L. Hasil analisis sulfida pada kolam  pasca  tambang  batu  bara  termasuk  parameter  yang  berpengaruh  terhadap  keberlanjutan  dari budidaya yang dilakukan di kolam pasca tambang batubara (Pagoray dkk., 2014).

## 3.4.9 Ferro (Fe)
Umpan  air  kolam  tambang  batubara    memiliki  nilai  parameter    Ferro  (Fe)    rata-rata  untuk  sampel  non aerasi,  aerasi,  inlet  dan  outlet  sebesar  4,9  mg/L.    Nilai  parameter  Fe    umpan    setelah  diolah  dengan  unit membran  nanofiltrasi  270    sebesar    0,3  mg/L.  Mekanisme  pemisahan  Fe  pada  NF270  juga  terjadi  karena interaksi  elektrostatik  antara  ion  dan  permukaan  membran.  Menurut  Tu  (2013),  ketika  membran dikontakkan dengan FeCl 3 , densitas muatan permukaan membran menjadi positif. Hal ini bisa dipengaruhi oleh pH larutan yaitu 4 yang mendekati dengan nilai titik isoelektrik membran NF270 yang memungkinkan membuat  membran  bermuatan.  Membran  nanofiltrasi  NF270  mampu  menyisihkan  TSS  dan  Fe  dengan tingkat rejeksi 100% pada semua tekanan operasi yang digunakan. Sesuai dengan hasil penelitian (Tria dkk., 2015; Yildirim dkk., 2019; Desinta dkk., 2016; Ortega dkk., 2008) tingkat rejeksi NF270 terhadap Fe mencapai 100%.
Menurut Kadlec dan Wallace (2008), zat besi merupakan elemen penting dalam sintesis klorofil, sitokrom, dan dalam enzim nitrogenase. Pada tumbuhan, besi juga berperan dalam sistem enzim dan transfer elektron pada  proses  fotosintesis.  Kandungan  besi  yang  tinggi  dapat  membahayakan  kehidupan  mikroorganisme akuatik.  Moore  dalam  Effendi  (2003)  menyatakan  bahwa  kadar  besi  1,0  mgl-1  dianggap  membahayakan kehidupan mikroorganisme akuatik. Air asam tambang di kolam tambang batubara di Kalimantan Selatan dan Suamtera Selatan kadar konsentrasi logam berat yang tertinggi adalah zat besi yang mencapai 5,14- 11,9 mg/L (Kiswanto dkk., 2018).

## 3.4.10 Mangan (Mn)
Umpan air kolam tambang batubara  memiliki nilai parameter  Mangan (Mn)  rata-rata untuk sampel non aerasi,  aerasi,  inlet  dan  outlet  sebesar  0,2  mg/L.    Nilai  parameter  Mn    umpan    setelah  diolah  dengan  unit membran nanofiltrasi 270  sebesar 0,0 mg/L. Mangan dapat mengakibatkan pertumbuhan terhambat, serta sistem  syaraf  serta  proses  reproduksi  menjadi  terganggu.  Pada  tumbuhan,  Mangan  merupakan  unsur esensial  dalam  proses  metabolisme.  Effendi  (2003)  menyatakan  meskipun  mangan  tidak  bersifat  toksik, mangan  dapat  mengendalikan  unsur  toksik  di  perairan,  misalnya  logam  berat.  Di  perairan  alami, kandungan  mangan  ditemukan  antara  0,1  dan  1  mg/l.  Konsentrasi  mangan  yang  lebih  tinggi  dapat ditemukan di perairan dengan tingkat pH rendah (Dimkic dkk., 2008).

## 4. Kesimpulan
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa membran Nanofiltrasi 270  mampu menyisihkan komponen- komponen tercemar pada air kolam bekas tambang batubara sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2022  Tentang  Pengolahan  Air  Limbah  Bagi  Usaha Dan/Atau  Kegiatan  Pertambangan  Dengan  Menggunakan  Metode  Lahan  Basah  Buatan untuk  kegiatan budidaya ikan air tawar.
