## ANALISIS GANGGUAN HUBUNG SINGKAT PADA SALURAN UDARA 20 KV DI PENYULANG NAIONI PT. PLN (PERSERO) ULP KUPANG UNTUK MENENTUKAN KAPASITAS PEMUTUSAN FUSE CUT OUT MENGGUNAKAN ETAP 12.6
Wellem F. Galla 1 , Agusthinus S. Sampeallo 2 , Julian I. Daris 3
1,2,3 Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Sains Dan Teknik, Universitas Nusa Cendana Jl. Adisucipto Penfui-Kupang-NTT Telp (0380) 881557
1 Email :wfridzg@staf.undana.ac.id
2 Email: agustinus_sampealo@yahoo.com
3 Email : juliandaris99@gmail.com Info Artikel ABSTRACT Histori Artikel: Diterima Sep 13, 2020 Direvisi Sep 15, 2020 Disetujui Sep 22, 2020 Distribution  networks  often  experience  disturbances  such  as  short  circuit problems, so to minimize the impact of these disturbances it is necessary to coordinate between the protection equipment installed. One of the protective equipment used on distribution networks is the Fuse Cut  Out (FCO). Fuse Cut  Out  itself  is  a  distribution  safety  device  to  protect  from  overcurrent disturbances due to short circuit faults.
The purpose of this search is to determine the short circuit fault current and the Fuse Cut Out rating on the Kupang Naioni feeders, for the purposes of coordinating the Fuse Cut Out with the Fuse Cut Out, in the event of a short circuit fault in the distribution network.
The results of this study note that the smallest short circuit fault current is a 1-phase short circuit to ground, with a fault current of 0.524 kA. The largest short  circuit  fault  current  is  2-phase  short  circuit  to  ground,  with  a  fault current of 12,099 kA. The determination of the Fuse Cut Out in the feeder is calculated based on the SPLN (64: 1985). The Fuse Cut Out rating installed on the transformer is 2 A, 4 A and 6A, while the Fuse Cut Out installed on the distribution network with the smallest capacity is 4 A, with a maximum load current of 1.44 A, while the Fuse Cut  Out with the largest capacity is 200 A with a maximum load current of 111.66 A. Coordination between Fuse Cut Out and Fuse Cut Out on the Naioni Feeder distribution network, if there is a short circuit fault, the Fuse Cut Out zone consists of zone one level, zone level two, zone level three . With a disconnection time from 0.0001 s to 0.114 s and short circuit faults that occur at 0.480 kA to 5.753 kA.
Keywords : Fuse Cut Out, Short circuit fault, Coordination between Fus Cut Out and Fuse Cut Out.

## ABSTRAK
Jaringan distribusi di penyulang Naioni sering mengalami gangguan seperti gangguan  hubung  singkat,  maka  untuk  meminimalisir  dampak  gangguan tersebut perlu adanya koordinasi antara peralatan proteksi yang terpasang. Salah satu peralatan proteksi yang di gunakan pada jaringan distribusi yaitu Fuse Cut Out (FCO). Fuse Cut Out sendiri adalah pengaman distribusi untuk memproteksi dari gangguan arus lebih akibat terjadinya gangguan hubung singkat.
Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan arus gangguan hubung singkat dan rating Fuse Cut Out pada penyulang Naioni Kupang, untuk keperluan koordinasi  Fuse  Cut  Out  dengan  Fuse  Cut  Out,  apabila  terjadi  gangguan hubung singkat di jaringan distribusi.
Hasil  dari  penelitian  ini  diketahui  bahwa  Arus  gangguan  hubung  singkat terkecil adalah gangguan hubung singkat 1 phasa ke tanah, dengan arus

## 1. PENDAHULUAN
Gangguan  pada  sistem  distribusi  salah  satunya  adalah gangguan  hubung  singkat,  yaitu  hubungan  konduksi disengaja  atau  tidak  disengaja  melalui  hambatan  atau impedansi yang cukup rendah antara dua atau lebih titik yang dalam  keadaan  normalnya  mempunyai  beda  potensial  . Gangguan  hubung  singkat  dalam  jaringan  distribusi  terdiri dari  4  (empat)  jenis  gangguan,  yaitu  :  gangguan  hubung singkat  3  phasa,  gangguan  hubung  singkat  2  phasa  (phasa- phasa),  gangguan  hubung  singkat  1  phasa  ke  tanah  dan gangguan dua phasa ke tanah. Gangguan hubung singkat ini sendiri  dapat  digolongkan  menjadi  dua  kelompok  yaitu gangguan  hubung  singkat  simetri  dan  gangguan  hubung singkat  tak  simetri  (asimetris).  Gangguan  yang  termasuk dalam hubung singkat simetri yaitu gangguan hubung singkat tiga  fasa  sedangkan  gangguan  yang  lainnya  merupakan gangguan hubung singkat tak simetri [1], [2].
Analisis  gangguan  hubung  singkat  merupakan  suatu  hal yang  penting  untuk  menentukan rating arus  hubung singkat,  guna  untuk  melindungi  perangkat  dan  peralatan sistem  distribusi  dari  efek  yang  ditimbulkan  beban  juga untuk menentukan setting pada peralatan proteksi, [3]. Penyulang  Naioni  merupakan  jaringan  distribusi primer 20 kV radial yang disuplai dari gardu hubung sikumana  dengan   daya   transformator   30   MVA. Penyulang  Naioni  merupakan  saluran  terpanjang  yang melayani beban pada wilayah Keluharan Maulafa, Kelurahan Naioni,     Tabun,      Oenesu,      Air      Nona,      Batakte, Desa  Bone  Ana,  Sumlili,  dan  wilayah  terletak  yang  paling ujung  yaitu  Tabulolong  dengan  panjang  jaringan  distribusi mencapai  ±  79,825  kms,sehingga  memungkinkan  banyak gangguan hubung  singkat  yang  terjadi  di  jaringan  distribusi maupun transformator distribusi [4].
Salah  satu  peralatan  proteksi  yang  di  gunakan  pada  sistem distribusi  yaitu Fuse  Cut  Out (FCO). Fuse  Cut  Out adalah pengaman distribusi untuk
memproteksi
dari gangguan arus lebih dan gangguan hubung singkat. Sebagai
peralatan  proteksi  pada  sistem  distribusi,  peran  peralatan proteksi ini sangatlah penting sehingga harus bekerja dengan baik agar dapat memproteksi peralatan yang terpasang pada jaringan distribusi maupun pada transformator distribusi.

