## STUDI KOMPARASI KWH METER PASCABAYAR DENGAN KWH METER PRABAYAR TENTANG AKURASI PENGUKURAN TERHADAP TARIF LISTRIK YANG BERVARIASI
Oleh: Jaya Manda Karina 1)
Siti Anisah 2)
Hamdani 3)
Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan 1,2,3)
E-mail: jayamandakarina@gmail.com 1) sitianisah@gmail.com 2)
hamdani@gmail.com 3)

## ABSTRACT
There  are  two  types  of  kWh  meters  installed  by  PT  PLN  to  measure  the  electricity consumption of its customers, namely postpaid kWh meters and prepaid  meters. There is a customer assumption that using a prepaid meter will increase electricity bills. Because there is  a  customer  allegation  that  the  prepaid  meter  has  the  wrong  measurement.  The comparative study of postpaid kWh meters and prepaid kWh meters in this study is intended to  determine  the  measurement  accuracy  of  postpaid  kWh  meters  and  prepaid  kWh  meters. The  research  sample  is  based  on  various  electricity  tariff  groups,  namely  household electricity,  industry,  MSMEs  and  offices.  From  the  results  of  the  comparison,  the  analysis results are obtained, namely, for analog and digital postpaid kWh meters have an average accuracy  error  of  3.252%  and  4.176%,  while  the  prepaid  kWh  has  an  average  accuracy error  of  1.186%.  From  these  data  it  can  be  concluded  that  the  prepaid  kWh  meter  has  a higher level of accuracy than the postpaid kWh meter.
Keywords: Postpaid KWh Meter, Prepaid KWh meter, Accuracy

## ABSTRAK
Ada  dua  jenis  kwh  meter  yang  dipasang  PT  PLN  untuk  mengukur  konsumsi  listrik pelanggannya,  yaitu  kWh  meter  pascabayar  dan  meter  prabayar.  Ada  asumsi  pelanggan bahwa  menggunakan  meter  prabayar  akan  membuat  tagihan  listrik  meningkat.  Karena  ada dugaan  pelanggan  bahwa  pada  meter  prabayar  mempunyai  pengukuran  yang  salah.  Studi komparasi  terhadap  kWh  meter  pascabayar  dan  kWh  meter  prabayar  pada  penelitian  ini dimaksudkan  untuk  mengetahui  akurasi  pengukuran  dari  kWh  meter  pascabayar  dan  kWh meter  prabayar.  Sampel  penelitian  didasarkan  pada  golongan  tarif  listrik  yang  bervarasi yaitu listrik rumah tangga, industri, UMKM dan perkantoran. Dari hasil komparasi tersebut diperoleh  hasil  analisa  yaitu,  untuk  kWh  meter  pascabayar  analog  dan  digital  mempunyai rata-rata  kesalahan  akurasi  sebesar  3,252  %  dan  4,176  %,  sedangkan  kWh  prabayar mempunyai  rata  rata  kesalahan  akurasi  sebesar  1,186  %.  Dari  data  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  kWh  meter  prabayar  mempunyai  tingkat  ketelitian  yang  lebih  tinggi daripada kWh meter pascabayar.
Kata Kunci: KWh Meter Pascabayar, KWh meter Prabayar, Akurasi