Hasil  rejeksi  rata-rata  air  kolam  tambang  batubara    untuk  parameter    pH,  suhu,  kekeruhan,  warna,  Total Suspended Solid (TSS), Total Dissolved Solid (TDS), amonia (NH 3 ), Nitrate (NO 3 ), Nitrite (NO 2 ), Sulfida (H 2 S), Besi (Fe), dan Mangan (Mn) berturut-turut sebesar (5-28%); (3-6%); (99-100%); (90-100%); (82-95%); (53-82%); (100%); (100%); (100%); (74-100%); (61-100%); (91-100%).
Teknologi  membran  NF270  dapat  untuk  menyisihkan  bahan  organik,  anorganik,  warna,  dan  logam  berat mencapai 80 – 100%. Proses membran NF270 juga dapat menghilangkan padatan tersuspensi, bahan organik alami, bakteri, virus, garam dan ion divalen yang terkandung dalam air kolam tambang batubara. Sehingga kolam  bekas  tambang  batubara  dapat  dimanfaatkan  untuk  air  bersih  dan    budidaya  ikan  tawar  secara berkelanjutan.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  sebesar-besarnya  kepada  PT  Mifa  Bersaudara  yang  telah  mengizinkan penulis untuk menyediakan lokasi penelitian dan juga memfasilitasi penelitian.

## Daftar Pustaka
Abdel-Shafy,  H.  I.,  &  Abdel-Shafy,  S.  H.  (2017).  Membrane  technology  for  water  and  wastewater  management  and application in Egypt. Egyptian Journal of Chemistry , 60 (3), 347-360.
Afrianty, C., Gustin, L., & Dewi, T. K. (2012). Pengolahan limbah air asam tambang menggunakan teknologi membran keramik. Jurnal Teknik Kimia , 18 (3).
Ahmad, A. L., Ismail, S., & Bhatia, S. (2005). Ultrafiltration behavior in the treatment of agro-industry effluent: pilot scale studies. Chemical engineering science , 60 (19), 5385-5394.
Almazán, J. E., Romero-Dondiz, E. M., Rajal, V. B., & Castro-Vidaurre, E. F. (2015). Nanofiltration of glucose: Analysis of parameters and membrane characterization. Chemical engineering research and design , 94 , 485-493.
Ashari,  A.,  Budianta,  D.,  &  Setiabudidaya,  D.  (2015).  Efektivitas  elektroda  pada  proses  elektrokoagulasi  untuk pengolahan air asam tambang. Jurnal Penelitian Sains , 17 (2).
Badan Standardisasi Nasional. (2004). SNI 06-6989.11-2004, Air dan Air Limbah - Bagian 11: Cara uji derajat keasaman (pH) dengan menggunakan alat pH meter. Serpong: BSN
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2005).  SNI  06-6989.23-2005,  Air  dan  Air  Limbah  -  Bagian  23:  Cara  uji  suhu  dengan termometer. Serpong: BSN.
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2005).  SNI  06-6989.30-2005,  Air  dan  air  limbah – Bagian  30:  Cara  uji  kadar  amonia dengan spektrofotometer secara fenat. Serpong: BSN
Binnie, C., Kimber, M., & Smethurst, G. (2002). Basic water treatment (Vol. 473). Cambridge: Royal society of chemistry.
Boyd,  C.  E.  (2004). Water  quality  manajemen  in pond fish culture .  Aubum  Univercity  Agricultural  Experimental  Station . Alabama.
Boyd, C.E. (1990). Water quality in pond for aquaculture . Binningham Publishing Co. Departemen of Fisheries an Applied Aquacultures.
Dalwani, M.R. (2011). Thin film composite nanofiltration membrane for extreme condition . University of Twente.
Dimkic, M., Brauch, H. J., & Kavanaugh, M. (Eds.). (2008). Groundwater management in large river basins . Iwa publishing.
