Abstrak — Di Kota  Probolinggo  penggunaan  sumur  mendominasi dalam  pemenuhan  kebutuhan  akan  air  bersih  sehari-hari.  Pada tahun 2015 cakupan pelayanan PDAM Kota Probolinggo tercatat sebesar  48,98%,  angka  ini  masih  jauh  dari  target  pemerintah sebesar  80%.  Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  ialah melakukan pengembangan  sistem  distribusi air  minum yan ada. Dalam  perencanaan  sistem  distribusi ini,  akan  dilakukan  analisi jaringan induk terlebih dahulu untuk mendapatkan analisis serta kajian-kajian  awal.  Dalam  menentukan  besaran  persentase pelayanan  waktu  mendatang,  akan  disurvey  sebanyak  20  KK dari  masing-masing  kecamatan  yang  menjadi  daerah  target pengembangan. Penyusunan skenario dari sistem ini menggunakan  program  EPANET  v2.0  yang  outputnya  nanti berupa  data-data  mengenai  diameter  pipa,  panjang  pipa, headloss,  kecepatan  aliran  dalam  pipa,  sisa  tekan,  debit  aliran, serta  informasi  mengenai  pompa  dan  spesifikasi  yang dibutuhkan. Hasil  analisis  menyatakan  bahwa  pada  jam pemakaian  rata-rata  terdapat  13  titik  tapping  yang  memiliki nilai  sisa  tekan  bernilai  negatif  serta  terdapat  23  segmen  pipa utama  distribusi  yang  memiliki  kecepatan  dibawah  0,3  m/s. Perbaikan  pipa-pipa  eksisting  yang  bermasalah  ini  dilakukan dengan  memasang  pipa  paralel  terhadap  pipa  yang  bermasalah sehingga  debit  yang  melintas  pada  pipa  tersebut  dapat  terbagi pada jalur yang lain.
Kata Kunci — Air Minum, Distribusi, EPANET, Kota Probolinggo, PDAM.

## I. PENDAHULUAN
ROBOLINGGO  merupakan  salah  satu  kota  pesisir  yang sedang  berkembang  baik  dari  segi  ekonomi  dan infrastruktur dengan jumlah penduduk sebanyak 232.211 jiwa pada  tahun  2017  [1].  Sebagai  kota  pesisir  yang  berbatasan langsung  dengan  pantai,  ancaman  terbesarnya  adalah  intrusi air  laut  yang  setiap  saat  dapat  terjadi  dan  masuk  kedalam akuifer  beserta  sumber-sumber  air  yang  berdekatan  dengan garis  pantai  [2].  Intrusi  air  laut  yang  diperburuk  oleh eksploitasi  secara  terus  menerus  mengancam  akuifer  pantai dalam  skala  besar  dan  lambat  laun  akan  mengakibatkan kontaminasi.  Pencampuran  2%  air  laut  (salinitas  35000  ppm TDS)  dengan  air  tawar  membuat  campuran  air  non-konsumsi (tidak layak minum) dan pencampuran 5% air laut dengan air tawar  membuatnya  tidak  layak  untuk  irigasi  [3].  Ditambah lagi,  berdasarkan  hasil  survei  EHRA  ( Enveriommental  Healt Risk  Assessment )  menunjukkan  bahwa  sumber  air  sumur mendominasi  pemenuhan  kebutuhan  akan  air  bersih  sehari- hari yaitu sekitar 78,04% rumah tangga [4].
Tingginya  penggunaan  air  tanah  (sumur)  oleh  masyarakat Kota  Probolinggo,  dengan  memperhatikan  angka  penggunaan sumber air tersebut serta memperhatikan ancaman dari Intrusi
air  laut  perlu  adanya  sebuah  peningkatan  pelayanan  dari PDAM  Kota  Probolinggo.  Dalam  mendukung  peningkatan pelayanan  tersebut,  diperlukan  rencana  pengembangan  sistem distribusi  air  minum  di  Kota  Probolinggo  yang  meliputi analisis  kondisi  eksisting  jaringan  distribusi  beserta  skenario- skenario  pengembangannya.  Tujuan  dari  analisis  terhadap jaringan  eksisting  adalah  selain  mengetahui  kapasitas  dukung serta kondisi pengaliran pada saat ini juga untuk mendapatkan gambaran  tentang  dasar  pengembangan  yang  akan  dilakukan nantinya.

