## PENGARUH KETIDAKSEIMBANGAN BEBAN TERHADAP ARUS NETRAL DAN LOSSES DAYA PADA TRAFO DISTRIBUSI GARDU KP-01 DESA HATIVE KECIL
Hamles Leonardo Latupeirissa Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Ambon leo.lidya.6475@gmail.com

## ABSTRACT
The load imbalance in an electric power distribution system always occurs and the imbalance is on single phase loads  in  low  voltage  network  customers.  Due  to  the  unbalance  of  the  load,  there  is  a  current  in  the  neutral transformer. The current flowing in the neutral of the transformer causes losses, ie losses due to neutral currents in the neutral conductor of transformers and losses due to neutral currents flowing to the ground. The addition of load  on  KP-01  distribution  substation  in  Hative  Kecil  village  in  the  period  of  2014  until  2015  is  significant without considering the distribution of the transformer load, the impact is so felt for the consumer, resulting in the occurrence of voltage and power losses are very large. Data of daytime and nighttime measurements (peak load) conducted on KP-01 distribution substation in Hative Kecil village showed that the voltage (V) and current (I), as well as the calculation of apparent power (S) are not equal to each phase (R, S and T). Based on the result of  the  analysis,  the  effect  of  load  imbalance  to  neutral  current  and  power  losses  at  transformer  transformer substation kp-01 of small hative village is obtained (i) losses due to the current in neutral conductor (PN) during the day at 5,52% and at night 7,12%. (ii) losses due to neutral currents flowing to the ground (PG) during the day at 9.36% and at night at 12.71%.

## . ABSTRAK
Ketidakseimbangan  beban  pada  suatu  sistem  distribusi  tenaga  listrik  selalu  terjadi  dan  ketidakseimbangan tersebut  adalah  pada  beban-beban  satu  fasa  di  pelanggan  jaringan  tegangan  rendah.  Akibat  ketidakseimbangan beban  tersebut  muncullah  arus  di  netral  trafo.  Arus  yang  mengalir  di  netral  trafo  ini  menyebabkan  terjadinya losses ,  yaitu losses akibat  adanya  arus  netral  pada  penghantar  netral  trafo  dan losses akibat  arus  netral  yang mengalir  ke  tanah.  Penambahan  beban  pada  gardu  distribusi  KP-01  di  desa  Hative  Kecil  dalam  kurun  waktu tahun  2014  sampai  dengan  2015  yang  signifikan  tanpa  memperhitungkan  pembagian  beban  trafo,  dampaknya begitu terasa bagi konsumen, sehingga terjadinya kerugian tegangan maupun daya yang sangat besar. Data hasil pengukuran siang hari maupun malam hari (beban puncak) yang dilakukan pada gardu distribusi KP-01di desa Hative Kecil, terlihat bahwa tegangan (V) dan arus (I), serta hasil perhitungan daya semu (S) tidak sama besar pada setiap fasa (R,S dan T). Berdasarkan hasil analisa, bahwa pengaruh ketidakseimbangan beban terhadap arus netral dan losses daya pada trafo distribusi gardu kp-01 desa hative kecil diperoleh (i) losses (rugi) daya akibat adanya arus pada penghantar netral (P N ) pada siang hari sebesar 5,52 % dan pada malam hari sebesar 7,12 %. (ii) losses (rugi) daya akibat arus netral yang mengalir ke tanah (P G ) pada siang hari sebesar 9,36 % dan pada malam hari sebesar 12,71 %.
Kata kunci : Ketidakseimbangan Beban; Trafo Distribusi; Losses Daya