## 1.1 Klasifikasi Gangguan Berdasarkan Lama Gangguan

## A. Gangguan Yang Bersifat Temporer
Gangguan  ini  dapat  hilang  dengan  sendirinya  atau dengan  memutus  sesaat  bagian  yang  terganggu  dari  sumber tegangan.  Kemudian  disusul  dengan  penutupan  kembali peralatan hubungannya.

## B. Gangguan Yang Bersifat Permanen
Gangguan  permanen  tidak  akan  dapat  hilang  sebelum penyebab  gangguan  dihilangkan  terlebih  dahulu.  Gangguan yang  bersifat  permanen  dapat  disebabkan  oleh  kerusakan peralatan,  sehinggga  gangguan  ini  baru  hilang  setelah kerusakan  ini  diperbaiki  atau  karena  ada  sesuatu  yang mengganggu secara permanen [5].

## 1.2 Gangguan Hubung Singkat Sistem Tenaga Listrik
Gangguan  hubung  singkat  adalah  gangguan  yang  terjadi karena  adanya  kesalahan  antara  bagian-bagian  yang bertegangan.  Gangguan  hubung  singkat  dapat  juga  terjadi akibat  adanya  isolasi  yang  tembus  atau  rusak  karena  tidak tahan terhadap tegangan lebih, baik yang berasal dari dalam maupun  yang  berasal  dari  luar  (akibat  sambaran  petir).  Bila gangguan  hubung  singkat  dibiarkan  berlangsung  dengan agak  lama  pada  suatu  sistem  daya,  akan  banyak  pengaruh- pengaruh yang tidak diinginkan yang akan terjadi .
Analisa  gangguan  hubung  singkat  diperlukan  untuk mempelajari  sistem  tenaga  listrik  baik  waktu  perencanaan maupun  setelah  beroperasi  kelak.  Analisa  hubung  singkat digunakan untuk menentukan setting peralatan proteksi yang
gangguan sebesar 0,524 kA. Arus gangguan hubung singkat terbesar yaitu gangguan hubung singkat 2 phasa ke tanah, dengan arus gangguan sebesar 12,099 kA. Penentuan Fuse Cut Out pada penyulang dihitung berdasarkan SPLN (64 : 1985). Rating Fuse Cut Out yang terpasang pada transformator adalah  2  A  ,  4  A  dan  6A  ,sedangkan  Fuse  Cut  Out  yang  terpasang  pada jaringan distribusi dengan kapasitas terkecil yaitu 4 A, dengan arus beban maximum 1,44 A, sedangkan Fuse Cut Out dengan kapasitas terbesar yaitu 200 A dengan arus beban maximum 111,66 A. Koordinasi antara Fuse Cut Out  dengan  Fuse  Cut  Out  pada  jaringan  distribusi  Penyulang  Naioni, apabila  terjadi  gangguan  hubung  singkat  maka  zona  pemutusan  Fuse  Cut Out  terdiri  dari  zona  tingkat  satu,  zona  tingkat  dua,  zona  tingkat  tiga. Dengan  waktu  pemutusan  dari  0,0001  s  sampai  0,114  s  dan  gangguan hubung singkat yang terjadi sebesar 0,480 kA sampai 5,753 kA. Kata  Kunci:    Fuse Cut Out , Gangguan hubung singkat , Koordinasi
Pemutusan antara Fuse Cut Out dengan Fuse Cut Out.
Penulis Korespondensi:
Wellem F. Galla, Program Studi Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto Penfui - Kupang. Email: wfridzg@staf.undana.ac.id
[  2    0 f
digunakan untuk melindungi sistem tersebut dari kemungkinan adanya gangguan.
Tujuan  dari  perhitungan  gangguan  hubung  singkat adalah  untuk  menghitung  arus  maksimum  dan  minimum gangguan,  dan  tegangan  pada  lokasi  yang  berbeda  dari sistem  tenaga  untuk  jenis  gangguan  yang  berbeda sehingga  rancangan  pengaman  dan  pemutus  yang  tepat bisa  dipilih  untuk  melindungi  sistem  dari  kondisi  yang tidak  normal dalam waktu yang singkat.
Gangguan  hubung  singkat  sendiri  memiliki  4  jenis gangguan  yaitu  :  gangguan  hubung  singkat  3  phasa, gangguan  hubung  singkat  2  phasa  (phasa-phasa),  gangguan hubung singkat 1 phasa ke tanah dan gangguan dua phasa ke tanah [6].

## 1.2.1 Gangguan Hubung Singkat Satu Phasa ke Tanah
Untuk  gangguan  ini  salah  satu  phasa  mengalami gangguan hubung singkat,antara phasa a, b dan c , dianggap phasa a mengalami gangguan hubung singkat satu phasa ke tanah.  Gangguan  ini  dapat  digambarkan  seperti  pada gambar [7].
tanah  atau  dua  penghantar  terhubung  ke  netral  dari  sistem pentanahan tiga phasa [8].
Gambar 2 : Gangguan Dua Phasa Ke Tanah
Pada gambar tersebut , menunjukkan bahwa gangguan yang terjadi pada sistem tenaga tiga phasa antara phasa b dan c ke tanah melaui suatu impedansi gangguan Z f, menyatakan bahwa:
I a = I 0 + I 1 + I 2 = 0 ......................................... (10) V 0 + a 2 V 1 + aV 2 = Z f (I 0 +a 2 I 1 + aI 2 + I 0 + aI 1 + aI 1 + a 2 I 2 ) V 0 – V 1 = Z f (2I 0 – I 1 – I 2 ) V 0 – V 1 = (3Z f )I 0 .................................................................. (11)
Persamaan  (24),  (25)  dan  (26)  merupakan  kondisi gangguan  dua  phasa  ke  tanah  dalam  domain  urutan  pada titik  gangguan  melalui  impedansi Z f seperti  yang ditunjukkan pada gambar diperoleh arus gangguan I f sebagai berikut: I 1 = I f = Vf Z1+[Z2//(Z0+3Zf)]
(Vf) Z (Z +3Z ) Z1+ Z2+Z0+3Zf ] .... ......... (12) Gambar 1 : Gangguan Satu Phasa Ke Tanah
Kondisi terminalnya sebagai berikut: Ib = 0 ; Ic = 0 ; Va = Ia.Zf  Untuk  persamaan  arus  yang  digunakan diperoleh  dari komponen simetris arus :