## II. METODOLOGI PERANCANGAN
Rangkaian  kegiatan  yang  terdapat  dalam  kerangka perancangan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

## A. Ide studi
Ide penyusunan tugas akhir ini adalah menganalisis kondisi eksisting  sistem  distribusi  air  minum  Kota  Probolinggo  serta rencana-rencana pengembangannya.

## B. Studi literatur
Studi  literatur  ialah  mengumpulkan  informasi  guna mendapatkan dasaran yang dapat menunjang kegiatan analisis serta  perencanaan  pengembangan.  Literatur  yang  dikaji meliputi  dasar  metode  proyeksi  penduduk  dan  kebutuhan  air, hidrolika,  sistem  jaringan  distribusi  dan  pengembangannya, sistem pompa, dan program EPANET v2.0.

## C. Pengumpulan data
Data-data yang dikumpulkan untuk pelaksanaan perencanaan ini berupa data primer dan data sekunder. 1. Data Sekunder
Data  sekunder  ini  didapat  dari  bantuan  instansi-instansi terkait  yang  sekiranya  dapat  mendukung  proses  tugas akhir. Data-data yang dibutuhkan diantaranya: a. Peta RTRW Kota Probolinggo untuk  menentukan arah daerah  yang  akan  dikembangkan  meliputi  peta topografi,  peta  kepadatan  penduduk,  peta  tataguna lahan,  serta  peta Master  Plan rencana  pengembangan air  minum  kota  yang  diperoleh  dari  Bappeda  Kota Probolinggo.
b. Data eksisting PDAM Kota Probolinggo yang meliputi persentase pelayanan, pipa jaringan distribusi, kebocoran  dalam  jaringan,  dan  catatan  produksi  air yang diperoleh dari PDAM Kota Probolinggo.
c. Data pipa Eksisting PDAM Kota Probolinggo meliputi peta jaringan serta inventarisasi pipa.
d. Data  kependudukan  meliputi  jumlah  penduduk, penyebaran,  serta  kepadatannya  yang  diperoleh  dari

## Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Kota Probolinggo
Ekadhana Chana Pratama dan Alfan Purnomo Departemen Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : alfanpurnomo@gmail.com
P
BPS Kota Probolinggo
e. Data  teknis  PDAM  Kota  Probolinggo  diantaranya tekanan air pada jaringan distribusi
2. Data Primer
Data primer yang diperlukan dalam perencanaan ini antara lain:
a. Kondisi  jalan,  pola  atau  kondisi  pemukiman,  jaringan pipa  eksisting,  dan  juga  elevasi  kondisi  wilayah perencanaan  yang  diperoleh  melalui  Observasi  dan Pengamatan Lapangan.
b. Prosentase  pelayanan,  kebutuhan  air  dan  fluktuasi pemakaian  air  yang  didapatkan  melalui  pengumpulan data kuantitatif menggunakan kuesioner sejumlah 5 KK dari masing-masing kelurahan .