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1Latar Belakang
Pada jaman modern seperti saat ini, manusia  tidak  dapat  dipisahkan  dengan energi  listrik.  Energi  listrik  merupakan kebutuhan  dasar  dalam  mendorong  segala jenis  aktivitas  roda  kehidupan  manusia, yaitu dapat digunakan sebagai penerangan, fasilitas  umum,  keperluan  rumah  tangga, keperluan  industri  dan  juga  membantu peningkatan  perekonomian  Negara.  PT PLN  (Perusahaan  Listrik  Negara)  adalah perusahaan  yang  ditunjuk  oleh  negara untuk  menyediakan  jasa  kelistrikan  di Indonesia.  Dalam  mengukur  konsumsi listrik pelangganya, PT PLN menggunakan Kilowatt hour meter (kWh).
Perhitungan  kWh  setiap  bulannya  adalah perkalian  harga  satuan  tarif  dasar  listrik ditambah  dengan  nilai  abodemen  dan pajak  .  Pada  saat  ini  ada  dua  jenis  kWh meter  yang  dipasang  oleh  PT  PLN  untuk mengukur  konsumsi  listrik  pelanggannya, yaitu  kWh  meter  pascabayar  dan  kWh meter prabayar.
Untuk  meter  jenis  pascabayar sudah lama digunakan PT PLN. Sistem ini memungkinkan konsumen mengalami tunggakan tagihan listrik, kesalahan pembacaan  atau  pencatatan  KWH  meter oleh  petugas  dan  pelanggan  tidak  dapat mengetahui  besar  pemakaian  konsumsi energi listrik setiap waktu. Untuk mengatasi  permasalahan  tersebut,  sejak
tahun  2010  PT  PLN  mempunyai  gagasan untuk  mengganti  jenis  meter  pascabayar dengan  meter  prabayar.  Meter  prabayar digunakan  untuk  mempermudah  PT  PLN dalam hal pembayaran listrik. Karena pada meter  prabayar  menggunakan  sistem pembayaran dengan token pulsa. Token ini merupakan kode unik yang berisi informasi  yang  nantinya  akan  diinputkan pada MPB pelanggan.
Dalam  penerapan  listrik  prabayar, muncul  asumsi  dari  pelanggan  bahwa menggunakan meter prabayar akan membuat tagihan listrik meningkat.
Karena ada dugaan pelanggan bahwa pada meter  prabayar  mempunyai  pengukuran yang salah dan hasil pembacaan dari kWh meter  prabayar  bisa  dimanipulasi  oleh  PT PLN. Persoalan tersebut  membuat  ketidak percayaan masyarakat terhadap pemasangan  kWh  meter  jenis  prabayar sebagai  alat  ukur  pembayaran  listrik  yang dilakukan oleh PT PLN. Bahkan pada saat ini ada suatu keharusan di mana setiap ada permintaan pemasangan baru harus menggunakan  sistem  prabayar,  dan  tiap proses penambahan daya juga harus dikuti dengan  pergantian  kWh  meter  pascabayar beralih kWh meter sistem prabayar.
Berdasarkan  permasalahan  diatas, penelitian memiliki pemikiran ingin melakukan studi komparasi terhadap meter prabayar  dan  meter  pascabayar,  untuk menguji  akurasi  pengukuran  pada  tarif
listrik  yang  bervarasi  yaitu  listrik  rumah tangga, industri, UMKM dan perkantoran,
sehingga  konsumen  dapat  mengetahui alasanya kenapa tagihan listrik pada meter prabayar lebih mahal dibandingkan dengan listrik pascabayar
1.1 kWh Meter
kWh  Meter  merupakan  suatu  alat yang  digunakan  untuk  mengukur  atau menghitung  besar  energi  yang  digunakan oleh konsumen seperti perumahan,
perkantoran  dan  industri.  Energi  listrik yang  digunakan  oleh  konsumen  dihitung dalam  persatuan  jam.  Ada  dua  jenis  kWh meter  yang  ada  saat  ini,  yakni  jenis  pasca bayar  yang  biasa  disebut  dengan  kWh meter  konvensional  dan  yang  kedua adalah jenis prabayar atau pulsa
1.2 kWh Meter Pascabayar
kWh Meter Pascabayar yang sering digunakan  oleh  PLN  adalah  kWh  meter Analog. kWh meter analog bekerja dengan memanfaatkan medan magnet yang
memutarkan piringan
aluminium,
kecepatan  putaran  dipengaruhi  oleh  besar kecilnya  arus  listrik.  Pada  piringan alumunium  yang  dipasangkan  di  kWh meter  Analog  terdapat  poros  yang  mana poros tersebut akan menggerakkan counter digit  sebagai  tampilan  jumlah  kWh-nya. Selain  itu,  pada  piringan  aluminiun  kWh meter  analog  terdapat  lubang  atau  garis penanda yang digunakan sebagai indicator putaran piringan aluminium. Untuk 1 kWh biasanya  setara  dengan  900  putaran  (ada juga 450 putaran tiap kWh).

## Gambar 1 kWh Meter Analog
Bagian  utama  dari  sebuah  kWh  meter adalah  kumparan  tegangan,  kumparan arus,  piringan  aluminium,  magnet  tetap
yang  tugasnya  menetralkan  piringan aluminium dari induksi medan magnet dan gear  mekanik  yang  mencatat  jumlah
perputaran piringan aluminium. Kumparan arus pada kWh meter analog dihubungkan secara  seri  dengan  beban,  sedangkan
kumparan  tegangan  dihubungkan  secara parallel dengan beban.

