1. PENDAHULUAN
Solar water heater (SWH) banyak dikembangkan  di  beberapa  negara.  Menurut  Ka-kui (2015), solar water heater (SWH) telah menunjukkan potensi  yang  besar  untuk  diterapkan  di  Hongkong. Berdasarkan  penelitian  oleh  Departemen  Layanan Listrik  dan  Mekanik  (EMSD)  dari  PT  pemerintah SAR  Hongkong,  menunjukkan  penggunaan solar water heater plat datar akan meningkat yaitu berkisar dari  65,6%  hingga  74,7%  (EMSD,  2002).  Pada penelitian  sebelumnya,  secara  konvensional  tipe  plat datar  dan  tipe  tabung  yang  digunakan  pada solar water  heater direkomendasikan  untuk  diaplikasikan pada  beberapa  industri  di  Hongkong. Solar  water heater merupakan  alat  yang  berfungsi  untuk memanaskan fluida dari temperatur inlet (T in ) menuju outlet (T out ), serta memanfaatkan perbedaan temperatur  (∆T). Solar  water  heater pada  penelitian ini  termasuk  jenis antifreeze  loop  and  external  heat
exchanger yaitu  alat  terdiri  dari solar  water  heater dengan  penambahan heat  exchanger yang  diletakkan secara terpisah.
Heat exchanger yang dipakai pada penelitian ini yaitu  jenis double  pipe  heat  exchanger atau  penukar kalor  pipa  ganda.  Menurut  Anas  El  (2017),  penukar kalor  pipa  ganda  memiliki  peran  penting  dalam berbagai  proses  rekayasa  industri.  Penukar  kalor  pipa ganda  terdiri  dari  dua  pasang  pipa  konsentris,  fluida yang  mengalir  berupa  fluida  panas  dan  fluida  dingin. Pada umumnya fluida yang  mengalir melalui penukar kalor pipa ganda yaitu menggunakan aliran counterflow (berlawanan  arah  aliran).  Aplikasi penukar  kalor  pipa  ganda  pada  umumnya    digunakan pada  laju  aliran  yang  relatif  rendah  dan  temperatur tinggi.  Kelebihan dari penukar  kalor  pipa ganda  yaitu konstruksi  mudah,  biaya  pemasangan  rendah  dan maintenance mudah.

## PENGARUH TURBULATOR PADA PENUKAR KALOR PIPA GANDA UNTUK APLIKASI SOLAR WATER HEATER
Arrad Ghani Safitra 1) , Lohdy Diana 2) , Rif’atus Sholihah 3)
1,2,3) Sistem Pembangkit Energi, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
1) arradgs@pens.ac.id, 2) lohdydiana@pens.ac.id, 3) rivar52@gmail.com

## ABSTRACT
Double  pipe  heat  exchanger  is  apparatus  used  to  exchange  heat  between  hot  and  cold  fluids  using  two concentric pipes. In this study, double pipe heat exchangers are used in solar water heater applications using two different fluids. The aim of this study is to determine the best performance of the addition of turbulator on the inner  tube  of  double  pipe  heat  exchanger.  Turbulator  serves  to  increase  turbulence  flow  so  that  will  increase heat transfer. The study was conducted by using solar water heater equipment that has been added with a double pipe  heat exchanger. Initially  solar collector heats the oil, then the oil  is  flowed  into the  inner tube turbulence varied turbulence form full swirl twisted tape and twisted tape full swirl wire coil. Tests are performed outdoors on clear sky conditions from 10 a.m. to 3 p.m. Based on the results of the test on all variations at 12 a.m. with the  intensity  of  solar  radiation  789  W  /  m 2 ,  the  best  performance  was  obtained  on  variations  using  turbulent twisted tape full swirl wire coil form of effectiveness of 0.51, NTU 0.73, with an increase in water temperature of 3 °C.