## D. Analisis Jaringan dan Perencanaan Pengembangan
Analisis  dan  rencana  pengembangan  akan  difokuskan  pada jaringan primer sistem distribusi yang meliputi:
1. Analisis  peningkatan  jumlah  kebutuhan  air  dari  sektor domestik  maupun  non-domestik  dengan  memperhatikan proyeksi jumlah penduduk dan fasilitas umum [5].
2. Analisis  sisa  tekanan  pada  titik  tapping  serta  kecepatan aliran  pada  pengoperasian  jam  rata-rata  dan  jam  puncak yang  didasarkan  pada  Pedoman/Petunjuk  Teknik  dan Manual Air Minum Kota [6].
3. Rencana  pengembangan  yang  meliputi  perbaikan  jaringan dan perluasan wilayah pelayanan.
4. Strategi  pemompaan  yang  sesuai  dengan  rencana pengembangan 10 tahun mendatang.
5. Pengerjaan  permodelan  ini  akan  menggunakan  bantuan program  EPANET  2.0.  Langkah-langkah  dalam  membuat model jaringan meliputi pembuatan jaringan induk dengan memasang Node ,  reservoir  dan  pompa,  pipa/link,  dan aksesoris  lain  yang  dibutuhkan.  Selanjutnya  memasukkan data Node yang  meliputi  debit  air  dan  elevasinya. Memasukkan  data  pipa  meliputi  panjang,  diameter  dan kekasaran.  Terakhir  memasukkan  data  reservoir  dan pompa  yang  meliputi  elevasi  reservoir  serta  spesifikasi pompanya (kapasitas dan head).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kebutuhan Air
Kebutuhan air suatu kota didasarkan pada kebutuhan air domestik, kebutuhan air non domestik, dan kebocoran yang terjadi pada jaringan pipa 1) Penentuan Kebutuhan Air
Untuk  Kota  Probolinggo  sendiri,  kebutuhan  air  domestik merupakan  penyumbang  terbesar  dibanding  sektor  yang lainnya.  Besarnya  kebutuhan  air  domestik  per  orang  per  hari (l/org.hari)  didapatkan  dari  rata-rata  hasil  survey  terhadap masyarakat  ( Real  Demand  Survey) dengan  data  yang  telah dicatat oleh pihak PDAM Kota Probolinggo (Golongan rumah tangga A dan B).
• Kebutuhan air hasil survey = 125 l/orang.hari
• Kebutuhan air rumah tangga A = 114,7 l/orang.hari
• Kebutuhan air rumah tangga B = 122,1 l/orang.hari
• Kebutuhan Domestik rata-rata = (125+114,7+122,1)/3 = 120,4 l/orang.hari ~ 120 l/orang.hari
Sektor  non-domestik  juga  memiliki  peranan  yang  tidak kalah  penting  mengenai  kuantitas  kebutuhan  air  yang dibutuhkan  perharinya.  Untuk  sektor  ini  jumlah  dan  besar kebutuhan  air  didapatkan  dari  pencatatan  pihak  PDAM  yang dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Kebutuhan Air Sektor Non-Domestik Kota Probolinggo Tahun 2016 Golongan Kebutuhan (l/unit.hari) Sosial Umum 823 Sosial Khusus 1.688 Instansi 3.439 Niaga Kecil 622 Niaga Besar 2.312 Industri Kecil 1.719 Industri Besar 5.422 Khusus 12.632 Target Ind.Besar 56.414 Ind. Khusus 693.967