## Gambar 2 Elemen putar
1.3 kWh Meter Prabayar
kWh meter prabayar yang
dipasangkan PT PLN pada rumah pelanggan menggunakan kWh Meter digital.  Prinsip  kerja  kWh  meter  digital secara  umum  yaitu  mengkonversi  sinyal analog  tegangan  dan  arus  yang  terukur menjadi  sinyal  digital  atau  diskrit  dengan mengambil nilai-nilai sampel
(menyampling)  dari  sinyal  analog  tegangan dan  arus  secara  periodik  setiap  periode sampling,  sehingga  konsumsi  energi  listrik dapat  diketahui  dari  perhitungan  proses perkalian  arus  dan  tegangan  setiap  selang
waktu  (sampling  time)  tertentu  .  Berbeda dari  kWh  meter  analog,  pada  sistem  kWh meter  digital  prabayar,  sistem  pembayaran tidak lagi dilakukan berdasarkan
pengukuran  jumlah  daya  yang  telah digunakan  oleh  pengguna  dalam  jangka waktu  tertentu,  melainkan  berdasarkan token  pulsa  pada  kWh  meter  tersebut  .
Dengan  sistem  ini,  pelanggan  diuntungkan karena  dapat  meminimalisir  kesalahan dalam pencatatan ketika kita akan membayar listrik.

## Gambar 3 kWh Meter Prabayar

## 1.4 Klasifikasi Tarif Listrik
Berdasarkan  jenis  konsumen  energi  listrik  secara  garis  besar  ragam  tarif  dapat diklasifikasikan ke dalam:
a. Tarif rumah tangga
b. Tarif komersial atau Bisnis
c. Tarif industri
d. Tarif Sosial

## 1.5 Kesalah Akurasi Pengukuran kWh Meter
Akurasi  hasil pengukuran jenis kWh dibandingkan dengan hasil pengukuran watt meter  dan  tang  ampere.  Dalam  hal  ini  watt  meter  dan  tang  ampere  digunakan  sebagai acuan  untuk  menentukan  akurasi  kesalahan  pada  kWh  meter.  Untuk  menghitung presentase  akurasi  kesalahan  pengukuran  menurut  hasil  perhitungan  energinya menggunakan persamaan 1 sebagai berikut:
% error EP ES x 100%

## ES
Dimana:
EP : Pengkuran yang ditunjukan kWh meter
ES : Pengukuran yang ditunjukan oleh Watt meter

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  oleh penyusun  dalam  melakukan  penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Studi Pustaka,  yaitu dengan cara mencari, mempelajari dan
mengkaji teori-teori yang mendukung dan berkaitan
dengan  penelitian  yang  sedang dilakukan.  Teori-teori  tersebut diperoleh  dari  jurnal  ilmiah, hasil  penelitian  yang  telah dilakukan sebelumnya dan berbagai  buku  referensi  yang mendukung  dalam  penelitian ini
b. Observasi Langsung, yaitu dengan  cara  mengumpulkan data-data  yang  diperoleh  di lapangan yang diperlukan untuk  menunjang  penelitian.
Data  ini  diperoleh  dari  hasil
perbandingan pengukuran KWh
meter prabayar dan KWh meter pascabayar terhadap hasil pengukuran  yang  ditunjukan oleh Watt meter 2.1 Diagram Alir Penelitian Langkah-langkah dalam penelitian  tentu  perlu  diperhatikan. Langkah yang sistematik akan memberikan arahan dalam proses pengerjaan  dan  dapat  memudahkan dalam  proses  pemahaman  dari  tujuan yang  diinginkan.  Berikut  merupakan langkah-langkah penelitian dalam bentuk  diagram  alir  ( flowchart )  Mulai
Studi  Pustaka  Persiapan  alat  dan  bahan Pencarian Obyek Penelitian Pengukuran dan  Pengumpulan  data  Analisa  data Selesai
2.2 Persiapan Alat Dan Bahan a. Watt Meter Tabel 1. Spesifikasi Wattmeter Merk SUNWA Electric Tegangan 80-260 VAC Arus 0-100 A Daya 0-22000 W Energi 0-9999 KWh Frekuensi 50 hz b. KWh Meter
Tabel 2. kWh Meter yang digunakan dan spesifikasinya
Merk Type Frek. Tahun Jenis Batas Kecepatan Pembua Arus Putar
tan
Fuji FA14 50 hz 1995 fasa 20 A 900 Dhar A11Z tunggal Put/kWh ma 2 kawat Electri c Smart SM- 50 hz 2012 fasa 40 A 3200 Meter 200S tunggal imp/kWh 2 kawat Itron 700 50 hz 2015 fasa 60 A 1000 (Praba JAV tunggal imp/kWh yar) A 2 kawat

## c. Tang Ampere
Tang ampere meter dalam penelitian ini digunakan untuk membandingkan pembacaan arus listrik oleh kWh Meter. Data spesifikasi tang ampere.