## ABSTRAK
Penukar  kalor  pipa  ganda  adalah  peralatan  yang  digunakan  untuk  menukarkan  kalor  antara  fluida  panas  dan fluida dingin  menggunakan dua pipa konsentrik. Pada penelitian  ini penukar kalor pipa ganda digunakan pada aplikasi  pemanas  air  tenaga  surya  menggunakan  dua  fluida  yang  berbeda.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  performa  terbaik  dari  penambahan  turbulator  pada  pipa  bagian  dalam  penukar  kalor  pipa ganda.  Turbulator  berfungsi  untuk  meningkatkan  turbulensi  aliran  sehingga  akan  meningkatkan  perpindahan panas.  Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  peralatan  pemanas  air  tenaga  surya  yang  sudah  ditambah dengan penukar kalor pipa ganda. Pada pipa bagian dalam diberi variasi turbulator bentuk twisted tape full swirl dan twisted  tape  full  swirl wire  coil kemudian  dialiri  fluida  oli  yang  dipanaskan  melalui  kolektor  surya, sedangkan pada pipa bagian luar dialiri fluida air. Pengujian dilakukan di luar ruangan pada kondisi langit cerah dari pukul 10:00  sampai dengan pukul 15:00.  Berdasarkan hasil pengujian pada semua variasi pada saat pukul 12:00  dengan  intensitas  radiasi  matahari  789  W/m 2 ,  performa  terbaik  diperoleh  pada  variasi  menggunakan turbulator bentuk twisted tape full swirl  wire coil yaitu efektifitas sebesar 0.51, NTU 0.73, dengan peningkatan tempetatur fluida air 3°C.
Kata kunci : penukar kalor pipa ganda; kolektor surya; turbulator; twisted tape full swirl; twisted tape full swirl wire coil
Menurut  Ranjith  dan  John  (2015),  teknik peningkatan  perpindahan  panas  terdiri  dari  teknik pasif dan teknik aktif. Teknik pasif  merupakan teknik perpindahan  panas  yang  tidak  memerlukan  bantuan daya  dari  luar,  misalnya  memodifikasi  geometri  dan memasukkan  turbulator  (sisipan  pipa  terpilin). Sedangkan teknik aktif merupakan teknik perpindahan panas  yang  memerlukan  bantuan daya dari  luar, yaitu dengan cara memodifikasi aliran dan peningkatan laju perpindahan panas. Penambahan turbulator merupakan salah satu metode teknik pasif yang banyak digunakan untuk meningkatkan perpindahan panas dalam saluran sirkular.  Turbulator  tersebut  mengakibatkan  aliran mengalami  turbulensi.  Menurut  Huai  (2015),  tujuan peningkatan  perpindahan  panas  tersebut  adalah  untuk meningkatkan nilai heat flux . Menurut Eimsa (2013), dengan adanya penambahan  turbulator  maka  akan  meningkatkan perpindahan  panas.  Hal  tersebut  dibuktikan  pada penelitian  sebelumnya,  yang  dilakukan  Pongjet  yaitu turbulator  berupa twisted  tape dengan  penambahan wire  coil secara  digabung akan  meningkatkan perpindahan panas jika dibandingkan dengan penggunaan twisted tape dan wire coil secara dipisah. Pada penelitian sebelumnya di aplikasikan pada fluida udara.  Re  yang  dihasilkan  3000-18.000  dan  performa meningkat  200%  hingga  350%.  Cara  lain  untuk meningkatkan  perpindahan  panas  yaitu  dengan  cara memilih  fluida  yang  tepat,  untuk  pemilihan  fluida pada  penelitian  ini  yaitu  fluida  oli  SAE  10  sebagai pemanas  pada inner  pipe dan  fluida  air  sebagai pendingin  pada outer  pipe. Oleh  karena  itu  pada penelitian  ini  mengkaji  nilai perpindahan  panas, efektivitas  penukar  kalor  pipa  ganda  dengan  variasi turbulatror  jenis twisted  tape  full  swirl dan twisted tape  full  swirl  wire  coil untuk  aplikasi solar  water heater.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Berdasarkan  Kakac  dan  W  Serth  Robert  (2007),
untuk mementukan efektivitas menggunakan perhitungan metode efektifitas-NTU, langkah- langkahnya yaitu sebagai berikut:
1. Menentukan temperatur rata-rata (T avg ) pada inner pipe dan outer pipe :
2 T T T out in avg  
Keterangan:
avg T =  Temperatur rata-rata fluida (K)
in T =  Temperatur masuk fluida (K) out T =  Temperatur keluar fluida (K)
2. Menentukan laju perpindahan panas (q) pada inner pipe dan outer pipe :   out in p T T . c . m q   
Keterangan:
q =  Perpindahan panas (Watt) m  =  Laju aliran masa (Kg/s)
c p =  Kalor spesifik (J/Kg.K)
3. Menentukan  bilangan Reynolds dan  bilangan
Nusselt :
  . D . m . 4 R h e   Keterangan:
e R =  Bilangan Reynolds h D =  Diameter hydraulic (m)
 =  Viskositas fluida (N.s/m 2 )
Bilangan Nusselt untuk kondisi transisi:
    1 P . 2 f . 7 , 12 1 P . 1000 R .. 2 f N 3 2 r 2 1 r e u                