## 1.  PENDAHULUAN

## 1.1  Latar Belakang
Kebutuhan  energi  listrik  di  kota  Ambon cenderung meningkat dikarenakan peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan setiap tahunnya meningkat, baik pada sektor publik maupun industri.
Penyediaan  energi  listrik  yang  stabil  merupakan syarat  mutlak  yang  harus  dipenuhi  dalam  memenuhi kebutuhan energi listrik.
Dalam  memenuhi  kebutuhan  energi  listrik tersebut,  maka  terjadi  pembagian  beban-beban  yang tidak serempak waktu penyalaan beban-beban tersebut maka  menimbulkan  ketidakseimbangan  beban  yang
berdampak pada penyediaan tenaga listrik. Ketidakseimbangan  beban  pada  tiap-tiap  phasa  (R,  S, dan  T),  sehingga  menyebabkan  mengalirnya  arus  di netral trafo.
Dalam  kurun  waktu  tahun  2015  sampai  dengan 2016,  dimana    penambahan  beban  pada  gardu distribusi KP-01 di desa Hative Kecil yang signifikan tanpa  memperhitungkan  pembagian  beban  trafo, dampaknya  begitu  terasa  bagi  konsumen,  sehingga terjadinya  kerugian  tegangan  maupun  daya  yang sangat  besar.  Data  hasil  pengukuran  siang  hari maupun  malam  hari  (beban  puncak)  yang  dilakukan pada  gardu  distribusi  KP-01  di  desa  Hative  Kecil,
terlihat  bahwa  besarnya  tegangan  (V)  dan  arus  (I), serta  daya  semu  (S)  tidak  sama  besar  pada  setiap phasa (R,S dan T).

## 1.2  Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui pengaruh ketidakseimbangan beban terhadap arus pada penghantar netral, yang mengakibatkan losses trafo distribusi dan menentukan pembagian beban setiap fasa dengan benar

## 1.3  Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  mempelajari tentang  kerugian  ( losses )  yang  terjadi  pada  trafo distribusi  akibat  ketidakseimbangan  beban  yang menyebabkan  adanya  arus  pada  penghantar  netral trafo.

## 2.  TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1  Transformator
Transformator  merupakan  suatu  alat  listrik  yang mengubah  tegangan arus bolak-balik dari  satu tingkat ke  tingkat  yang  lain  melalui  suatu  gandengan  magnet dan  berdasarkan  prinsip-prinsip  induksi  elektromag- netis.  Transformator  terdiri  atas  sebuah  inti,  yang terbuat  dari  besi  berlapis  dan  dua  buah  kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder.

## 2.2  Prinsip Kerja Transformator Tiga Phasa
Jika sumber tegangan yang digunakan adalah Va, Vb,  Vc  dan  masing-masing  tegangan  semetris,  maka didalam  inti  akan  diperoleh  fluks  magnet  yang simetris  pula  dan  masing-masing  fluks  mempunyai beda phasa 2π/3 radian. Berdasarkan hukum Faraday, maka pada lilitan primer dan sekunder masing-masing phasa  akan  terbentuk  ggl  induksi.  Secara  vektor  ggl induksi  pada  transformator  3  phasa  dapat  dilukiskan seperti gambar berikut  :

## Sumber : Sumanto, 1991
Gambar 1. Diagram vektor GGL induksi trafo 3 phasa

## 2.3  Arus Beban Penuh Transformator
Daya  transformator  bila  ditinjau  dari  sisi tegangan  tinggi  (primer)  dapat  dirumuskan  sebagai berikut:
I V
S . . 3  (VA) ........................................ (1) dimana: S  =  Daya transformator (kVA)
V  =  Tegangan sisi primer transformator (kV) I  =  Arus jala-jala (A)
Sehingga  untuk  menghitung  arus  beban  penuh ( full load ), dapat menggunakan rumus :
V S I FL . 3  (Ampere) ............................ (2)
Dimana  : I FL =  Arus beban penuh (A) S  =  Daya transformator (kVA) V  =  Tegangan sisi sekunder transformator (kV)
2.4 Losses Akibat  Adanya  Arus  Netral  pada Penghantar Netral Transformator.
Sebagai  akibat  dari  ketidakseimbangan  beban antara  tiap-tiap  phasa  pada  sisi  sekunder  trafo  (phasa R,  phasa  S,  phasa  T)  mengalirlah  arus  di  netral  trafo. Arus  yang  mengalir  pada  penghantar  netral  trafo  ini menyebabkan losses (rugi-rugi). Losses pada penghantar  netral  trafo  ini  dapat  dirumuskan  sebagai berikut:
N N N R I P . 2  (Watt) ..................................(3)
dimana:
P N = Losses daya pada penghantar netral trafo (watt) I N =  Arus yang mengalir pada netral trafo (A) R N =  Tahanan penghantar netral trafo (Ω)
Sedangkan losses yang  diakibatkan  karena arus  netral  yang  mengalir  ke  tanah  ( ground )  dapat dihitung dengan perumusan sebagai berikut :
G G G R I
P . 2  (Watt) ................................. (4)
dimana:
P G = Losses daya akibat arus netral yang mengalir ke tanah (watt)
I G = Arus yang mengalir ke tanah (A) R G = Tahanan pembumian netral trafo (Ω)