## Tabel 3. Spesifikasi Tang Ampere
Merk HIOKI Type 3286-20 Arus 1000 A Tegangan 600V
d. Stop Kontak
e. Kabel NYM 3x2,5 mm
Kabel  jenis  NYM  merupakan  jenis kabel  yang  memiliki  inti  lebih  dari  satu.
Pemilihan  kabel  NYM  3x2,5  mm  karena kabel NYM memiliki isolator lapisan PVC (biasanya  berwarna  putih  atau  abu-abu).
Kabel ini dapat dipergunakan dilingkungan yang kering dan
dilingkungan  yang  kering  dan  basah, namun tidak boleh ditanam.
2.3 Lokasi Sampel Penelitian
Lokasi pengukuran untuk
penelitian di  klasifikasikan pada golongan tarif  yang  berbeda  yaitu  beban  listrik rumah  tangga,  beban  listrik  perkantoran dan  beban  listrik  UMKM.  Untuk  obyek penelitian, dicari tarif listrik yang
menggunakan kWh meter (prabayar) yang
beralamatkan, pada:
a. Listrik dengan tarif rumah tangga
1) Dusun XIII , Desa Medan Krio Kec Sunggal Kab. Deli Serdang
2) Dusun IV, Desa Sei Mencirim Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang
3) Dusun XII Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang
b. Listrik dengan tarif perkantoran atau bisnis PT.  Kharisma  Pandulima  Elektronika  Jl.  Kompos,  Medan  Krio,  Kec.
Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20351
c. Listrik dengan tarif industry UMKM
Industri Mesin Bubut Bapak Teguh dengan alamat: Jl. Pelita Sei Beras
Sekata  Perumahan  PT.  IRA  Medan  Krio  Kec.  Sunggal  Kab.  Deli Serdang

## 2.4. Pengukuran Dan Pengumpulan Data
Pengukuran dan pengumpulan data ini  pertama  dilakukan  dengan  memasang seri  kWh  meter  listrik  prabayar  dengan dua (2) buah kWh meter listrik pascabayar.  Data  yang  akan  dikumpulkan adalah  hasil  perbandingan  pengukuran yang  di  tunjukan  oleh  kwh  meter  pasca bayar dengan kwh meter prabayar. Sampel
yang  digunakan  adalah  tarif  listrik  rumah tangga, tarif listrik perkantoran atau bisnis dan tarif listrik industri UMKM.Penelitian ini  dilakukan  selama  1bulan  di  tiga  aspek klasifikasi  tarif  yang  berbeda.  Sejumlah kWh  meter  pascabayar  dengan  berbagai jenis  yang  berbeda  akan  dimanfaatkan untuk  keperluan  pengukuran  yang  lebih obyektif
Gambar 5 Rangkaian Pengukuran Sampel

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Data Hasil Pengukuran KWh Meter Sampel Penelitian I
Lokasi : Rumah Ibu Dewi Sartika
Alamat : Dusun XIII , Desa Medan Krio  Kec Sunggal Kab. Deli  Serdang Daya  : 450 VA Tarif  : R1
Tabel 4. Hasil Pengukuran Tanggal 15 Oktober s/d 17 Oktober 2021
Tanggal Waktu Tegangan Arus Stan Stan Stan Pengukura Meter Meter Meter n dengan kWh kWh kWh Watt Pasca Pasca Prabayar Meter Bayar Bayar 1 2 15 12.00 213 V 1.00 1149. 00000 92.69kW 0000kWh Oktobe A 5kWh 2kWh h r 2021 15 18.00 206 V 1.27 11496 00001 91.06kW 1.605kWh Oktobe A .0kW 9kWh h r 2022 h 16 08.00 212 V 1.02 11498 00004 88.48kW 4.220kWh Oktobe A .4kW .4kW h r 2022 h h 16 12.00 214 V 1.17    11498    00004 87.92kW 4.774kWh Oktobe A .9kW .9kW h r 2022 h h 16 18.00 206 V 1.17    11500    00006 86.47kW 6.226kWh Oktobe A .3kW .3kW h r 2022 h h 17 08.00 216 V 1.02    11502    00009 83.77kW 8.930kWh Oktobe A .8kW .0kW h r 2022 h h 17 12.00 213 V 1.12    11503    00009 83.19kW 9.434kWh Oktobe A .3kW .5kW h r 2022 h h 17 18.00 203 V 1.52    11504    00010 82.15kW 10.896kWh Oktobe A .3kW .2kW h r 2022 h h Jumlah Energi yang terbaca dalam 3 9.8k 10kW 10.54kW 10.896kWh Hari Wh h h