## Keterangan:
u N =  Bilangan Nusselt f = friction factor
r P =  Bilangan Prandtl
Bilangan Nusselt untuk kondisi turbulen:
  1 P . 2 f . 7 , 12 07 , 1 P . R .. 2 f N 3 2 r 2 1 r e u               
4. Menentukan koefisien perpindahan panas (h i ):
T . A Q h h h i  
Keterangan:
i h =  Koefisien perpindahan panas( W/m 2 .K) h Q =  Laju perpindahan panas (Watt) h A =  Luas aliran pipa (m 2 )
T  =  Perbedaan temperatur (K)
5. Menentukan efektivitas (ԑ) dan NTU:
max min * C C C 
min C A . U NTU          * * * C 1 . NTU exp . C 1 C 1 . NTU exp 1        

## Keterangan:
* C =  Kalor spesifik rasio (W/K)
min C =  Kalor spesifik minimal (W/K)
max C =  Kalor spesifik maksimal (W/K)
NTU = Number of transfer unit
U =  Koefisien  total  perpindahan  panas
(W/m 2 .K)
A =  Luas permukaan (m 2 )
…..………….……………… (1) ..…….……….……..…… (2)
…….……….……..……………. (3) ……………....(4)
…………………………………….(6)
…………………………….………(7)
……………..…(9)
……………………………………(8)
………....(5)
 =  Efektivitas
6. Menentukan pressure drop :
h . g . P     Keterangan: P  = Pressure drop (Pa)  =  Densitas fluida (Kg/m 3 )
g
=  Percepatan grafitasi (m 2 /s)
h 
=  Perbedaan kertinggian fluida (m)