## Sumber: Hasil Perhitungan
Salah  satu  faktor  penting  yang  perlu  diperhatikan  dalam menentukan  besaran  kebutuhan  air  sebuah  kota  adalah besarnya kebocoran yang terjadi pada jaringan. Kebocoran air pada jaringan distribusi PDAM Kota Probolinggo untuk tahun 2016  sebesar  23,70%,  namun  pada  perencanaan  ini  persen kebocoran  yang  digunakan  sebesar  25%  demi  alasasn  faktor keamanan.
2) Perhitungan Kebutuhan Air
Perhitungan  kebutuhan  air  dilakukan  pada  masing-masing blok yang telah ditentukan seperti yang tersaji pada Gambar 1. berikut. Direncanakan terdapat 48 blok pelayanan pada sistem distribusi  Kota  Probolinggo  (3  buah  blok  baru)  yang  tersebar pada  5  Kecamatan  yang  ada.  Berikut  persentase  pelayanan pada masing-masing kecamatan yang terdapat pada Tabel 2.
Tabel 2.
Persentase Pelayanan Jaringan Distribusi di Kota Probolinggo Kecamatan Persen Pelayanan Eksisting (2016) * Persen Pelayanan Tahap 1 (2021) ** Persen Pelayanan Tahap 2 (2026) ** Kademangan 25,77 42 57 Kedopok 13,68 34 53 Wonoasih 17,27 26 34 Mayangan 100 100* 100* Kanigaran 47,88 62 76
Sumber: *PDAM Kota Probolinggo **Hasil Survey
Gambar 1. Pembagian Blok Pelayanan Jaringan Distribusi Kota Probolinggo.
Dengan  memperhatikan  luasan  dan  batas-batas  blok pelayanan  yang  telah  ditetapkan  pada  Gambar  1.,  sebagai contoh akan dilakukan perhitungan kebutuhan air Blok 1 pada tahun 2016.
Diketahui dari Gambar 1. bahwa blok 1 terdiri dari 35% luas wilayah  Kelurahan  Kanigaran.  kebutuhan  air  dari  masing- masing komponen adalah sebagai berikut:
a. Domestik
-  Jumlah penduduk Kelurahan Mayangan = 11.900 Jiwa
-  Jumlah  penduduk  terlayani  =  11.900  x  35%  =  4.165 Jiwa
-  Jumlah penduduk persambungan = 6 orang
-  Jumlah Sambungan = 694 SR
-  Unit konsumsi = 120 liter /orang.hari
-  Pemakaian rata-rata = 4.165 jiwa x 120 liter/orang.hari = 5.78 liter/detik
b. Non Domestik (contoh: sosial umum)
-  Jumlah pelanggan = 25 Unit
-  Unit pemakaian = 823 liter/unit.hari
-  Pemakaian   = 25 Unit x 35% x 823 liter/unit.hari = 0,0833 liter/detik
Hasil  perhitungan  pemakaian  air  sektor  non-domestik  yang lain dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Pemakaian Air Sektor Non-Domestik Blok 1 Tahun 2016 Golongan Pemakaian (l/s) Sosial Umum 0,083 Sosial Khusus 0,075 Instansi 0,334 Niaga Kecil 0,091 Niaga Besar 0,028 Industri Kecil 0,041 Industri Besar 0,044 Khusus 0,102 Target Ind.Besar - * Ind. Khusus - *
* Catatan: Pada unit Industri Khusus berlokasi pada blok 2 dan Target Industri Besar berlokasi pada blok 3.
Sumber: Hasil Perhitungan
Setelah  didapatkan  besarnya  nilai  pemakaian  dari  masing- masing domestik dan non-domestik, langkah selanjutnya yaitu menambahkan  besarnya  nilai  kebocoran  pada  pipa  yakni sebesar 25% (Kebocoran pada tahun 2017).
- Jumlah  pemakaian  air  total  blok  1  =  Pemakaian  air domestik  +  Pemakaian  air  non  domestik  =  6,58 liter/detik
- Total kebutuhan air = Pemakaian air + Kebocoran
= 6,58 + (25% x 6,58) = 8,77 liter/detik.
Pada praktiknya sistem pemenuhan air di Kota Probolinggo tidak  hanya  berasal  dari  satu  pemompaan  sumber  air Ronggojalu,  melainkan  adanya  pemompaan  bantuan  dari  3 titik  berbeda  yang  dilakukan  pada  jam  pemakaian  puncak (05.00 – 07.00 dan 15.00 – 17.00). Faktor puncak berdasarkan pengoperasian  eksisting  sebesar  1,73.  Berdasar  pada pedoman/petunjuk  teknik  dan  manual  SPAM  kota,  besaran faktor  jam  puncak  berkisar  pada  rentang  1,5 – 2,0.  Berikut contoh perhitungan debit jam puncak untuk blok 1.
Q puncak Blok 1 = Q rata-rata Blok 1 x Faktor Puncak Q puncak Blok 1 = 8,77 liter/detik x 1,73 Q puncak Blok 1 = 15,19 liter/detik
Dengan  cara  dan  langkah  yang  sama  dengan  perhitungan pada  blok  1,  selanjutnya  dilakukan  perhitungan  untuk  blok- blok lain yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4.
Kebutuhan Jam Puncak Masing-masing Blok Pelayanan Tahun 2016
2016 (liter/detik) Blok 1 15,19 Blok 16 9,29 Blok 31 0,51 Blok 2 22,87 Blok 17 13,32 Blok 32 0,51 Blok 3 3,68 Blok 18 15,24 Blok 33 0,77 Blok 4 21,50 Blok 19 23,74 Blok 34 1,28 Blok 5 18,15 Blok 20 23,55 Blok 35 2,55 Blok 6 7,30 Blok 21 4,45 Blok 36 20,22 Blok 7 10,95 Blok 22 11,44 Blok 37 9,11 Blok 8 18,89 Blok 23 4,00 Blok 38 3,74 Blok 9 21,50 Blok 24 0,99 Blok 39 0,62 Blok 10 23,78 Blok 25 1,98 Blok 40 16,71 Blok 11 32,41 Blok 26 2,83 Blok 41 2,06 Blok 12 19,10 Blok 27 0,86 Blok 42 1,03 Blok 13 16,14 Blok 28 0,86 Blok 43 1,03 Blok 14 11,53 Blok 29 5,13 Blok 44 0,76 Blok 15 9,81 Blok 30 1,71 Blok 45 5,20 Jumlah 438,31 Sumber: Hasil Perhitungan