## 1.2.3 Gangguan Hubung Singkat Tiga Phasa
Kondisi saat terjadi gangguan hubung singkat tiga phasa, seperti diperlihatkan pada gambar dibawah [7].
I a0 = I a1 = I a2 = 𝑉 𝑃ℎ𝑎𝑠𝑎 𝑍 0+ 𝑍 1+ 𝑍 2+3 𝑍𝑓 ............................... (1)
𝐼𝑎𝑓 1 1 1
𝐼𝑎 0 ( 𝐼𝑏𝑓 ) = (1 𝑎 2 𝑎 )  ( 𝐼𝑎 1 ) 𝐼𝑐𝑓
1 𝑎 𝑎 2 𝐼𝑎 2 I + I + I = 0
Arus ganguan untuk phasa a didapatkan .............. (2)
𝐼 𝑎𝑓 = 𝐼 𝑎 0 + 𝐼 𝑎 1 + 𝐼 𝑎 2 ............................................ (3) 𝐼 𝑎𝑓 = 3 𝐼 𝑎 0 + 3 𝐼 𝑎 1 + 3 𝐼 𝑎 2 ..... .................... ..........  (4) Rumus untuk gangguan satu phasa ke tanah, yaitu
a b c
Ia = 0
E = Eb = Ec
𝐼 𝑓 1 phasa ke tanah= V f Z 0 +Z 1 +Z 2 +(3Z f ) ............. .......... (5)
Dimana Ia0  =  Ia1  =   Ia2  = 𝑉 f 𝑍 0+ 𝑍 1+ 𝑍 2 ........ (6) 𝐼 𝑓 1 phasa ke tanah  =3Ia1 .................................... (7) Sehingga di peroleh :
𝐼𝑎 1 = 1/3 𝐼 𝑎 = 𝑉𝐹 .. .................... .......... (8) 𝑧 1+ 𝑍 2+ 𝑍 0+ 𝑍𝑓 𝐼 𝑎 = 𝐼 𝑓 = 3 𝑉𝐹 ........ .................... .......... (9) 𝑧 1+ 𝑍 2+ 𝑍 0+3 𝑍𝑓

## 1.2.2 Gangguan Hubung Singkat Dua Phasa ke tanah
Pada  umumnya,  gangguan  hubung  singkat  dua  phasa  ke tanah  pada  sistem  distribusi  terjadi  saat  dua  penghantar mengalami gangguan dan terhubung ke
Gambar 3 : Hubung Singkat Tiga Phasa
I a0 =  0; I a2 =  0 I a1 = 1,0 <0°
𝑍 1+ 𝑍𝑓 Subtitusikan persamaan :
=
IB IC IC I af = I a1 = 1,0 <0° ............................................................................................. (13) I = I + a 2 I + aI = (a 2 – a) I = −j√3 Vf) .... (24) 𝑍 1+ 𝑍𝑓 b 0 1 2 1 Z0+Z1+Zf I bf = a 2 I a1 = 1,0 <240° ..................................................................................
(14)
𝑍 1+ 𝑍𝑓
I cf = a Ia1 = 1,0 <120° ........................................................................................ (15) 𝑍 1+ 𝑍𝑓
V a0 =  0;  V a2 =  0;  V a1 = Z f . I a1 ............................................. (16)
I c = I 0 + aI 1 + a 2 I 2 = (a – a 2 ) I 1 = -I b ..(1.25)
Untuk gangguan hubung singkat phasa ke phasa yang tidak melalui  suatu  impedansi Z f ,  maka  diperoleh  persamaan sebagai berikut:
V af = Z f . I a1 ......................................................................................... (17) 𝑉𝑓 𝐼 = −𝐼 = 𝐼 = ..................... ......... (25) V bf = Z f . I a1 ∠ 240 ° ........................................................ (18) 1 2 𝑓 𝑍 1+ 𝑍 2 V cf = Z f . I a1 ∠ 120° ................................................ (19)
Rumus untuk gangguan tiga phasa adalah I f 3 phasa  = If a = If b = If c = V L−N .......................................................... (20) Z1

## 1.2.4 Gangguan Hubung Singkat Phasa dan Phasa
Gangguan  phasa  dan  phasa  adalah  gangguan  yang terjadi  dari  penyebab  putusnya  kawat  phasa  tengah  pada transmisi  atau  distribusi  dengan  konfigurasi  tersusun vertikal. Kemungkinan lain adalah dari penyebab kerusakan isolator  di  transmisi  atau  distribusi  sekaligus  dua  phasa. Atau bisa  juga  akibat  back  flashover  antara  tiang  dan  dua kawat  phasa  sekaligus  sewaktu  tiang  transmisi  atau distribusi  yang  mempunyai  tahanan  kaki  tiang  yang  tinggi tersambar petir, dan lain-lain.
Perhitungan arus gangguan untuk suatu hubung singkat  phasa  ke  phasa  pada  sistem  tenaga  sama  halnya dengan  hubung  singkat  tiga  phasa  dan  hubung  singkat  satu phasa  ke  tanah,  dimana  digunakan  asumsi-asumsi  untuk penyederhanaan perhitungan [8].
A.
B. C.
Gambar 4 :Gangguan hubung singkat phasa dengan phasa
Pada gambar menunjukkan gangguan antara phasa pada suatu  sistem  tenaga  tiga  phasa,  dimana  gangguannya terjadi  melalui  suatu  impedansi  gangguan  Z f . .  Jika gangguannya  tidak  melalui  suatu  impedansi  gangguan  Z f , maka  persamaan  arus  gangguan  sama  seperti  persamaan berikut:
V 1 - V 2 = Z f I ................................................ (21)
I   = −1    = I =
Persamaan (21) dan (22) merupakan kondisi gangguan phasa ke phasa dalam domain urutan pada terminal gangguan melalui impedansi Z f seperti yang ditunjukkan pada gambar , diperoleh arus gang g uan sebagai berikut : dan I 0 = 0 .............. (1.22)