## 3. METODOLOGI
Pengujian    sistem double  pipe  heat  exchanger pada solar  water  heater close  loop ini  terdiri  dari kolektor  surya ,  double  pipe  heat  exchanger dan storage  tank .  Ketiga  komponen  ini  diletakkan  secara terpisah. Penelitian ini berfokus pada double pipe heat exchanger .  Dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  tiga sistem, yaitu sistem pengukuran, sistem lintasan aliran di pipa dalam ( inner pipe ) fluida panas berupa oli SAE 10, dan sistem lintasan aliran di pipa luar ( outer pipe ) fluida  dingin  berupa  air.  Seluruh  sistem  yang digunakan adalah sistem tertutup ( closed system )
Kolektor Surya Flowmeter oli Katup By Pass Katup Pengatur Laju Aliran Oli Pompa Oli Tandon Oli Oli Masuk Oli Keluar Pipa Pemanas Pompa Air DPHE Storage Tank Flowmeter air
Sumber: Arrad, 2018
Gambar 1. Diagram alir sistem solar water heater dengan DPHE
Fluida  Oli  SAE  10  dipanaskan  menggunakan matahari  melalui  kolektor  surya,  oli  SAE  10    panas yang  berada  dalam  tanki  oli  digerakkan  oleh  pompa oli  panas  dan  kembali  ke  tanki  oli  dengan  melalui beberapa sensor pengukuran. Fluida air dingin berasal dari  tanki  air  yang  digerakkan  oleh  pompa  air,  dan kembali  ke  tanki  air.  Terdapat  tiga  pompa  yang digunakan    yaitu  satu  buah  pompa  oli  hidrolik  untuk SAE  10,  satu  buah  pompa  air  utama  dan  satu  buah pompa  air  tambahan,  satu  buah  LCD display untuk melihat  temperatur  yang  terukur,  empat  buah thermistor NTC waterproof untuk  mengukur  Tin oli,air dan  Tout oli,air pada inner  pipe dan outer  pipe, dua buah flowmeter yaitu satu buah flowmeter oli dan satu buah flowmeter air, satu buah manometer tipe U, satu buah  piranometer  dan  untuk  sistem  perpipaan  diatur oleh by pass valve yang terdiri dari gate valve dan ball valve.
(a) (b) (c) Sumber: Arrad, 2018
Gambar 2. (a) Desain penukar kalor pipa ganda (b) twisted full swirl (c) twisted full swirl wire coil
Double pipe heat exchanger yang digunakan pada penelitian  ini,  merupakan  jenis  U- tube satu  laluan dengan  tipe  aliran counter  flow. Fluida  panas  berupa oli pada inner pipe dan  fluida dingin  berupa air  pada outer  pipe. Pada inner  pipe menggunakan  material steinless  steel yang  memiliki  diameter  luar  (do h ) 0,0128 m, diameter dalam (di h ) 0,0106 m dan panjang (l h )  0,8  m.  Sedangkan  pada outer  pipe memiliki diameter  luar  (do c )  0,0251  m,  diameter  dalam  (di c ) 0,0206 m dan panjang (l c ) 0,7 m. Untuk meningkatkan perpindahan panas pada penelitian ini maka dilakukan dengan  cara  menyisipkan  turbulator  pada inner  pipe. Variasi  turbulator  yang  digunakan  yaitu  jenis twisted tape  full  swirl,  twisted  tape  full  swirl  wire  coil, dan plain (tanpa twisted  tape  wire  coil) sebagai  referensi dasar .
Penelitian  ini  menggunakan  metode  eksperimen. Metode  ini  dilakukan  dengan  cara    pengambilan  dan perhitungan data secara kuantitatif yaitu menganalisis data  dengan  menggunakan  angka-angka.  Metode  ini didapatkan  dari  pengambilan  data  yang  berasal  dari hasil  pengujian  alat. Pengujian  alat  dilakukan  dengan memvariasikan  turbulator  yang  dimasukkan  pada inner  pipe untuk  dilakukan  pengambilan  data.  Data yang  diambil  berupa  intensitas  radiasi  matahari  (g), temperatur  fluida  masuk  dan  keluar  (Th out , Tc out , Th in dan  Tc in )  pada inner  pipe dan outer  pipe ,  laju  aliran fluida  pada inner  pipe dan outer  pipe (ṁ c dan  ṁ h ), serta  perbedaan  ketinggian  fluida  (∆h)  yang  masuk dan  keluar  pada inner  pipe .  Data  tersebut  berfungsi untuk  mengetahui  pengaruh  variasi  turbulator  jenis twisted tape full swirl wire coil, twisted tape full swirl dan plain .  Dari  pengujian  dan  pengambilan  data tersebut  maka  langkah  selanjutnya  dilakukan perhitungan  sehingga  dapat  menentukan  efektivitas perpindahan  panas  dan pressure  drop yang  diperoleh dari  hasil  data  perhitungan.  Hasil  data  perhitungan tersebut  dianalisis  kemudian  dilakukan  pembahasan dan  diambil  kesimpulan  mengenai  performa double pipe  heat  exchanger terhadap  perubahan  variasi turbulator . .

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  pengujian  pada  setiap  variasi  diolah menggunakan  persamaan  (1)  s/d  persamaan  (10)  dan
……………..………………..….(10)
diperoleh hasil yang ditampilkan dalam bentuk grafik sebagai berikut.