## 2.5  Ketidakseimbangan Beban
Yang  dimaksud  dengan  keadaan  seimbang adalah suatu keadaan di mana :
• Ketiga  phasa  mempunyai  vektor  arus/tegangan yang sama besar.
• Ketiga  phasa  mempunyai  vektor  saling  yang membentuk sudut 120º antara satu sama lain. Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan tidak seimbang  adalah  keadaan  di  mana  salah  satu  atau kedua  syarat  keadaan  seimbang  tidak  terpenuhi. Kemungkinan keadaan tidak seimbang ada 3 yaitu:
• Ketiga phasa mempunyai vektor sama besar, tetapi tidak membentuk sudut 120º satu sama lain.
• Ketiga phasa mempunyai vektor tidak sama besar, tetapi membentuk sudut 120º satu sama lain.
• Ketiga  phasa  mempunyai  vektor  tidak  sama  besar dan tidak membentuk sudut 120º satu sama lain.

## Sumber : Sudaryatno Sudirham, 1991

## Gambar 2. Vektor diagram arus
Gambar  2(a)  menunjukkan  vektor  diagram  arus dalam  keadaan  seimbang.  Di  sini  terlihat  bahwa penjumlahan  ketiga  vektor  arusnya  (I R ,  I S ,  I T )  adalah sama  dengan  nol  sehingga  tidak  muncul  arus  netral (I N ).  Sedangkan  pada  Gambar  1(b)  menunjukkan vektor  diagram  arus  yang  tidak  seimbang.  Di  sini terlihat bahwa penjumlahan ketiga vektor arusnya (I R , I S , I T ) tidak sama dengan nol sehingga muncul sebuah besaran  yaitu  arus  netral  (I N )  yang  besarnya bergantung dari seberapa besar faktor ketidakseimbangannya.

## 2.6  Penyaluran dan Susut Daya
Misalnya  daya  sebesar  P  disalurkan  melalui suatu  saluran  dengan  penghantar  netral.  Apabila  pada penyaluran  daya  ini  arus-arus  phasa  dalam  keadaan seimbang,  maka  besarnya  daya  dapat  dinyatakan sebagai berikut:
 Cos I V
P . . .. 3  (Watt)  ........................ (5)
dengan:
P =  Daya pada ujung kirim V =  Tegangan pada ujung kirim cos φ    =  Faktor daya Daya yang sampai ujung terima akan lebih kecil dari  daya  ujung  kirim,  karena  terjadi  penyusutan dalam  saluran.    Jika  (I)  adalah  besaran  arus  phasa dalam  penyaluran  daya  sebesar  P  pada  keadaan seimbang,  maka  pada  penyaluran  daya  yang  sama tetapi  dengan  keadaan  tak  seimbang  besarnya  arus- arus phasa dapat dinyatakan dengan koefisien a, b dan c sebagai berikut :
[ I R ] = a [ I ] [ I S ] = b [ I ]  .................................... (6) [ I T ] = c [ I ] dengan I R , I S dan I T adalah arus di phasa R, S dan T. Bila  faktor  daya  di  ketiga  phasa  dianggap  sama walaupun besarnya arus berbeda,  besarnya daya yang disalurkan dapat dinyatakan sebagai :
P  =  (a + b + c) . [V] . [I] . cos φ  ..................... (7) Apabila  persamaan  (7)  dan  persamaan  (5) menyatakan  daya  yang  besarnya  sama,  maka  dari kedua  persamaan  itu  dapat  diperoleh  persyaratan untuk koefisien a, b, dan c yaitu : a + b + c  =  3 ................................................ (8) dimana pada keadaan seimbang, nilai a = b = c = 1