## 3.2 Sampel Penelitian II
Lokasi : Adi Syahputra
Alamat : Dusun IV, Desa Sei Mencirim Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang
Daya : 900 VA (Subsidi)
Tarif : R1
Tabel 5. Hasil pengkuran tanggal 15 November s/d 17 November 2021
Tanggal Waktu Tegangan Arus Stan Stan Stan Meter Meter Meter kWh kWh kWh Pasca Pasca Prabayar Bayar 1 Bayar 2 15 08.00 209 V 1.06 A    11576.0    000083.3 36.43kWh November kWh kWh 2021 15 12.00 197 V 0.88A 11577.4    000084.7 35.00kWh November kWh kWh 2021 15 18.00 194 V 1.74A 11578.7    000086.0 33.76kWh November kWh kWh 2021 16 08.00 206 V 1.11A 11581.4 000088.8 30.98kWh November kWh kWh 2021 16 12.00 198 V 1.35A 11582.8 000090.2 29.54kWh November kWh kWh 2021 16 18.00 197 V 2.32A 11584.4 000091.0 27.91kWh November kWh kWh 2021 17Novemb 08.00 205 V 0.63A 11587.2 000094.7 25.14kWh er 2021 kWh kWh 17 12.00 203 V 1.01A 11588.7 000096.2 23.61kWh November kWh kWh 2021 17 18.00 194V 2.64A 11589.8 000097.4 22.47kWh November kWh kWh 2021 Jumlah Energi yang terbaca dalam 3 Hari 13.8kW 14.1kWh 13.96kWh
h

## 3.3 Sampel Penelitian III
Lokasi : Syahrial Adzi Alamat : Dusun IV, Desa Sei Mencirim Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Daya  : 13000 VA Tarif  : R1
Tabel 6. Hasil pengukuran tanggal 25 November s/d 27 November 2021
Tanggal Waktu Tegangan Arus Stan Stan Stan Pengukura Meter Meter Meter n dengan kWh kWh kWh Watt Pasca Pasca Prabayar Meter Bayar Bayar 1 2 25 08.00 217 V 1.02 05889 06634 74.52kW 00000.0kW Novem A .3kW .8kW h h ber h h 2021 25 12.00 216 V 1.00 05890 06635 73.72kW 0.900kWh Novem A .1kW .6kW h ber h h 2021 25 18.00 210 V 1.27 05892 06638 71.19kW 34.05kWh Novem A .5kW .2kW h ber h h 2021 26 08.00 218 V 1.02 05896 06642 67.06kW 7.589kWh Novem A .3kW .2kW h ber h h 2021 26 12.00 214 V 1.17 05897 06642 66.20kW 8.143kWh Novem A .1kW .7kW h ber h h 2021 26 18.00 209 V 1.17 05899 06644 63.88kW 10.466kWh Novem A .3kW .9kW h ber h h 2021 27 08.00 216 V 1.02 05903 06649 59.56kW 14.792kWh Novem A .3kW .2kW h ber h h
27 11.00 213 V 1.12 05904 06650 58.68kW 15.596kWh Novem A .1kW .0kW h ber h h 2021 27 18.00 210V 1.52 05906 06651 57.23kW 17.709kWh Novem A .5kW .9kW h ber h h 2021 Jumlah Energi yang terbaca dalam 3 17.2k 17.1k 17.29kW 17.709kWh Hari Wh Wh h 3.4 Sampel Penelitian IV
Lokasi : PT. Kharisma Pandulima Elektronika Alamat  :  Jl.  Kompos,  Medan  Krio,  Kec.  Sunggal,  Kabupaten  Deli  Serdang, Sumatera Utara 20351 Daya  : 2200 VA
Tarif  : B1
Tabel 7. Hasil pengukuran tanggal 10 November s/d 12 November 2021
Tanggal Waktu Tegangan Arus Stan Stan Stan Meter Meter Meter kWh kWh kWh Pasca Pasca Prabayar Bayar 1 Bayar 2 10 08.00 229 V 1.6 A 11546.7 00064.3k 30.86kWh November kWh Wh 2021 10 12.00 230 V 1.77A 11550.7 00058.2k 26.96kWh November kWh Wh 2021 10 18.00 228 V 1.25A 115554. 00061.9k 23.10kWh November 4kWh Wh 2021 11 08.00 234 V 1.87A 11555.9 00063.2k 21.49kWh November kWh Wh 2021 11 12.00 229 V 1.76A 11559.9 00067.4k 25.55kWh November kWh Wh 2021 11 18.00 228 V 1.48A 11563.7 00069.1k 14.10kWh November kWh Wh 2021 12 08.00 231 V 1.86A 11565.1 00072.1k 12.12kWh November kWh Wh