## B. Hasil dan Analisis Running Jaringan Eksisting
Hasil running jaringan eksisting pada Jam rata-rata dan jam puncak  secara  berturut-turut  dapat  dilihat  pada  Gambar  2.  (a) dan  (b).  Dari  hasil running pada  Gambar  2.  (a)  menunjukkan ada  23  titik  ( Tapping dan Junction )  memiliki  tekanan  yang bernilai  negatif.  Titik-titik  tersebut  berada  pada  kawasan  di sepanjang  Jalan  Sukapura,  sekitaran  pertigaan  Jalan  Brantas dengan Jalan Prof. Dr. Hamka, sepanjang Jalan Pahlawan, dan di sepanjang Jalan Ikan Belanak Mayangan.
(a)
(b)
Gambar  2.  Hasil  Running  EPANET  Jaringan  Eksisting  pada  (a)  Jam  Rata- rata;(b) Jam Puncak
Gambar  3.  Arah  Aliran  Air  dalam  Pipa  sekitaran  Jalan  Ikan  Belanak, Kelurahan Mayangan pada saat Jam Rata-rata.
Gambar  4 . Detail  Unit Headloss pada  Jalur  Pipa  sepanjang  Jalan  Prof.  Dr Hamka (a) dan Jalan Ir. Sutami (b).
Kekurangan  tekanan  pada  titik  ini  terjadi  akibat  besarnya nilai HeadLoss atau  kehilangan  tekanan  di  sepanjang  pipa. Pada  dearah  Jalan  Ikan  Belanak  misalnya, Head (tekanan) mulai  menghilang  disepanjang  pipa  P-41,  P-42,  dst.  Berikut ilustrasi  arah  aliran  yang  menyebabkan  titik-titik  di  sekitaran Jalan  Ikan  Belanak  bernilai  negatif  yang  dapat  dilihat  pada Gambar 3.
Dari  gambar  3.  dapat  diketahui  bahwa  kehilangan  tekanan disebabkan  diameter  pipa  yang  terpasang  secara  matematis tidak mampu lagi menahan debit air yang melintasi pipa P-41. Selain  tekanan  yang  rendah  (kurang  dari  10  m  dan  bahkan bernilai  negatif)  terdapat  pula  pipa  jaringan  distribusi  yang memiliki  kecepatan  pengaliran  dibawah  standar  (<0,3m/s). Kondisi  seperti  ini  berperan  besar  dalam  terjadinya pengendapan  material  di  permukaan  pipa.  Secara  otomatis semakin  berkurang  luas  penampang  yang  dilewati  air  maka nilai  headloss  /  kehilangan  tekanan  juga  semakin  meningkat. Sehingga  akan  menimbulkan  titik-titik  baru  yang  memiliki nilai dibawah 10 m (1 atm) bahkan tekanan negatif.
Jika dibandingkan antara Gambar 2. (a) dan Gambar 2. (b), permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  tidak  sepenuhnya dapat  teratasi  dengan  pengoperasian  3  pompa  pembantu. Tapping  Blok  31  misalnya  (Jalan  Sukapura),  di  titik  tersebut pada saat pengoperasian jam rata-rata memiliki nilai tekanan - 1,05  m  namun  pada  saat  pengoperasian  jam  beban  puncak nilai tekanan semakin menurun menjadi -8,09 m.
Tekanan  negatif  yang  terjadi  di  jalur  pipa  diakibatkan tingginya  kehilangan  tekanan  pada  jalur  pipa  sebelumnya. Misalnya tekanan negatif yan terjadi di Jalan Sukapura terjadi akibat  tingginya  kehilangan  tekanan  pada  jalur  pipa  di sepanjang jalan Prof. Dr. Hamka dan Jalan Ir. Sutami. Seperti yang digambarkan pada Gambar 4. berikut.