## 1.3 Alat Pengaman Pada Jaringan Distribusi
Alat  pengaman  atau  pelindung  adalah  suatu  alat  yang berfungsi  melindungi  atau  mengamankan  suatu  sistem penyaluran  tenaga  listrik  dengan  cara  membatasi  tegangan lebih  ( over  voltage )  atau  arus  lebih  ( over  current )  yang mengalir pada sistem tersebut, dan mengalirkannya ke tanah (ground). Dalam kondisi normal ( tidak ada gangguan ) alat pengaman  harus  dapat  menahan  tegangan  sistem  agar kontinuitas  pelayanan  ke  pusat  beban  ( load  center )  tidak terganggu hingga waktu yang tidak terbatas. Dan harus dapat melalukan atau mengalirkan arus lebih dengan tidak merusak alat pengaman dan peralatan jaringan yang lain.
Untuk  meningkatkan  keandalan  jaringan  distribusi tenaga listrik, cara terbaik adalah dengan jalan merencanakan sistem isolasi  yang  cukup  tahan  terhadap  tegangan  lebih  dan mengkoordinasikan  alat-alat  pengaman  yang  mempunyai keandalan  tinggi  terhadap  bahaya  elektris.  Koordinasi pengaman  ini  dinyatakan  dalam  bentuk  langkah-langkah yang  diambil  untuk  menghindarkan  gangguan  pada  sistem penyaluran tenaga listrik dengan jalan membatasi gangguan- gangguan  karena  tegangan  lebih  atau  arus  lebih,  sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada peralatan jaringan [9].

## 1.3.2 Fuse Cut Out
Suatu  alat  pemutus  yang  dengan  meleburnya  bagian  dari komponennya yang telah dirancang khusus dan disesuaikan  ukurannya  untuk  itu,  membuka  rangkaian dimana pelebur tersebut terpasang dan memutuskan arus bila arus tersebut melebihi suatu nilai tertentu dalam waktu yang cukup.
1. Pelebur jenis pembatasan arus ( current limiting fuse ). Pelebur yang selama dan oleh kerjanya dalam selang arus tertentul membatasi arus yang lewat ke suatu nilai yang  cukup  rendah  dari  nilai  puncak  arus perkiraannya.
2. Pelebur jenis letupan ( expulsion fuse ) Pelebur, dimana busur  listrik  yang  terjadi  waktu  pemutusan, dipadamkan  oleh  semprotan  gas  yang  timbul  karena panas busur listrik itu sendiri

## 1.3.3 Spesifikasi Fuse Cut Out
Pelebur
yang
dipergunakan
harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Frekuensi: 50 Hz.
2. Tegangan pengenal: 24 kV bagi sistem 20 kV phasa-tiga dengan netral diketanahkan
3. Tingkat isolasi pengenal
1 2 f Z1+Z2+Zf 3.1
Tegangan ketahanan impuls (polaritas  positif Transformasi persamaan (1.22) dalam domain phasa melaui I abc = AI 012 dan (a 2 -a )= - j √3 diperoleh:
I a = I 0 + I 1 + I 2 = 0 ........................................ (23)
dan  negatif)  -  ke  tanah  dan  antara  kutub-kutub (TlD): 125 kV (puncak).  - antara jarak isolasi dari rumah pelebur: 145 kV (puncak).
v f
3.2 Tegangan ketahanan dari sistem 50  Hz (kering dan  basah  selama  1  menit)  -  ke  tanah  dan  antara kutub-kutub:  50  kV (efektif).  -  antara  jarak  isolasi dari rumah pelebur: 60 kV (efektif).
4. Arus pengenal dalam Ampere dan arus pemutusan pengenal dalam kiloAmpere 10 16 1,60 12,5 20 1,60 16 25 1,56 20 31,5 1,57 25 40 1,60 31,5 50 1,58
Tabel  diatas  adalah  nilai  besaran  arus  simetris  (I)  atau arus gangguan hubung singkat tiga phasa, dan arus asimetris terbesar yaitu arus gangguan hubung singkat dua phasa serta besar rasio dari kedua arus gangguan tersebut, dengan cara dibagi ( 𝐼 ′ ) . Apabila hasil perhitungan ( 𝐼 ′ ) tidak melebihi atau ( 𝐼 ) ( 𝐼 )
Arus  pengenal  dan  arus  pemutusan  pengenal  anak pelebur harus dipilih dari seri R 10. Bagi jenis pembatas arus, dalam  keadaan-keadaan  khusus  bila  diperlukan  tambahan nilai pengenal boleh diambil dari seri R 20. Seri R l0 terdiri dari angka-angka pengenal: 1 - 1,25 - 1,6 - 2
– 2,5 - 3,15 - 4 - 5 – 6,3 - 8 dan kelipatan l0-nya.
Seri R 20 terdiri dari angka-angka pengenal: 1- 1,12
– 1,25 – 1,40 1,6- 1,8- 2- 2.24- 2,5- 2,8- 3,15- 3,55 -  4 – 4,5
– 5 – 5,6 - 6,3 – 7,1 – 8 – 9  dan kelipatan l0-nya. [4]
sama  dengan  nilai  perhitungan  pada  tabel  diatas  maka, pemilihan  kemampuan  pemutusan  fuse  cut  out  dihitung berdasarkan arus beban.

## 1.3.6 Pemilihan Rating Fuse Cut Out Berdasarkan Arus Beban
Kemampuan  antar  arus  terus  menerus  dari  pelebur  jenis letupan  type  T  (lambat)  dan  K  (cepat)  dan  tipe  H  (surja petir).
Untuk mengetahui arus beban pada transformator distribusi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : 50 20 𝑋 √3 ……………………………(26)

## 1.3.4 Fuse Cut Out Tipe Letupan
Pelebur  yang  dipilih  pada  umumnya  tipe  buka  jatuh ( drop out )  dimana  tabung  pemikul  beserta  anak  peleburnya terlepas  dari  batang  pemegang  atas  dan  jatuh  menggantung pada  penggantung  bila  pelebur  telah  bekerja  (putus).  Bagi pelebur yang ditempatkan pada percabangan-percabangan
penting atau trafo tertentu dimana diperlukan kemampuan membuka beban tanpa pemadaman, dapat dilengkapi dengan alat tambahan:  alat pemadam  busur  (tanpa merusak  anak lebur  atau  lengan  pemutus  pelebur  memutus  paksa  anak pelebur) [5].