## 2.7  Daya Listrik
Satuan  daya  listrik  dalam  satuan  SI  dan  sistem metrik  adalah watt .  Satu  watt  didefinisikan  sebagai sesuatu yang sama dengan kerja yang dilakukan pada laju satu joule setiap sekon. (Lister E. C ., 1988) Watt  juga  didefinisikan  sebagai  energi  yang dikeluarkan  atau  kerja  yang  dilakukan  setiap  sekon oleh arus 1 ampere yang tidak berubah yang mengalir pada tegangan 1 volt, atau
 Cos V I P . .  Watt ...................... (9) Dimana  :
P  =  Daya, watt
I  =  Arus, ampere V  =  Tegangan, volt
Kenyataannya  bahwa  watt  adalah  satuan  daya atau  satuan  laju  melakukan  kerja  tidak  dapat  terlalu ditekan.
Perlu  diingat  bahwa  arus  dalam  ampere  adalah laju  aliran  listrik  atau  sama  dengan  jumlah  coulomb setiap sekon. Oleh sebab itu rumus daya dapat ditulis
xVolt Sekon
Coulomb watt dalam Daya  .. .. ............ (10)
Dalam  perkataan  lain,  watt  adalah  ukuran  laju muatan  listrik  bergerak  melalui  suatu  perbedaan potensial.

## 2.8  Kerugian Daya Pada Saluran
Ketika  arus  mengalir  melalui  tahanan,  tahanan tersebut  menjadi  panas  atau  dikatakan  bahwa  energi listrik  diubah  ke  dalam  energi  kalor.  Laju  perubahan energi  listrik  menjadi  panas  disebut  daya  dan  cara yang dipakai untuk menentukan daya ini adalah
xR I P
2
 , dengan perkataan  lain, laju  pengeluaran energi  dalam  tahanan  adalah  sebanding  dengan kuadrat arus.
Oleh  karena konduktor dari rangkaian transmisi atau  distribusi  mempunyai  tahanan,  maka  konduktor menjadi  panas  ketika  arus  melaluinya.  Panas  atau kalor tersebut dibuang atau hilang ke udara sekeliling, ini disebut kerugian pada saluran .
Kerugian  daya  ini  sebanding  dengan  kuadrat arus yang mengalir. Karena alasan inilah, maka lebih efisien  menyalurkan  daya  dengan  arus  yang  sekecil mungkin agar kerugian dayanya sedikit.
Rugi  daya  berdasarkan  resistansi  saluran  pada saluran  transmisi  dan  distribusi  dinyatakan  oleh persamaan berikut :
- Untuk tiga phasa
l R I P l . , . 3 2  (Watt) ................................. (11)
- Untuk satu phasa
l R I P l . , . 2  (Watt) ................................. (12)
Dimana :
I  =  Arus beban (Ampere)
R  =  Resistansi saluran per phasa (Ω/km) l =  Panjang saluran (km)

## 3.  METODOLOGI
3.1  Jenis Penelitian
Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Survey  Research (penelitian  survei),  dimana  tidak dilakukan  perubahan  atau  tidak  ada  perlakuan  khusus terhadap variabel yang diteliti.

## 3.2  Jenis Data Penelitian
Jenis  data  yang  diperlukan  untuk  melakukan analisis perhitungan, sebagai berikut  :
a. Data gardu dan trafo distribusi.
b. Data  arus,  tegangan,  daya  dan  factor  daya pembebanan trafo distribusil.

## 3.3  Variabel Analisis Hasil Penelitian
Variabel  yang  digunakan  dalam  menganalisis hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

## Tabel 1. Variabel Analisis
Sumber : Hamles L. Latupeirissa, 2017

## 3.4  Metode Analisis
Analisis  perhitungan  ketidakseimbangan  beban pada penelitian ini, difokuskan pada : a. Arus beban penuh trafo.
b. Arus rata-rata trafo pada siang dan malam hari.
c. Presentasi  pembebanan  trafo  pada  siang  dan malam hari.
d. Ketidakseimbangan  beban  trafo  pada  siang  dan malam hari.
e. Losses akibat  adanya  arus  pada  penghantar  netral trafo untuk Luas Penampang Penghantar Netral 50 mm 2 pada siang dan malam hari.
f. Losses akibat  adanya  arus  pada  penghantar  netral trafo  untuk  luas  penampang  penghantar  netral  70 mm 2 pada siang dan malam hari.
g. Losses akibat  arus  netral  yang  mengalir  ke  tanah pada siang dan malam hari.
h. Kesimpulan

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.  Hasil Penelitian
Hasil  penelitian,  diperoleh  dari  (i)  sumber  data PT  (Persero)  PLN  Cabang  Ambon,  (ii)  pengukuran pada ujung penghantar. Hasil dan data yang diperoleh yakni tahun 2016.