## C. Rencana Pengembangan
1) Gambaran Umum Rencana Pengembangan
Menurut  rencana  pengembangan  BAPPEDA  hingga
tahun 2028 nanti, target wilayah pengembangan air minum difokuskan  untuk  Kota  Probolinggo  bagian  selatan (Kecamatan  Wonoasih  dan  Kecamatan  Kedopok)  serta daerah  Probolinggo  bagian  barat  daya  (Kecamatan Kademangan  yang  berbatasan  langsung  dengan  kabupaten Probolinggo). Berdasarkan hal ini, pelaksanaan pengembangan  jaringan  dibagi  kedalam  2  tahap,  tahap  1 (2016-2021) dan tahap 2 (2021-2026). Penentuan besarnya pelayanan  didasarkan  pada  hasil  survey  terhadap masyarakat dengan memperhatikan target-target pengembangan  yang  telah  dicanangkan  oleh  pemerintah kota sebesar 80% hingga tahun 2019 [4].
Perhitungan  kebutuhan  air  dilakukan  dengan  metode yang  sama  pada  perhitungan  kebutuhan  air  sebelumnya. Namun  besaran-besaran  yang  diperkirakan  berubah  dan bertambah  tiap  tahunnya  diproyeksikan  menggunakan metode  proyeksi  yang  telah  teruji  validitasnya  (metode aritmatik, geometric, dan least square ) [5].
Pengembangan pelayanan pada tiap-tiap blok pelayanan dilakukan  dalam  beberapa  strategi.  Seperti  perluasan daerah  pelayanan,  penambahan  jumlah  pelanggan,  hingga pembentukan  blok-blok  baru  yang  dapat  dilihat  pada Gambar  1.  Dengan  mempertimbangakan  faktor-faktor pengembangan  di  atas,  besarnya  kebutuhan  air  untuk masing-masing  blok  pelayanan  pada  tahap  1  dan  tahap  2 dapat dilihat pada tabel 5. berikut.
Tabel 5. Kebutuhan Air Kota Probolinggo Tahap 1 dan Tahap 2 Tahap 1 (2021) Tahap 2 (2026) Q rata-rata Q jam Puncak Q rata-rata Q jam Puncak 293,31 l/s 507,53 l/s 329,46 l/s 570,08 l/s
Sumber: Hasil Perhitungan
2)  Analisis dan Rencana Pengembangan Tahap 1
Untuk mengetahui apakah jaringan pipa yang ada saat ini
masih  memadai  didalam  proses  pengembangan  maka  perlu dilakukan  sebuah  pengujian.  Hal  ini  dilakukan  dengan mengalirkan  kebutuhan  air  tahap  1  terhadap  jaringan  pipa eksisting.  Berikut  adalah  gambar  5.  yang  menunjukkan model jaringan hasil pengujian.
Dari  Gambar  5.  diketahui  bahwa  jaringan  eksisting  tidak mampu  menahan  beban  kebutuhan  jam  puncak  pada pengembangan  tahap  1.  Hal  ini  ditandai  dengan  banyaknya titik  yang  tidak  mencapai  standar  sisa  tekan  (10  m)  yang ditandai dengan node yang berwarna merah, hijau, dan kuning.
Dalam  menyelesaikan  permasalahan  kekurangan  tekanan  ini, akan  dilakukan  rekayasa  terhadap  aliran  air  sehingga menghasilkan  kehilangan  tekanan  yang  lebih  kecil  dari sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan memasang pipa paralel pada  pipa  yang  memiliki  nilai  kehilangan  tekanan  yan  besar. Selain lebih hemat dari segi biaya juga lebih mudah dalam hal pengerjaanya  dibandingkan  dengan  mengganti  pipa  terpasang maupun pengadaan rumah pompa tambahan.
Gambar  5 . Hasil Running EPANET-Debit  Tahap 1  terhadap  Jaringan Eksisting.
Gambar 6 . Detail Pipa Paralel: Pipa sepanjang Jalan Prof. Dr. Hamka dan Ir. Sutami.
Salah satu contoh pemasangan pipa disepanjang Jalan Prof. Dr. Hamka dan Ir. Sutami agar dapat menurunkan kehilangan tekanannya, yakni dengan memasang pipa secara paralel yang berdiameter 10 inchi (254 mm) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6. dan detail sisa tekan pada Tabel 6.
Tabel 6. Detail Unit Headloss Sebelum dan Sesudah Perbaikan Kondisi Unit HeadLoss (m/km) HeadLoss (m) Velocity (m/s) Sebelum 3,38 9,45 0,6 Sesudah 1,86 5,2 0,44