## 1.3.5 Pemilihan Fuse Cut Out Berdasarkan Kapasitas Pemutusan
Berdasarkan  tipe  pemutusannya,  menegelompokan fuse berdasarkan 2 tipe :
1. Tipe  T  :  Merupakan Fuse dengan  kecepatan lebur  rendah  dengan rating arus  6  –  200  A, digunakan  pada  percabangan untuk digunakan pada  motor  dengan  waktu  tunda  untuk  arus starting
2. Tipe  K  :  Merupakan Fuse dengan  kecepatan lebur  tinggi  dengan rating arus  6  –  200  A  , biasanya di gunakan pada percabangan sistem distribusi
Kemampuan  pemutusan  pengenal  dari  pasangan  pelebur dinyatakan  dalam  besaran  arus  simetris  (I),  dan besaran arus asimetris terbesar (I'). Besarnya rasio 𝐼′ : adalah 𝐼 antara l,56 sampai dengan 1,60. [10] , seperti diperlihatkan pada tabel berikut ;
Tabel 1. Kemampuan Pemutusan Fuse Cut Out
Rumus  untuk  menghitung Fuse  Cut  Out ,  sebagai pengaman trafo distribusi 20 kV/ 220 V dihitung dengan mengantisipasi arus beban trafo distribusi :
𝐼 𝐹𝑢𝑠𝑒 : ( K x 𝐼𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 ) ...................................... (27) Keterangan : 𝐼 𝐹𝑢𝑠𝑒 : Rating Fuse Cut Out 𝐾 Nilai koefisien ( 1,02 s/d 1,3) 𝐼𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 : Arus beban pada trafo distribusi Sedangkan Fuse  Cut  Out pada  jaringan  distribusi  : dihitung dengan mengantisipasi arus beban dari seluruh trafo yang terpasang sesudah pelebur terpasang.
𝐼 𝐹𝑢𝑠𝑒 : ( K x 𝐼𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 ) .............................. (28) Keterangan :
𝐼 𝐹𝑢𝑠𝑒 : Rating Fuse Cut Out 𝐾 : Nilai koefisien ( 1,02 s/d 1,3) 𝐼𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 : Jumlah arus beban pada trafo distribusi yang terpasang

## 1.4 ETAP Power Station
ETAP PowerStation merupakan  software  untuk power sistem  yang  bekerja  berdasarkan plant ( project ).  Setiap plant harus  menyediakan  modeling  peralatan  dan  alat-  alat pendukung  yang  berhubungan  dengan  analisis  yang  akan dilakukan.  Misalnya  generator,  data  motor,  data  kabel,  dll. Sebuah plant terdiri  dari  sub-sistem  kelistrikan  yang membutuhkan  sekumpulan  komponen  elektris  yang  khusus dan  saling  berhubungan.  Dalam  ETAP PowerStation ,  setiap plant harus  menyediakan  data  base  untuk  keperluan  itu. ETAP PowerStation dapat  melakukan  penggambaran single line  diagram secara  grafis  dan  mengadakan  beberapa analisis/studi  yakni Load  Flow (aliran  daya), Short  Circuit (hubung  singkat), motor  starting ,  harmonisa, transient stability , protective device coordination , dan cable derating . [8] Tegangan I (kA) I’(kA) 𝐼′ 𝐼 24 kV 2 3,15 1,57 3,15 5 1,58 4 6,3 1,57 5 8 1,60 6,3 10 1,58 8 12,5 1,56

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penulisan  penelitian  ini,  urutan  penelitian  yang akan  dilaksanakan  untuk  analisis  arus  gangguan  hubung singkat pada jaringan distribusi penyulang Naioni menggunakan aplikasi ETAP 12.6 yaitu:
a. Melakukan  studi  literatur,  merupakan  tahap  awal penelitian  dengan  mengumpulkan  data  dan  informasi dari  buku,  artikel,  jurnal  dan  bahan-bahan  yang menunjang penelitian
b. Melakukan  pengumpulan  data  jaringan  distribusi penyulang Naioni
c. Membuat single  line  diagram penyulang  Naioni  ke dalam lembar kerja ETAP 12.6
d. Memasukan  Parameter  –  parameter  Penyulang  Naioni pada ETAP 12.6
e. Melakukan simulasi arus gangguan hubung singkat
f. Jika  gagal,  perhatikan  kembali  parameter  parameter jaringan yang di masukan
g. Jika benar, hasil analisis gangguan hubung singkat dapat dilihat  melaui  lembar report  manager dan  cetak  hasil laporannya
h. Menentukan  kapasitas Fuse  Cut  Out yang  akan  di pasang  pada  setiap  percabangan  dan  pada  setiap  trafo distribusi
Adapun diagram alir sebagai berikut :
Fuse Cut Out . Oleh Karena itu dianalisis setiap busbar pada ETAP  12.6 busbar 20  kV,  untuk  mengetahui  gangguan hubung  singkat  maximum  dan  minimum  yang  terjadi  pada busbar tersebut. Sehingga dapat diketahui berapa besar nilai dari Fuse Cut Out yang harus dipasang di setiap cabang dan pada setiap trafo distribusi.
Dalam simulasi software ETAP 12.6 dimasukan parameter- parameter  secara  manual  seperti  data Rating  short  circuit Gardu induk (GI), Luas penampang kabel ,panjang kabel dari gardu ke gardu, daya trafo, power factor dan juga data beban untuk bisa mensimulasikan aliran daya dan gangguan hubung singkat. Di software ETAP ditentukan sendiri busbar untuk diberi gangguan hubung singkat
a. Perhitungan Gangguan Hubung Singkat
Secara  umum  arus  gangguan  hubung  singkat  didapat dari hasil bagi dari tegangan dan besarnya impedansi saluran (Z). Agar  mempermudah  hasil  perhitungan,  impedansi  saluran yang  digunakan  impedansi  positif  ( 𝑍 1 )  ,  impedansi  negatif ( 𝑍 2 ), dan impedansi nol ( 𝑍 0 ), pada setiap bus diperoleh dari hasil report  manager ETAP  12.6.  Dalam  perhitungan gangguan  hubung  singkat  ini  salah  satu  bus  yang  akan dihitung  sebagai  sampel  yaitu  bus  KB  057.  Sedangkan  bus yang lain dihitung menggunakan software ETAP 12.6.