## Sumber: Arrad, 2018
Gambar 3. Grafik pengaruh variasi turbulator dan intensitas radiasi matahari terhadap koefisien perpindahan panas berdasarkan waktu
Setiap  variasi  turbulator  mempunyai  nilai koefisien perpindahan panas tertinggi pada waktu dan intensitas radiasi  matahari  yang berbeda. Hal tersebut ditunjukkan  pada  Gambar  3  berupa  pengaruh  variasi turbulator  dan  intensitas  radiasi  matahari  terhadap koefisien  perpindahan  panas  berdasarkan  waktu  yang memiliki trend kurva  parabolik  melengkung  ke  atas. Range nilai  koefisien  perpindahan  panas  yang  tinggi terjadi  saat  jam  12.00  hingga  jam  14.00,  sedangkan nilai koefisien perpindahan panas  yang rendah terjadi saat jam 10.00 dan jam 15.00. Hal tersebut disebabkan oleh sifat oli yang dapat mempertahankan panas. Sifat oli  yang  dapat  mempertahankan  panas  dipengaruhi oleh  gaya  kohesi,  dan  karateristik  oli  SAE  10  AW. Dari  grafik  tersebut  dapat  diketahui  nilai  tertinggi koefisien perpindahan panas pada setiap variasi, pada variasi plain sebesar  53981662,63  W/m 2 .°C,  variasi twisted  tape  full  swirl  wire  coil sebesar  53603021,68 W/m 2 .°C,  serta  variasi twisted  tape  full  swirl sebesar 53818834,01W/m 2 .°C.
Hasil  yang  didapatkan  secara  eksperimen mempunyai  kesamaan  dengan  hasil  secara  teoritis yaitu  semakin  mengingkat  bilangan  Reynolds  maka bilangan Nusselt juga meningkat terhadap waktu yang dipengaruhi oleh  intensitas radiasi  matahari, sehingga perpindahan  panas  yang  terjadi  pada inner  pipe semakin  meningkat.  Peningkatan  perpindahan  panas pada inner  pipe juga  dipengaruhi  variasi  turbulator . Variasi  turbulator  tersebut  menyebabkan  aliran  pada inner  pipe mengalami  turbulensi.  Nilai  bilangan Reynolds  dan  bilangan  Nusselt  dalam  setiap  variasi tidak  signifikan,    dikarenakan  kondisi  input  tidak konstan,  karena  dipengaruhi  intensitas  radiasi  sinar matahari  yang berbeda-beda pada setiap pengambilan data sehingga  mempengaruhi penyerapan panas pada pemanas input. Pemanas input tersebut mengakibatkan kondisi  oli  yang  tidak  konstan  pada  setiap  variasi, sehingga  mempengaruhi  transfer  panas.  Dari  hal
tersebut  mengakibatkan  nilai  bilangan  Prandtl  yang tidak  signifikan  sehingga  mempengaruhi  bilangan Reynolds dan bilangan Nusselt.
(a)
(b)

## Sumber: Arrad, 2018
Gambar 4. (a) Grafik pengaruh variasi turbulator dan intensitas radiasi matahari terhadap bilangan Reynolds berdasarkan waktu dan (b) Grafik pengaruh variasi turbulator dan intensitas radiasi matahari terhadap bilangan Nusselt berdasarkan

## waktu
Bilangan  Reynolds  dan  bilangan  Nusselt  terbaik pada  setiap  variasi  ditunjukkan  pada  gambar  4a  dan gambar  4b  berupa  grafik  pengaruh  variasi  turbulator dan  intensitas  radiasi    matahari  terhadap  bilangan Reynolds  dan  bilangan  Nusselt  berdasarkan  waktu. Nilai  bilangan  Reynolds  dan  bilangan  Nusselt memiliki trend kurva  parabolik  melengkung  ke  atas. Nilai bilangan Reynolds dan bilangan Nusselt terbesar berada  saat range jam  12.00  hingga  jam  14.00, sedangkan  nilai  bilangan  Reynolds  dan  Nusselt terkecil   berada saat  jam 10.00 dan  jam 15.00.  Nilai bilangan  Reynolds  dipengaruhi  oleh  nilai  viskositas oli  sehingga  mempengaruhi  gaya  kohesi,  sedangkan nilai bilangan Nusselt dipengaruhi oleh nilai bilangan Reynolds  dan  nilai  bilangan  Prandtl. Dari  grafik tersebut  dapat  diketahui  nilai  bilangan  Reynolds tertinggi  pada  pada  variasi plain sebesar  4240,125, variasi twisted  tape  full  swirl  wire  coil sebesar
3714,23,  serta  variasi twisted  tape  full  swirl sebesar 4019,614  sedangkan  nilai  bilangan  Nusselt  tertinggi pada  pada  variasi plain sebesar    212,944,  variasi twisted tape full swirl wire coil sebesar 145,246, serta variasi twisted tape full swirl sebesar 207,016.
(a) (b)