## Sumber: Hasil Running EPANET
Dengan  langkah-langkah  dan  analisis  yang  sama  seperti diatas,  dilakukan  perbaikan  untuk  seluruh  pipa-pipa  yang  ada dengan  tujuan  agar  menghasilkan  sisa  tekan  yang  cukup  dan sesuai dengan kriteria perencanaan pada tiap-tiap titik tapping, junction ,  maupun  daerah  terendah  dan  tertinggi.  Berikut  pipa yang  dibutuhkan  untuk  perbaikan  jaringan  pipa  pada  tahap  1 yang dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Kebutuhan Pipa Baru untuk Pengembangan Tahap 1 (2021) Nama Pipa Panjang (m) Diameter (inchi) Lokasi P-02a 578 10 Jl. Ir. Sutami P-04a 539 16 Jl. Ir Sutami P-07a 15 10 Jl. Prof. Dr. Hamka P-11a 2796 12 Jl. Prof. Dr. Hamka P-12a 15 10 Jl. Prof. Dr. Hamka P-14a 2231 10 Jl. Sukapura – Jl. Prof. Dr. Hamka P-67a 768 10 Jl. Pahlawan P-87a 2763 20 Jl. Ronggojalu – Pertigaan Jorongan P-P3a 15 16
Pipa Outlet Rumah Pompa Wonoasih

## Sumber: Hasil Running EPANET
Kebutuhan air total Kota Probolinggo untuk pengembangan tahap 1 sebesar 293,31 l/s saat jam rata-rata dan 507,53 l/s saat
jam  beban  puncak.  Selanjutnya,  juga  diketahui  bahwa  rumah pompa Ronggojalu memiliki 3 buah pompa dengan total debit pemompaan  maksimal  sebesar  360  l/s.  Dengan  demikian pemompaan  dari  rumah  pompa  Ronggjalu  telah  mampu memenuhi  kebutuhan  pada  saat  jam  raata-rata.  Sedangkan pada saat jam puncak,  kebutuhan air  naik  menjadi 507,53 l/s. Dengan  dioperasikannya  rumah  pompa  pembantu  pada  saat jam  puncak  telah  mampu  memenuhi  kebutuhan  air  Kota Probolinggo pada saat jam Puncak sekalipun.