## i. Gangguan Hubung Singkat Tiga Phasa
Untuk perhitungan arus gangguan hubung singkat tiga phasa, hanya  dihitung  komponen  urutan  positif  saja.  Karena  jenis gangguan  ini  termasuk  dalam  klasifikasi  gangguan simetris. Dimana besar arus hubung singkat tiap phasa untuk jenis gangguan tiga yaitu sama besarnya. Dalam perhitungan jenis gangguan tiga phasa ini menggunakan rumus yaitu :
Vl − n Ia = 𝑍 1 20 kV Vl − n = √ 3 = 11.5470 kV
11,547 kV
𝐼𝑎 = 27.68206 ohm = 0.42759 kA ii. Gangguan Hubung Singkat Satu Phasa Ke Tanah
Dalam perhitungan ini dianggap phasa a yang mengalami  gangguan.  Untuk  perhitungan  ini  masih  sama dengan  perhitungan  hubung  singkat  tiga  phasa  dimana komponen tidak simetri di ubah kedalam komponen simetri untuk mempermudah dalam perhitungan. Dalam penyelesaian perhitungan ini berpacu , dengan persamaan sebagai berikut : I a1 = 𝑉𝑙𝑛 atau I Z1+Z2+Z0 a1 = Vln Ztot.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dimana untuk nilai I a1 = I a2 = I a0 I a = 3I a1 dan,
I b = I c = 0 Z tot = Z 1 + Z 2 + Z 0 Ztotal = 27.68206 ohm + 27.68206 ohm + 42. 9673 ohm = 98.33142 ohm Sehingga untuk menghitung Ia1 sebagai berikut;
𝐼𝑎 1
11.5470 kV
= 98. 33142 ohm
Hasil  dan  pembahasan  skripsi  ini  disimulasikan  arus gangguan  hubung  singkat  minimum  dan  maximum  untuk gangguan tiga phasa, dua phasa ke tanah, satu phasa ke tanah dan  antar  phasa  menggunakan  software  ETAP  12.6.  Studi kasus  pada  simulasi  ini  bertempat  di  jaringan  distribusi Penyulang Naioni Kupang untuk mengetahui nilai kapasitas
𝐼𝑎 1 = 0,114742 kA Jadi untuk menghitung Ia maka ;

## Ia = 3 𝐼𝑎 1
Ia = 3( 0,114742 ) 𝑘𝐴 Ia = 0,3442 kA Untuk menghitung Ia0 sebagai berikut ; ( 𝐼 𝑎 𝑥𝑍 1 ) − 𝑉𝑓 𝐼𝑎 0 = 𝑍 0 iii. Gangguan Hubung Singkat Phasa Dengan Phasa 𝐼𝑎 0 5.38663044 < 165.910854° = 42.96733522 < 12.22531773
Gangguan  phasa  dengan  phasa  ini  bisa  diakibatkan karena putusnya  kawat  penghantar  listrik  dengan  konfigurasi tersusun  secara  vertikal.  Atau  bisa  juga  disebabkan  karena kerusakan  dua  buah  isolator  secara  bersamaan  pada  sistem distribusi  maupun  sistem  transmisi  tenaga  listrik.  Untuk perhitungan  arus  gangguan  hubung  singkat  phasa  dengan phasa ini berpacu , dengan persamaan sebagai berikut:
I  = 𝑉 𝑙𝑛 a1 Z 1 + Z 2 𝐼𝑎 0 = 0.1253657089 < 153.6855363° 𝐼𝑎 0 = −0.1123746313 + 𝑗 0.05557430353 kA
Sehingga untuk menghitung Ib yaitu:
𝐼 𝑏 = 𝐼𝑎 0 + 𝑎 2 𝐼𝑎 1 + 𝑎𝐼𝑎 2 𝐼 𝑏 = {[0.1253657089 < 153.6855363°] + [1 < 240°][ 0.23416529 < −14.08991541° ] + [1 < 120°][0.1935788879 < 140.2101854°]} 𝐼 𝑏 = 0.4324753747 < −135.4537957 kA Dimana dalam perhitungan ini,
I a0 = 0 dan I a2 = −I a1 I a = 0 dan I c = −I b Untuk Z 1 + Z 2 = 27.68206 0hm + 27.68206 ohm = 55.36412 ohm Sehingga untuk menghitung Ia1
Untuk menghitung Ic sebagai berikut ; 𝐼 𝑐 = 𝐼𝑎 0 + 𝑎𝐼𝑎 1 + 𝑎 2 𝐼𝑎 2 𝐼 𝑐 = {[0.1253657089 < 153.6855363°]
+ [1 < 120°][0.23146529 < −14.08991541° ] + [1 < 240°][0.1935788879 𝐼𝑎 1 11.5470 kV = 55.36412 ohm < 140.2101854]}
𝐼 𝑐 = 0.3476815042 < 89.160420074 kA 𝐼𝑎 1 = 0.20856 𝑘𝐴 Untuk menghitung 𝐼 𝑎 2 = −𝐼 𝑎 1
𝐼 𝑎 2 = −𝐼 𝑎 1 𝐼𝑎 2 = − (0.20856) 𝑘𝐴 Sehingga untuk menghitung Ib = 𝐼𝑎 0 + 𝑎 2 𝐼𝑎 1 + 𝑎𝐼𝑎 2 Ib = 0.3612365 kA
iv. Gangguan Hubung Singkat Dua Phasa Ke Tanah
Gangguan dua  phasa  ke  tanah  umumnya  terjadi  karena dua kawat  penghantar  tenaga  listrik  yang  mengalami  hubung singkat  dan  terhubung  ke  tanah.  Untuk  perhitungan  ini menggunakan rumus dengan persamaan sebagai berikut:

## b. Perbandingan Arus Gangguan Hubung Singkat Manual Dan Simulasi
Arus  gangguan  hubung  singkat  di  Penyulang  Naioni berdasarkan  perhitungan  manual  dibandingkan  dengan perhitungan  pada  ETAP  12.6  .  Pada  perhitungan  arus gangguan  hubung  singkat  di  ETAP  12.6  menggunakan standar  IEC.  Nilai  perbandingan  arus  gangguan  hubung singkat,  diambil  contoh  pada  salah  satu  bus  yaitu  BUS  KB 057.
𝐼 𝑎 1 = 𝑉𝐿−𝑁 𝑍 1+[ 𝑍 0// 𝑍 2] Tabel 2. Nilai Perbandingan Arus Gangguan Hubung Singkat Untuk menghitung 𝑍 0 // 𝑍 2 sebagai berikut : 𝑍 // 𝑍 = [(24.94368+ 𝑗 12.00456)(41.99294+9.09862)] 0 2 [(24.94368+ 𝑗 12.00456)+(41.99294+9.09862)] 𝑍 0 = 1414.319802 < 25.69995805°
𝑍 2 76.97705621 < 8.971888305° 𝑍 0 // 𝑍 2 = 18.37326434 < 16.72806974° 𝑍 0 // 𝑍 2 = 17.59573718 + 𝑗 5.288371745 𝑜ℎ𝑚 Untuk menghitung Ia1 sebagai berikut ;
Ia1= 𝑉𝑓 𝑍 1+( 𝑍 0// 𝑍 2)
Ia 1 11.5470 kV = 47.82778355 + j12.00456 𝐼𝑎 1 11.5470 < 0°
= 49.3113206 < 14.08991541 𝐼𝑎 1 = 0.23416529 < −14.08991541° 𝐼𝑎 1 = 0.227120405 − 𝑗 0.05700620696 kA Untuk menghitung Ia2 sebagai berikut;
Dari tabel
tersebut  dapat  dilihat  bahwa  nilai
𝐼𝑎 2
𝐼𝑎 2 ( 𝐼𝑎 1 𝑥𝑍 1 ) − 𝑉𝑓
=
𝑍 5.358663044 < 165.910854°
= 27.68206338 < 25.6999°
perbandingan  arus  gangguan  hubung  singkat  antara perhitungan  manual  dan  perhitungan  ETAP  12.6  tidak berbeda  jauh  karena  pada  perhitungan  manual  maupun perhitungan pada ETAP 12.6 menggunakan nilai impedansi
𝐼𝑎 2 = 0.1935788879 < 140.2101854°
𝐼𝑎 2 = −0.14875454954 + 𝑗 0.1238852834 𝑘𝐴
yang sama. Jenis Gangg uan Perhitungan Manual (kA) Simulasi (kA) Selisih (kA) Ia Ib Ic 3 phasa 0.427 59 _ _ 0,459 0,03141 Phasa 0 0,3612 0.361 0,397 0,03577 dengan 3 23 phasa 2 phasa 0 0,4324 0,347 0,458 0,02553 ke 7 68 tanah 1 phasa 0.344 0 0 0,390 0,0458 ke 2 tanah
c. Fuse Cut Out Pada Transformator Distribusi Penyulang Naioni
Fuse cut out sebagai pengaman transformator dihitung menggunakan in rush atau arus pengenal transformator
dengan menggunakan persamaan 26 : In trafo KB 057 = 1,3 X 1,44 A =  1,87 A, berarti Fuse Cut Out yang terpasang pada fuse di trafo distribusi KB 057 = 2 A sampai 4 A harus lebih besar dari pada arus pengenal terus menerus pada trafo.
Tabel 3. Fuse Cut Out Transformator Penyulang Naioni
Nama Gardu Kapasitas Trafo ( KVA) Rating Fuse Cut Out (A) KB 057 50 k 2 KB 011 100 4 KB 018 50 2 KB 019 100 4 KB 022 50 2 KB 029 100 4 KB 036 50 2 KB 037 50 2 KB 038 50 2 KB 043 50 2 KB 044 100 4 KB 048 50 2 KB 049 100 4 KB 053 50 2 KB 054 50 2 KB 058 100 4 KB 059 50 2 KB 061 100 4 KB 062 50 2 KB 064 50 2 KB 065 50 2 KB 066 50 2 KB 067 50 2 KB 068 50 2 KB 072 100 4 KB 074 50 2 KB 075 50 2 KB 076 50 2 KB 078 50 2 KB 082 100 4 KB 083 100 4 KB 089 50 2 KB 091 100 4 KB 096 100 4 KB 099 25 2 KB 106 50 2 KB 118 50 2 KB 119 100 4 KB 123 100 4 KB 136 50 2 KB 137 50 2 KB 138 50 2 KB 139 50 2 KB 143 50 2 KB 144 100 4 KB 166 50 2 KB 168 100 4 KB 169 100 4 KB 176 50 2 KB 186 100 4 KB 191 100 4 KB 195 100 4
KB 196 100 4 KB 202 160 6 KB Naioni 50 2 55 Fuse Cut Out
d. Fuse Cut Out Pada Jaringan distribusi Penyulang Naioni
distribusi sebanyak 38 fuse , dengan rating yang terpasang sebesar 2 A sampai 160 A . Untuk menghitung Fuse Cut Out pada percabangan jaringan distribusi :  1,3 sd 1,5 X  arus pengenalnya ( jumlah In trafo dari trafo daya yang terpasang).
Menghitung  arus  beban  pada  jaringan  distribusi  KB  169  – KB 176 yaitu : 1,3 X arus pengenalnya = 1,3 X (1,44 + 1,44+ 2,88  +  2,88  +  2,88  +  1,44  +  1,44  )  =  18,72  A  artinya fuse yang terpasang ± 20 A.
Pemilihan Fuse  Cut  Out pada  jaringan  distribusi  harus  tahan terhadap arus beban dan mempunyai kemampuan pemutusan  terhadap  gangguan  hubung  singkat  dan  dapat melindungi  penghantar  dari  adanya  arus  lebih.  Semakin banyak  transformator  distribusi  pada  gardu  tersebut  maka semakin  besar  pula  arus  pengenal  untuk Fuse  Cut  Out tersebut. Fuse Cut Out yang terpasang pada jaringan
Tabel 4. Fuse Cut Out Jaringan Distribusi Penyulang Naioni
Fuse Cut Out Terpasang Rating Fuse Cut Out (A) Arus Beban Maximum KB 038 – KB 054 4 1,44 KB 038-KB 053 4 2,88 KB 038- KB 136 10 6,48 KB 136 – KB 091 6 4,32 KB 038 – KB 082 6 4,32 KB 037 – KB 038 25 23,76 KB 037 – KB 044 6 4,32 KB 089 – KB 037 25 24,2 KB 036 – KB 043 4 2,88 KB 036 – KB 089 40 29,52 KB 075 – KB 076 4 2,88 KB 106 – KB 143 6 4,32 KB 106 – KB 036 50 38.16 KB 049 – KB 057 4 2.88 KB 066 – KB 049 10 6,48 KB 067 – KB 065 16 12.96 KB 106 – KB 074 31,5 19,44 KB 064 – KB 019 63 57,6 KB 064 – KB 022 6 4,32 KB 191 – KB 064 65 64,24 KB 074 – KB 137 100 79,2 KB 074 – KB 072 10 6,48 KB 119 – KB 074 125 85,68 KB 119 – KB 202 10 6,92 KB 119 – KB 186 6 4,32 KB 195 – KB 136 6 4,32 KB 059 – KB 195 10 6,92 KB 061 – KB 062 6 4,32 KB 176 – KB 059 16 12,96 KB 169 – KB 176 20 15,12 KB 058 – KB 144 25 24,03 KB Naioni – KB 058 40 28.35 KB Naioni – KB 119 160 94,379 KB 099 – KB Naioni 200 111,66 KB Naioni – KB 096 6 4,32 KB 099 – KB 138 10 6,48 KB 138 – KB 029 6 4,32 37 Fuse Cut Out
e. Koordinasi Fuse Cut Out Pada Jaringan Distribusi
Apabila  terjadi  gangguan  hubung  singkat  pada  jaringan distribusi, Fuse Cut  Out jaringan distribusi terdekat  dengan
gangguan  hubung  singkat  harus  bekerja  terlebih  dahulu, kemudian  di  back  up  dengan Fuse jaringan  distribusi berikutnya.