## 2021
12 12.00 228 V 1.76A 11568.9 00076.3k 8.67kWh November kWh Wh 2021 12 18.00 234V 1.56A 11572.8 00079.7k 4.36kWh November kWh Wh 2021 Jumlah Energi yang terbaca dalam 3 Hari 26.1kW 25.4kWh 26.5kWh h

## 3.5 Sampel Penelitian V
Lokasi : Mesin Bubut Bapak Teguh
Alamat  :  Jl.  Pelita  Sei  Beras  Sekata  Perumahan  PT.  IRA  Medan  Krio  Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Daya  : 2200 VA
Tarif  : I1
Tabel 8. Hasil pengukuran tanggal 10 November s/d 12 November 2021
Tanggal Waktu Tegangan Arus Stan Stan Stan Meter Meter Meter kWh kWh kWh Pasca Pasca Prabayar Bayar 1 Bayar 2 15 08.00 218 V 2.3 A 11575.5 00081.8k 96.05kWh November kWh Wh 2021 15 12.00 220 V 2.6A 11581.5 00087.6k 90.20kWh November kWh Wh 2021 15 18.00 219 V 1.7A 11587.0 00093.1k 84.41kWh November kWh Wh 2021 16 08.00 229 V 2.9A 11589.2 00095.1k 81.99kWh November kWh Wh 2021 16 12.00 224 V 2.2A 11595.3 00101.4k 75.84kWh November kWh Wh 2021 16 18.00 222 V 1.9A 11601.0 00103.9k 70.91kWh November kWh Wh 2021 17 08.00 220 V 2.7A 11603.8 00108.4k 67.94kWh
November kWh Wh 2021 17 12.00 221 V 2.5A 11609.5 00014.7k 62.76kWh November kWh Wh 2021 17 18.00 227V 2.0A 11615.4 00119.8k 56.30kWh November kWh Wh 2021 Jumlah Energi yang terbaca dalam 3 Hari 39.9kW 38kWh 39.75kWh h 3.4 Analisa  Hasil  Pengukuran  KWh meter Setelah  melakukan  pengukuran
dan  pengumpulan  data  pada  lima  sampel penelitian,  selanjutnya  dilakukan  analisa.
Analisa perbandingan kWh meter pascabayar  dan  kWh  meter  prabayar terdiri  dari  analisa  akurasi  pengukuran. Hasil  dari  pengukuran  kWh  meter pascabayar  dan  kWh  meter  prabayar  akan dibandingkan  dengan  hasil  pengukuran watt meter dan tang ampere. Dalam hal ini watt  meter  dan  tang  ampere  digunakan
sebagai  acuan  untuk  menentukan  akurasi kesalahan  pengukuran  oleh  kWh  meter pascabayar dan kWh meter prabayar

## a. Sampel Penelitian I
Dari hasil pengukuran kWh meter pada  sampel  I  yang  disajikan  oleh  tabel 4,  maka  didapatkan  perhitungan  untuk mencari persentase kesalahan pembacaan yang  menggunakan  persamaan  1  dan hasil  dari  perhitungan  tersebut  diperoleh hasil seperti  yang ditunjukkan oleh tabel dibawah ini
Tabel  9  Persentase  kesalahan  terhadap  kWh  meter  pascabayar  1,  kWh  meter Pascabayar 2, kWh meter prabayar pada sampel penelitian I
KWh Meter Hasil Hasil % yang Digunakan Pengukuran Pengukuran Error kWh Meter Watt Meter KWh Meter Pasca 9.8 kwh 10.896kwh 10.06% Bayar 1 KWh Meter Pasca 10 kwh 10.896 kwh 8.22% Bayar 2 KWh Meter 10.54 kwh 10.896 kwh 3.24% Prabayar
Dari  hasil  perhitungan  persentase kesalahan yang dilakukan diatas, diperoleh data bahwa pada sampel penelitian I, kwh prabayar mempunyai presentase kesalahan yang  paling  kecil  yaitu  sebesar  3,24  %, dan  persentase  kesalahan  paling  besar pada  kWh  meter  Pascabayar  1  yaitu sebesar 10,06 %.