## 4.1.1 Deskripsi Gardu KP01 Desa Hative Kecil
Buatan Pabrik :  TRAFINDO Tipe :  Outdoor
Daya :  200 kVA Tegangan Kerja   :  20 kV / 400 V Arus :  10 – 500 A Hubungan :  Dyn5 Impedansi :  4%
Jumlah Trafo :  1 x 3 phasa
4.1.2  Trafo Distribusi dan Single Line
Sumber : Sumanto, 1991
Gambar 3. Trafo Distribusi 200 kVA
Sumber :Arismunandar & Kuwahara, 1993
Gambar 4. Single line trafo distribusi
4.1.3  Data Pengukuran
Tabel 2. Hasil pengukuran siang hari
Sumber : PT. PLN, 2016

## Tabel 3. Hasil pengukuran malam hari
Sumber : PT. PLN, 2016
Ukuran kawat untuk penghantar netral trafo adalah 50 mm 2 (AAAC) dengan R = 0,6452 Ω/km, sedangkan untuk kawat penghantar phasanya adalah 70 mm 2 (AAAC) dengan R = 0,4608 Ω/km.

## 4.2.  Analisa Hasil Penelitian
4.2.1 Pembebanan Trafo
a. Arus beban penuh trafo
Perhitung  arus  beban  penuh  ( full  load )  trafo distribusi, menggunakan persamaan (2) : S = 200 kVA V = 0,4 kV phasa - phasa
V S I FL . 3  400 3 200000 x  = 288,68 A

## b. Arus rata-rata trafo
 Pada siang hari
I R = 228,3 A I S = 169,0 A I T = 92,5 A 3 T S R rata rata I I I I     3 5 , 92 0 , 169 3 , 228  
 = 163,27 A
 Pada malam hari
I R = 316,2 A I S = 246,1 A I T = 119,7 A
3 T S R rata rata I I I I     3 7 , 119 1 , 246 2 , 316    = 227,33 A
c. Presentasi pembebanan trafo
 Pada siang hari
% 100 % x I I
FL rata rata TL   % 100 68 , 288 27 , 163 x

= 71,40%
 Pada malam hari
% 100 % x I I FL rata rata TL   % 100 68 , 288 33 , 227 x
 = 78,75%

## 4.2.2 Ketidakseimbangan Beban Trafo
 Pada Siang Hari
Dengan  menggunakan  persamaan  (6),  koefisien a, b, dan c dapat diketahui besarnya, dimana besarnya arus phasa dalam keadaan seimbang ( I ) sama dengan besarnya arus rata-rata ( I rata-rata ).
I R = a . I rata-rata , maka
rata rata R I I a   27 , 163 3 , 228  = 1,40
I S = b . I rata-rata , maka rata rata S I I b   27 , 163 0 , 169  = 1,04
I R = c . I rata-rata , maka rata rata R I I c   27 , 163 5 , 92  = 0,57
Pada  keadaan  seimbang,  besarnya  koefisien  a,  b dan  c  adalah  1.  Dengan  demikian,  rata-rata ketidakseimbangan beban (dalam %) adalah:
  % 100 3 1 1 1 x c b a         % 100 3 1 57 , 0 1 04 , 1 1 40 , 1 x       = 29 %
 Pada Malam Hari
Dengan  menggunakan  persamaan  (6),  koefisien a, b, dan c dapat diketahui besarnya, dimana besarnya arus phasa dalam keadaan seimbang ( I ) sama dengan besarnya arus rata-rata ( I rata-rata ).
I R = a . I rata-rata , maka rata rata R I I a   33 , 227 2 , 316  = 1,39
I S = b . I rata-rata , maka rata rata S I I b   33 , 227 1 , 246  = 1,08
I R = c . I rata-rata , maka rata rata R I I c   33 , 227 7 , 119  = 0,53
Pada  keadaan  seimbang,  besarnya  koefisien  a,  b dan  c  adalah  1.  Dengan  demikian,  rata-rata ketidakseimbangan beban (dalam %) adalah:
  % 100 3 1 1 1 x c b a         % 100 3 1 53 , 0 1 08 , 1 1 39 , 1 x     
 = 1,33 %
4.2.3 Losses Akibat Adanya Arus pada Penghantar Netral Trafo A. Luas Penampang Penghantar Netral 50 mm 2
 Pada Siang Hari
Dari tabel pengukuran, dan dengan menggunakan  persamaan  (3), losses akibat  adanya arus  pada  penghantar  netral  trafo  dapat  dihitung besarnya, yaitu:
I N = 120,6 A R N = 0, 6452 Ω N N N xR I P 2  6452 , 0 6 , 120 2 x  = 9384,02 Watt ≈ 9,384 kW dimana daya aktif trafo (P):
P  =   S . Cos φ, dimana cos φ yang digunakan adalah
0,85 dan daya semu trafo (S)  =  200 kVA P  =  200 x 0,85  =  170 kW
Sehingga,  persentasi losses akibat  adanya  arus pada penghantar netral trafo adalah:
% 100 % x P P N PN  % 100 170 384 , 9 x  = 5,52 %
 Pada Malam Hari
Dari tabel pengukuran, dan dengan menggunakan  persamaan  (3), losses akibat  adanya arus  pada  penghantar  netral  trafo  dapat  dihitung besarnya, yaitu:
N N N xR I P 2  6452 , 0 137 2 x  = 12109,76 Watt ≈ 12,110 kW
Sehingga,  persentase losses akibat  adanya  arus pada penghantar netral trafo adalah:
% 100 % x P P N PN  % 100 170
110 , 12 x
 = 7,12 %