Effendi, H. (2003). Telaah kualitas air bagi pengelolaan sumberdaya dan lingkungan perairan . Kanisius. Yogyakarta
Fiss, F.C. & Carline, R..F. (1993). Survival of brook trout embryos in three episodically acidified streams. Transactions of American Fisheries Society , 122(2), 268-278.
Hafids,  R.,  Henny,  P.,  &  Deni,  U.  (2015).  Kandungan  logam  berat  besi  (Fe)  dan  mangan  (Mn)  pada  ikan    yang dibudidayakan di kolam pasca tambang batubara kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Jurnal Ilmu Perikanan Tropis, 21(1).
Kadlec, R. H., & Wallace, S. (2008). Treatment wetlands , second edition. CRC press. New York.
Kiswanto,  K.,  Susanto,  H.,  &  Sudarno,  S.  (2020).  Treatment  of  Coal  Mine  Acid  Water  Using  Nf270  Membrane  as Environmentally Friendly Technology. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia , 9 (3), 439-450.
Kiswanto, Susanto, H. & Sudarno. (2018).  Characterization of Coal Acid Water In Void Pools Of Coal Mining In South Kalimantan. In E3S Web of Conferences, 73(05030), 1-6.
Komarawidjaja, W. (2011). Kajian Pemanfaatan Limbah Padat Industri Pengolahan Rumput Laut Sebagai Media Kultur Mikroalga Chlorella SP. Jurnal Teknologi Lingkungan , 12 (3), 241-250.
Kyllönen, H., Järvelä, E., Heikkinen, J., Urpanen, M., & Grönroos, A. (2017). Emergent membrane technologies for mine water purification. In IMWA 2017 Conf .
Lachance, S., Bérubé, P., & Lemieux, M. (2000). In situ survival and growth of three brook trout (Salvelinus fontinalis) strains subjected to acid conditions of anthropogenic origin at the egg and fingerling stages. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 57 (8), 1562-1573.
Lima,  L.  C.,  Ribeiro,  L.  P.,  Malison,  J.  A.,  Barry,  T.  P.,  &  Held,  J.  A.  (2006).  Effects  of  temperature  on  performance characteristics and the cortisol stress response of surubim Pseudoplatystoma sp. Journal of the World Aquaculture Society , 37 (1), 89-95.
Lin, Y. L., Chiang, P. C., & Chang, E. E. (2007). Removal of small trihalomethane precursors from aqueous solution by nanofiltration. Journal of Hazardous Materials , 146 (1-2), 20-29.
Liu, H. F. D , Liptak. B. G. (1999). E nvironmental Engineer’s Handbook . CRC Press. USA
Maidie,  A.,  Udayana,  D.,  Isriansyah,  I.,  Almady,  I.  F.,  Susanto,  A.,  Sukarti,  K.,  &  Tular, E.  (2016).  Pemanfaatan  Kolam Pengendap Tambang Batubara untuk Budidaya Ikan Lokal dalam Keramba. Jurnal Riset Akuakultur , 5 (3), 437-448.
Mänttäri, M., Pihlajamäki, A., & Nyström, M. (2006). Effect of pH on hydrophilicity and charge and their effect on the filtration efficiency of NF membranes at different pH. Journal of Membrane Science , 280 (1-2), 311-320.
Motsa ,  M.  M.,  Mamba,  B. B., D’Haese,  A.,  Hoek, E.  M.,  & Verliefde,  A.  R.  (2014).  Organic  fouling in  forward  osmosis membranes:  The  role  of  feed  solution  chemistry  and  membrane  structural  properties. Journal  of  Membrane Science , 460 , 99-109.
Mulder,  M.  (1996). Basic  Principles  of  membrane  technology .  2nd  edition.  London:  Kluwer  Academic  Publishers Netherlands.