## 3)  Analisis dan Rencana Pengembangan Tahap 2
Selanjutnya  adalah  memastikan  jaringan  hasil  perbaikan pada  tahap  1  mampu  menampung  debit  kebutuhan  air  pada tahap  2.  Pengujian  jaringan  pipa  dilakukan  dengan mengalirkan  debit  kebutuhan  pada  tahap  2  terhadap  jarigan pipa  hasil  pengembangan  tahap  1.  Hasil  pengujian  dapat dilihat pada Gambar 7.
Berdasarkan  hasil  running  EPANET  diketahui  bahwa jaringan  pipa  hasil  perbaikan  tahap  1  tidak  mampu  menahan beban  kebutuhan  air  pada  tahap  2.  Permasalahan  banyak terjadi akibat tingginya headloss pada pipa. Strategi derbaikan yang  sama  dengan  tahap  1  dilakukan  untuk  memperbaiki jaringan  untuk  tahap  2.  Berikut  pipa  yang  dibutuhkan  untuk perbaikan  jaringan  pipa  pada  tahap  2  yang  dapat  dilihat  pada Tabel 8.
Tabel 8. Kebutuhan Pipa Baru untuk Pengembangan Tahap 2 (2026) Nama Pipa Panjang (m) Diameter (inchi) Lokasi P-08aa 1194 5 Pertigaan Pasar Wonoasih – Jl. Mastrip P-09aa 2568 12 Jl. Prof. Dr. Hamka P-11aa 207 12 Pertigaan Jl. Brantas P-12aa 10 10 Jl. Prof. Dr. Hamka (Pertigaan Jl. Brantas) P-15aa 1437 8 Jl. Sukapura (Depan Terminal) P-43aa 904 10 Jl. Ikan Belenak P-69aa 1013 14 Jl. PB. Sudirman

## Sumber: Hasil Running EPANET
Diketahui  bahwa  kebutuhan  air  rata-rata  Kota  Probolinggo pada  tahap  2  sebesar  329,46  l/s  dan  570,08  l/s  pada  saat  jam beban  puncak.  Sistem  pemompaan  sebesar  360  l/s  yang berasal dari rumah pompa Ronggojalu (jam rata-rata) dan 185 l/s  berasal  dari  tiga  rumah  pompa  pembantu  (Mayangan, Randupangger,  dan  Wonoasih)  tidak  mampu  memenuhi kebutuhan  air  walaupun  hanya  pada  saat  jam  rata-rata. (kekurangan  debit  sebesar  32,46  l/s).  Sehingga  perlu menjadikan  salah  satu  pompa  cadangan  60l/s  di  Rumah Pompa  Ronggojalu  sebagai  pompa  aktif  untuk  menghemat pengeluaran.

## KESIMPULAN
1. Pada  tahun  2016,  terdapat  13  titik tapping yang  memiliki tekanan  negatif  serta  23  titik tapping lainnya  dengan tekanan  yang  tidak  memenuhi  standar  minimal  dan  pada jam  puncak  terdapat  26  titik tapping yang  memiliki tekanan  negatif  serta  40  titik  lainnya  memiliki  tekanan yang tidak memenuhi standar.
Gambar  7 . Hasil  Running  EPANET  Debit  Jam  Puncak  Tahap  2  terhadap Jaringan Pipa Tahap 1.
2. Pada jaringan pipa distribusi  yang ada saat ini terdapat 23 segmen  pipa  diperkirakan  tidak  mampu  menahan bertambahnya  jumlah  debit  air  yang  melintas  dikarenakan dimensi  yang  kurang  memadai  baik  pada  pengembangan tahap 1 maupun tahap 2.
3. Berdasarkan  strategi  pengembangan  tahap  1  dan  tahap  2, perbaikan pipa-pipa distribusi Kota Probolinggo dilakukan dengan  cara  memasang  pipa  paralel  untuk  pipa  yang memiliki kondisi dibawah kriteria perencanaan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Badan  Pusat  Statistik, “ Probolinggo  Dalam  Angka  2016, ”
Probolinggo, 2016.
[2] J.  Jarsjo  and  G.  Destouni, “ Groundwater  Discharge  into  the  Aral Sea after 1960, ” J. Mar. Sist. , vol. 47, pp. 109 – 120, 2004. [3] Postel,  L.  Sandra,  and  D.  G.  C., “ Human  Appropriation  of Renewable  Fresh  Water, ” Science  (80-.  ). ,  vol.  271,  no.  520,  pp. 785 – 788, 1996.
[4] Kelompok  Kerja  Sanitasi  Kota  Probolinggo, Buku  Putih  Sanitasi Kota Probolinggo . Probolinggo, 2010. [5] A.  Supangat, Statistik:  Dalam  Kajian  Deskriptif.  Inferensi.  dan Nonparametrik . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. [6] T.  Joko, Unit  Air  Baku  Dalam  Sistem  Penyediaan  Air  Minum . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.