## B. Luas Penampang Penghantar Netral 70 mm
2 Untuk  meminimalkan losses akibat  adanya  arus pada  penghantar  netral  trafo,  maka  dilakukan perhitungan  dengan  menggunakan  luas  penampang penghantar netral sebesar 70 mm 2 .
 Pada Siang Hari
Dari tabel pengukuran, dan dengan menggunakan  persamaan  (3), losses akibat  adanya arus  pada  penghantar  netral  trafo  dapat  dihitung besarnya, yaitu:
I N = 120,6 A
R N = 0,4608 Ω
N N N xR I P 2  4608 , 0 6 , 120 2 x  = 6702,04 Watt ≈ 6,702 kW
dimana daya aktif trafo (P):
P  =   S . Cos φ, dimana cos φ yang digunakan adalah 0,85  dan  daya  semu  trafo  (S)    = 200 kVA
P  =  200 x 0,85  =  170 kW
Sehingga,  persentase losses akibat  adanya arus pada penghantar netral trafo adalah:
% 100 % x P P N PN  % 100 170 702 , 6 x
 = 3,94 %  Pada Malam Hari Dari tabel
pengukuran, dan dengan menggunakan  persamaan  (3), losses akibat  adanya arus  pada  penghantar  netral  trafo  dapat  dihitung besarnya, yaitu:
N N N xR I P 2  4608 , 0 137 2 x  = 8648,76 Watt ≈ 8,649 kW
Sehingga,  persentase losses akibat  adanya  arus netral pada penghantar netral trafo adalah:
% 100 % x P P N PN  % 100 170 649 , 8 x  = 5,09 % 4.2.4 Losses Akibat Arus Netral yang Mengalir ke Tanah
Losses akibat arus netral yang mengalir ke tanah pada  siang  hari  dapat  dihitung  besarnya  dengan menggunakan persamaan (4), yaitu:
 Pada Siang Hari
G G G xR I P 2  dimana I G = 64,7 A dan R G = 3,8 Ω
8 , 3 7 , 64 2 x  = 15907,142 Watt ≈ 15,907 kW
Dengan demikian persentase losses -nya adalah:
% 100 % x P P G PG  % 100 170 907 , 15 x
 = 9,36 %
 Pada Malam Hari
G G G xR I
P 2  dimana I G = 75,4 A dan R G = 3,8 Ω
8 , 3 4 , 75 2 x  = 21603,608 Watt ≈ 21,604 kW
Dengan demikian persentase losses -nya adalah:
% 100 % x P P G PG 
% 100 170 604 , 21
x  = 12,71 %
4.2.5  Perbandingan Losses Pada  Trafo  Distribusi Menggunakan Luas Penampang Penghantar Netral  50  mm2  dan  Luas  Penampang Penghantar Netral 70 mm2
Pada  bagian  ini,  diberikan  perbandingan  hasil perhitungan losses pada  trafo  distribusi  untuk penggunaan  luas  penampang  penghantar  netral  50 mm 2 dan  penggunaan  luas  penampang  penghantar netral 70 mm 2 .
Tabel 4. Perbandingan loses pada trafo distribusi

## Sumber : Hamles L. Latupeirissa, 2017
Pada  Tabel  4  terlihat  bahwa  semakin  besar  arus netral  yang  mengalir  di  penghantar  netral  trafo  (I) maka  semakin  besar losses pada  penghantar  netral trafo (P). Demikian pula bila semakin besar arus netral yang  mengalir  ke  tanah  (I N ),  maka  semakin  besar losses akibat arus netral yang mengalir ke tanah (P G ) Dengan  semakin  besar  arus  netral  dan losses di trafo  maka  efisiensi  trafo  menjadi  turun.  Bila  ukuran kawat  penghantar  netral  dibuat  sama  dengan  kawat penghantar  phasanya  (70  mm 2 ),  maka losses arus netralnya akan mengecil.