Mulder, M. (2012). Basic principles of membrane technology . Springer Science & Business Media
Nasir, S., Purba, M., & Sihombing, O. (2014).  Pengolahan air asam tambang dengan menggunakan membran keramik berbahan tanah liat, tepung jagung dan serbuk besi. Jurnal Teknik Kimia , 20 (3).
Ortega, L.  M.,  Lebrun,  R.,  Blais,  J.  F.,  &  Hausler,  R.  (2008). Removal  of  metal  ions  from an  acidic  leachate  solution  by nanofiltration membranes. Desalination , 227 (1-3), 204-216.
Pagoray,  H.,  Ghitarina,  G.,  Maidie,  A.,  Udayana,  D.,  &  Zuraida,  I.  (2014).  Pemanfaatan  lahan  bekas  penambangan batubara untuk usaha budidaya ikan yang berkelanjutan. Dinamika Pertanian , 29 (2).
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengolahan Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Dengan Menggunakan Metode Lahan Basah Buatan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2001  tentang  Pengelolaan  Kualitas  Air  dan  Pengendalian  Pencemaran  Air. Jakarta.
Said,  N.  I.  (2014).  Teknologi  pengolahan  air  asam  tambang  batubara  alternatif  pemilihan  teknologi. Jurnal  Air Indonesia , 7 (2).
Saiki,  M.  K.,  Castleberry,  D.  T.,  May,  T.  W.,  Martin,  B.  A.,  &  Bullard,  F.  N.  (1995).  Copper,  cadmium,  and  zinc concentrations  in  aquatic  food  chains  from  the  upper  Sacramento  River  (California)  and  selected tributaries. Archives of Environmental Contamination and Toxicology , 29 , 484-491.
Schafer,  A.l.,  Andritsos,  N.,  Karabellas,  A.J.,  Hoek,  E.M.V.,  Schneider,  R.,  and  Nystrom,  M.  (2004). Fouling  in nanofiltration  in: Nanofiltration – Principles and Aplications ,  Schafer,  A.I.,  T.D.,  Fane  A.G.  (Eds).  Elsevier,  Chapter 20, 169-239.
Short, T. M., Black, J. A., & Birge, W. J. (1990). Effects of acid-mine drainage on the chemical and biological character of an alkaline headwater stream. Archives of Environmental Contamination and Toxicology , 19 , 241-248.
Sivakumar,  M.,  Ramezanianpour,  M.,  &  O’Halloran,  G.  (2013).  Mine  water  treatment  using  a  vacuum  membrane distillation system. APCBEE procedia , 5 , 157-162.
Walks, D. J., Li, H. W., & Reeves, G. H. (2000). Trout, summer flows, and irrigation canals: A study of habitat condition and trout populations within a complex system. In Management and Ecology of River Fisheries , 115-125. Blackwell Science London.
Wang,  Y.,  Xia,  H.,  Fu,  J.,  &  Sheng,  G.  (2004).  Water  quality  change  in  reservoirs  of  Shenzhen,  China:  detection  using LANDSAT/TM data. Science of the Total Environment , 328 (1-3), 195-206.
Wenten, I. G. (2004). Integrasi teknologi membran pada sistem akuakultur . ITB, Bandung.
Wenten, I. G. (2005). Teknologi Membran dalam Pengolahan Air dan Limbah . Bandung: Institut Teknologi Bandung.
Wenten, I.G., Khoiruddin, K., Aryanti, P.T.P., & Hakim, A.N. (2010). Pengantar teknologi membran . Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung.
Yildirim,  Y.,  Topaloğlu,  A.  K.,  Ince,  M.,  &  Kajama,  M.  N.  (2019).  The  use  of  NF  an d  RO  membrane  system  for reclamation and recycling of wastewaters generated from a hard coal mining. Nigerian Journal of Technology , 38 (4), 1048-1055.
Zhou,  N.  (2010). Parametric  study  of  ultrafiltration  membrane  system  &  development  of  fouling  control mechanism (Doctoral dissertation, Purdue University).