## b. Sampel Penelitian II
Dari  hasil  pengukuran  kWh  meter pada sampel II yang disajikan oleh tabel
5  dan  hasil  pengukuran  menggunakan wattmeter  sebesar  14,0  kWh,  maka didapatkan  perhitungan  untuk  mencari persentase  kesalahan  pembacaan  yang menggunakan  persamaan  1  dan  hasil dari perhitungan tersebut diperoleh hasil seperti  yang  ditunjukkan  oleh  tabel dibawah ini:
Tabel  10.  Persentase  kesalahan  terhadap  kWh  meter  pascabayar  1,  kWh  meter Pascabayar 2, kWh meter prabayar pada sampel penelitian II
KWh Meter Hasil Hasil % yang Digunakan Pengukuran Pengukuran Error kWh Meter Watt Meter KWh Meter Pasca 13.8 kwh 14.0kwh 1.43% Bayar 1 KWh Meter Pasca 14.1 kwh 14.0kwh 0.71% Bayar 2 KWh Meter 13.96 kwh 14.0kwh 0.2%
Prabayar
Dari  hasil  perhitungan  persentase kesalahan  yang  dilakukan  diatas,  diperoleh data  bahwa  pada  sampel  penelitian  II,  kwh prabayar  mempunyai  presentase  kesalahan yang paling kecil yaitu sebesar 0,28 %, dan persentase  kesalahan  paling  besar  pada kWh meter Pascabayar 1 yaitu sebesar 1,43 %.

## c. Sampel Penelitian III
Dari  hasil  pengukuran  kWh  meter  pada sampel III yang disajikan oleh tabel 6, maka didapatkan  perhitungan  untuk  mencari persentase  kesalahan  pembacaan  yang menggunakan  persamaan  1  dan  hasil  dari perhitungan  tersebut  diperoleh  hasil  seperti yang ditunjukkan oleh tabel dibawah ini
Tabel  11.  Persentase  kesalahan  terhadap  kWh  meter  pascabayar  1,  kWh  meter Pascabayar 2, kWh meter prabayar pada sampel penelitian III
KWh Meter Hasil Hasil % yang Digunakan Pengukuran Pengukuran Error kWh Meter Watt Meter KWh Meter Pasca 13.8 kwh 14.0kwh 1.43% Bayar 1 KWh Meter Pasca 14.1 kwh 14.0kwh 0.71% Bayar 2 KWh Meter 13.96 kwh 14.0kwh 0.2% Prabayar Dari  hasil  perhitungan  persentase kesalahan yang dilakukan diatas,
diperoleh  data  bahwa  pada  sampel penelitian  III,  kwh  prabayar  mempunyai presentase  kesalahan  yang  paling  kecil yaitu  sebesar  2,37  %,  dan  persentase kesalahan  paling  besar  pada  kWh  meter Pascabayar 2 yaitu sebesar 3,44 %.

## d. Sampel Penelitian IV
Dari  hasil  pengukuran  kWh  meter pada  sampel  IV  yang  disajikan  oleh  tabel 7,  maka  didapatkan  perhitungan  untuk mencari  persentase  kesalahan  pembacaan yang menggunakan persamaan 1 dan hasil dari  perhitungan  tersebut  diperoleh  hasil seperti yang ditunjukkan oleh tabel
Tabel  12.  Persentase  kesalahan  terhadap  kWh  meter  pascabayar  1,  kWh  meter Pascabayar 2, kWh meter prabayar pada sampel penelitian IV
KWh Meter Hasil Hasil % yang Digunakan Pengukuran Pengukuran Error kWh Meter Watt Meter KWh Meter Pasca 26.1 kwh 26.494kwh 1.49% Bayar 1 KWh Meter Pasca 25.4 kwh 26.494kwh 0.13% Bayar 2 KWh Meter 26.5 kwh 26.494kwh 0.02% Prabayar
Dari hasil perhitungan persentase kesalahan yang dilakukan diatas,
diperoleh  data  bahwa  pada  sampel penelitian IV, kwh prabayar mempunyai presentase  kesalahan  yang  paling  kecil yaitu  sebesar  0,02  %,  dan  persentase kesalahan  paling  besar  pada  kWh  meter Pascabayar 2 yaitu sebesar 4,13 %