## 5.  PENUTUP

## 5.1  Kesimpulan
Berdasarkan  analisa  data  di  atas,  terlihat bahwa  pengaruh  ketidakseimbangan  beban  terhadap arus netral dan losses daya pada trafo distribusi gardu KP-01  desa  Hative  Kecil  dapat  disimpulkan  sebagai berikut :
1. Losses (rugi)  daya  akibat  adanya  arus  pada penghantar netral (P N )
- Pada  siang  hari losses daya  akibat  adanya  arus pada penghantar netral (P N ) sebesar 5,52 %.
- Pada malam hari losses daya akibat adanya arus pada penghantar netral (P N ) sebesar 7,12 %.
2. Losses (rugi) daya akibat arus netral yang mengalir ke tanah (P G )
- Pada  siang  hari losses daya  akibat  arus  netral yang mengalir ke tanah (P G ) sebesar 9,36 %.
- Pada  malam  hari losses daya  akibat  arus  netral yang mengalir ke tanah (P G ) sebesar 12,71 %.

## 5.2.  Saran
Berdasarkan  pembahasan  dan  analisa  hasil  serta kesimpulan, maka disarankan sebagai berikut:
1. Salah satu cara mengatasi losses arus netral adalah dengan  membuat  sama  ukuran  penghantar  netral dan phasa.
2. Untuk  penambahan  beban  diwaktu-waktu  yang akan  datang,  perlu  diperhatikan  kapasitas  trafo yang  terpasang,  dengan  tujuan  agar  pemakaian beban tidak melebihi kemampuan trafo.

## DAFTAR PUSTAKA
Arismunandar  &  Kuwahara, 1993, Teknik  Tenaga Listrik  Jilid  II ,  Jakarta,  Penerbit  :  Pradnya Paramita
Badaruddin, 2012, Pengaruh  Ketidakseimbangan
Beban Terhadap Arus Netral Dan Losses Pada Trafo  Distribusi  Proyek  Rusunami  Gading Icon .  Laporan  Penelitian  Teknik  Elektro Fakultas Teknik. Jakarta. Penerbit : Universitas Mercubuana
E.Julianto, 2016, Studi  Pengaruh  Ketidakseimbangan Pembebanan  Transformator  Distribusi  20  Kv PT.  PLN  (Persero)  Cabang Pontianak ,  Jurnal UNTAN  Volume  4  No.1  Maret  2016,  Jurusan Teknik Elektro. Pontianak, Penerbit : Universitas Tanjungpura.
Fahrurozi,  Firdaus  dan  Feranita ,  2014, Analisa Ketidak  Seimbangan  Beban  Terhadap  Arus Netral  dan  Losses  Pada  Transformator Distribusi di Gedung Fakultas Teknik Universitas  Riau, Jurnal  FTEKNIK  Volume  1
No.  2  Oktober  2014,  Jurusan  Teknik  Elektro, Pekanbaru, Penerbit : Universitas Riau Lister  E.  C. ,  1988, Mesin  dan  Rangkaian  Listrik, Jakarta, Penerbit : Erlangga
Panitia Revisi PUIL , 2000, Peraturan Umum Instalasi Listrik Indonesia ,  Jakarta, Penerbit : LIPI. Soewardjo,  S, 1978 ,  Teknik  Pemasangan  Instalasi Listrik Arus Kuat, Surabaya, Penerbit : ITS. Sumanto, 1991, Teori  Transformator ,  Yogyakarta, Penerbit : Andi Offset Yogyakarta.
Van  Harten  P.  &  Setiawan  E ., 1999, Instalasi  Listrik Arus  Kuat  1,2,3 ,  Bandung,  Penerbit  :  Bina Cipta.
Zuhal, 1994, Ketenagaan Listrik Indonesia , Bandung, Penerbit : ITB