## Sumber: Arrad, 2018
Gambar 5. (a) Grafik pengaruh variasi turbulator dan intensitas radiasi matahari terhadap NTU berdasarkan waktu dan (b) Grafik pengaruh variasi turbulator dan intensitas radiasi matahari terhadap efektivitas berdasarkan waktu
Dari hasil eksperimen didapatkan nilai efektivitas yang  berbanding  lurus  dengan  NTU.  Nilai  efektivitas dan NTU ditunjukkan pada gambar 5a dan gambar 5b berupa    grafik  pengaruh  variasi  turbulator dan intensitas  radiasi    matahari  terhadap  NTU  dan efektivitas  berdasarkan  waktu  yang  memiliki trend kurva parabolik  melengkung ke atas. Dapat  diketahui range nilai  efektivitas  dan  NTU  yang  tinggi  terjadi saat jam 11.00 hingga jam 14.00, sedangkan saat jam 10.00 dan jam 15.00 memiliki efektivitas yang rendah. Nilai efektivitas dipengaruhi oleh NTU serta nilai C * . Penambahan wire coil pada setiap variasi turbulator di inner  pipe meningkatkan  nilai  efektivitas  dan  NTU. Pada  setiap  variasi  turbulator  dengan  penambahan
wire coil nilai efektivitas meningkat pada range 41,1% hingga 65,45%, sedangkan pada NTU meningkat pada range 50,4%  hingga  93,91% . Penggunaan  variasi turbulator menyebabkan flow blockage . Dari  grafik  tersebut  dapat  diketahui  nilai  NTU tertinggi  pada  variasi plain sebesar  0,38,  variasi twisted  tape  full  swirl  wire  coil sebesar  0,73,  serta variasi twisted tape full swirl sebesar 0,45. Sedangkan nilai  efektivitas  tertinggi  pada  variasi plain sebesar 0,31,  variasi twisted  tape  full  swirl dengan wire  coil sebesar 0,51, serta variasi twisted tape full swirl tanpa wire coil sebesar 0,36.

## Sumber: Arrad, 2018
Gambar 6. Grafik pengaruh variasi turbulator dan intensitas radiasi matahari terhadap pressure drop
berdasarkan waktu
Nilai pressure  drop tinggi  disebabkan  oleh  nilai viskositas  oli  yang  tinggi.  Viskositas  oli  yang  tinggi dipengaruhi oleh gaya kohesi yang besar. Gaya kohesi pada  oli  bisa  rendah  jika  terkena  temperatur  yang tinggi. Hal tersebut ditunjukkan pada gambar 6 berupa grafik  pengaruh  variasi  turbulator  dan  intensitas matahari  terhadap pressure  drop berdasarkan  waktu yang  memiliki trend kurva  menurun.  Dari  hasil eksperimen  penelitian  ini  menunjukkan  penambahan wire  coil pada  setiap  variasi  turbulator  akan menurunkan  nilai pressure  drop, nilai pressure  drop dengan  penambahan wire  coil menurun  10,23% hingga  18,29%  jika  dibandingkan  tanpa  adanya penambahan wire  coil. Hal  tersebut  disebabkan  oleh penambahan wire  coil pada  turbulator  akan mengurangi turbulensi. Dari grafik pada tersebut dapat diketahui  nilai pressure  drop terendah,  pada  variasi plain sebesar  3292,8 Pa, variasi twisted tape full swirl dengan wire  coil sebesar  4390,4  Pa,  serta  variasi twisted  tape  full  swirl tanpa wire  coil sebesar  5103,8 Pa.