## e. Sampel Penelitian V
Dari  hasil  pengukuran  kWh  meter pada sampel V yang disajikan oleh tabel 8,  maka  didapatkan  perhitungan  untuk
mencari persentase kesalahan pembacaan yang menggunakan
persamaan  1  dan  hasil  dari  perhitungan tersebut  diperoleh  hasil  seperti  yang
ditunjukkan oleh tabel
Tabel  13.  Persentase  kesalahan  terhadap  kWh  meter  pascabayar  1,  kWh  meter Pascabayar 2, kWh meter prabayar pada sampel penelitian IV
KWh Meter Hasil Hasil % yang Digunakan Pengukuran Pengukuran Error kWh Meter Watt Meter KWh Meter Pasca 39.9 kwh 39.741kwh 0.4% Bayar 1 KWh Meter Pasca 38 kwh 39.741kwh 4.38% Bayar 2 KWh Meter 39.75 kwh 39.741kwh 0.02% Prabayar Dari hasil perhitungan persentase kesalahan yang dilakukan diatas,
diperoleh  data  bahwa  pada  sampel penelitian  V,  kwh  prabayar  mempunyai presentase  kesalahan  yang  paling  kecil yaitu  sebesar  0,02  %,  dan  persentase kesalahan  paling  besar  pada  kWh  meter Pascabayar 2 yaitu sebesar 4,38 %

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisa
sementara  yang  telah  dikemukan  di  bab sebelumnya  tentang  Studi  komparasi kWh  meter  Pascabayar  dengan  kWh meter  Prabayar  berdasarkan  akurasi pengukuran terhadap tarif yang bervariasi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
a. Dari hasil pengukuran dan
analisa  yang  dilakukan  terhadap
lima  sampel  penelitian,  dimana daya  dan  tarif  dibuat  bervariasi dapat  disimpulkan bahwa tingkat ketelitian akurasi pengkuran kWh  meter  prabayar  lebih  besar dibandingkan  dengan  ketelitian akurasi  pengukuran  kWh  meter pascabayar.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  hasil  pengukuran  maupun dari  hasil  perhitungan  yang  telah dilakukan pada penelitian. Untuk kWh  meter  pascabayar  1  dan  2 mempunyai  rata  – rata kesalahan akurasi  sebesar 3,252  % dan
4,176 % , sedangkan kWh
prabayar  mempunyai  rata  -  rata kesalahan akurasi hanya
sebesar 1,186%
b. Dari  hasil  pengukuran  yang
dilakukan  di  lima  sampel  daya
yang berbeda, menyatakan bahwa  untuk  tarif  R1  beban puncak  terjadi  pada  jam  18.00 wib  sampai  jam  08.00  wib,
sedangkan  untuk  tarif  B1  dan  I1 beban  puncak  terjadi  antara  jam
08.00 wib dan 12.00 wib

## Saran
Dalam  penelitian  ini  masih banyak sekali kekurangan dan
ketidaksempurnaan.  Untuk  itu,  perlu dilakukan pengembangan agar kedepannya  menjadi  sempurna  ataupun lebih  baik lagi sehingga  peneliti
mengajukan beberapa saran untuk meningkatkan  hasil  studi  komparasi kWh  meter  pascabayar  dan  kWh  meter prabayarperlu ditambakan aspek sebagai berikut:
a. Untuk penelitian berikutnya,
peneliti  dapat  menambahkan jenis beban kapasitif, dan beban induktif, sebagai sampel penelitian
b. Untuk penelitian berikutnya,
peneliti  dapat  menambahkan daya  aktif  dan  daya  reaktif sebagai sampel penelitian c. Untuk penelitian berikutnya, peneliti bisa melakukan komparasi kWh meter
pascbayar  dan  kWh  meter prabayar  tidak  hanya  pada tegangan  listrik  1  phase  (220 V)  tapi  juga  pada  tegangan listrik 3 phase (380 V)

## 5. DAFTAR PUSTAKA
M.  R.  R.  Zuhri,  “Perbandingan  Akurasi
Kwh  Meter  Digital  Dan  Kwh  Meter Analog,” Jurnal Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2017.
S.  Putra  Dan  C.  Rangkuti,  “Perencanaan
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya
Secara Mandiri Untuk Rumah Tinggal,” Seminar Nasional Cendekiawan 2016, 2016

## S.  Nuranita,  “Analisa  Perbandingan  Kwh
Meter  Prabayar  Dengan  Kwh  Meter
Non Prabayar Dari Segi Keekonomisannya,” Jurnal
Mahasiswa  Sekolah  Tinggi  Teknik
Medan, Vol. 11, 2017
Y.  Permana,  Asrizal  Dan  Z.  Kamus,
“Pengembagan  Prototipe  Sistem
Pengukuran  Kwh  Meter  Digital
Presisi Komunikasi Dua Arah Menggunakan Short Message
Service  Berbasis  Mikrokontroler At89s52  Dan  Atmega16,” Pillar  Of Physics, Vol.  I,  No.  1,  Pp.  92-101,
20