## 5. PENUTUP
Berdasakan  penelitian  tersebut  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut

## 5.1.   Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  analisis mengenai pengaruh turbulator pada penukar kalor pipa ganda  untuk  aplikasi  solar  water  heater,  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Nilai  perpindahan  panas  ditinjau  dari  koefisien perpindahan  panas,  bilangan  Reynolds  dan bilangan  Nusselt.  Bilangan  Nusselt  dan  bilangan Reynolds  berbanding  lurus.  Nilai  koefisien perpindahan panas mempunyai titik maksimal pada range  jam  12.00  hingga  jam  14.00  dengan  nilai perpindahan  panas  tertinggi  sebesar  53981662,63 W/m2.°C
2.  Nilai  efektivitas  berbanding  lurus  dengan  NTU. Penambahan  wire  coil  dapat  meningkatkan efektivitas  dari  41,1%  hingga  65,45%,  jika dibandingkan dengan tanpa penambahan wire coil, sedangkan  nilai  NTU  dengan  penambahan  wire coil  meningkat  50,4%  hingga  93,91%  jika dibandingkan dengan tanpa penambahan wire coil. Nilai    efektivitas  dan  NTU  terbesar  berada  pada range  jam  11.00  hingga  jam  14.00  dengan  nilai efektivitas  tertinggi  sebesar  0,51  dan  NTU tertinggi sebesar 0,73.
3.  Penambahan wire coil pada jenis twisted tape swirl menurunkan  nilai  pressure  drop  dari  10,23% hingga  18,29%  jika  dibandingkan  dengan  tanpa penambahan  wire  coil.  Nilai  pressure  drop terendah yaitu 3292,8 Pa.

## 5.2.   Saran
Berdasarkankan  pengujian  dan  hasil  data  yang diperoleh,  maka  saran  yang  diberikan  penulis  untuk penelitian  selanjutnya  yaitu  menambahkan  metode simulasi  untuk  mengetahui  analisis  detail  pada  inner pipe dan outer pipe, sehingga dapat digunakan sebagai pembanding dari hasil eksperimen.

## DAFTAR PUSTAKA
Gorman, M. John., Kevin R. Krautbauer ., & Ephraim
M. Sparrow (2016). Applied Thermal Engineering. Thermal  and  Fluid  Flow  First-
Principles  Numerical  Design  of  an  Enhanced Double Pipe Heat, 107 , 194-206.
Han,  Huai-Zhi.,  Bing-Xi  Li.,  Hao  Wu.,  &  Wei  Shao
(2015).  International  Jurnal  of  Thermal Sciences. Multi-Objective  Shape  Optimization of  Double  Pipe  Heat  Exchanger  with  Inner
Corrugated Tube Using RSM Method, 90 , 173- 186.
K,  Shaji.,  &  Ranjith  (2016).  Procedia  Technology. Numerical  Analysis  on  a  Double  Pipe  Heat Exchanger  with  Twisted  Tape  Induced  Swirl
Flow on Both Sides , 24 , 436-443. Maakoul,  Anas  El.,  Azzeddine  Laknizi.,  Said Saadeddine  &  Abdellatif  Ben  (2017).  Energy
Conversion  and  Management. Numerical Design  and  Investigation  of  Heat  Transfer Enhancement and Performance for an Annulus with  Continuous  Helical  Baffles  in  a  Double- Pipe Heat Exchanger, 133, 76-86.
Tse,  Ka-Kui.,  &  Tin  Tai  Chow  (2015).  Solar  Energy.
Dynamic  Model  and  Experimental  Validation of  an  Indirect  Thermosyphon  Solar  Water Heater Coupled With a Parallel Circular Tube Rings Type Heat Exchange Coil, 114, 114-133.
Promvonge,  Pongjet  (2008).  Energy  Conversion  and Management. Thermal augmentation in circular  tube  with  twisted  tape  and  wire  coil turbulators, 49, 2949-2955.
W. Serth, Robert. (Eds.). 2007. Process Heat Transfer Principles  and  Applications.  United  States  of America: Elsevier, Ltd. All rights reserved.