## Tabel 5. Koordinasi antara Fuse Cut Out dan Fuse Cut Out di Penyulang Naioni
Fuse Cut Out Waktu Pemutusan (s) Gangguan Hubung Singkat (kA) Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Fuse KB 038 – KB054 0,004 0.01 0.01 0,546 Fuse KB 038 – KB 053 0,004 0,01 - 0,493 Fuse KB 136 – KB 091 0,0039 0,0039 0.01 0,481 Fuse KB 038 – KB 136 0,0039 0,01 0,01 0,546 Fuse KB 038 – KB 082 0,0039 0,01 0,01 0,546 Fuse KB 037 – KB 038 0,001 0,01 0,01 0,614 Fuse KB 044 – KB 139 0,0038 0,0039 0,01 0,546 Fuse KB 037 – KB 044 0,0039 0,01 0,01 0,614 Fuse KB 089 – KB 037 0,01 0,01 0,0197 0,696 Fuse KB 036-KB 043 0,004 0,0126 0,117 0,764 Fuse KB 036 – KB 089 0,01 0,0126 0,117 0,764 Fuse KB 075 – KB 076 0,004 0,01 - 0,800 Fuse KB 106 – KB 143 0,01 0,0422 0,0483 0,933 Fuse KB 106 – KB 036 0,01 0,422 0,0483 0,933 Fuse KB 049 – KB 057 0,004 0,01 - 0,480 Fuse KB 066 – KB 049 0,01 0,01 - 0,521 Fuse KB 067 – KB 065 0,01 0,0107 - 0,592 Fuse KB 106 – KB 078 0,0097 0,0483 0,149 0,933 Fuse KB 064 – KB 019 0,0227 0,0337 - 1,05 Fuse KB 064 – KB 022 0,01 0,0337 - 1,05 Fuse KB 191 – KB 064 0,032 - - 1,113 Fuse KB 074 – KB 137 0,01 0,0326 0,131 2,213 Fuse KB 074 – KB 072 0,0039 0,0326 0,131 2.213 Fuse KB 119 – KB 074 0,0039 0,011 0,0746 4,477 Fuse KB Naioni – KB 119 0,011 0,0746 - 4,447 Fuse KB 195 – KB 196 0,0039 0,0039 - 1,74 Fuse KB 061 – KB 062 0,004 0,0098 - 1,508 Fuse 169 – KB 176 0,0098 0,01 0,01 3,900 Fuse KB 058 – KB 144 0,01 0,01 0,0541 4,804 Fuse KB Naioni – KB 058 0,01 0,024 - 5,753 Fuse KB 119 – KB 202 0,01 0,011 0,0746 4,447 Fuse KB 119 – KB 186 0,01 0,011 0,0746 4,447 Fuse KB Naioni – KB 096 0,01 0,109 - 4,127
Tabel  diatas  adalah  hasil  simulasi  Gangguan  hubung singkat  yang di  simulasikan  pada  penghantar yang  terdekat dengan fuse cut out .

## 3.8 PEMBAHASAN
Dari hasil perhitungan gangguan hubung singkat menggunakan perhitungan manual dan menggunakan
perangkat lunak ETAP 12.6 tidak berbeda jauh, dikarenakan nilai  impedansi  (z)  yang  digunakan  sama  ,  dan  nilai gangguan hubung singkat terbesar di penyulang Naioni pada kedua perhitungan tersebut adalah gangguan hubung singkat dua phasa ke tanah, yang terjadi pada gardu KB 099. Dengan arus  gangguan  sebesar ± 12,099  kA  .  Sedangkan  gangguan hubung  singkat  terkecil  di  Penyulang  Naioni  adalah gangguan hubung singkat satu phasa ke tanah yang  terjadi
pada gardu KB 048, dengan arus gangguan sebesar ± 0,524 kA.
Sedangkan  untuk rating  Fuse  Cut  Out pada  trafo distribusi dan  jaringan  distribusi  dihitung  berdasarkan  [10]  yaitu dengan  menggunakan  arus  beban.  Dan  melakukan koordinasi  antara fuse  cut  out dengan fuse  cut  out terdekat dengan  memberikan  gangguan  pada  jaringan  distribusi terdekat dengan fuse cut out di percabangan tersebut
3.8.1 Pemilihan Fuse Cut Out berdasarkan arus beban
Perhitungan rating  Fuse  Cut  Out menggunakan  arus beban  di  tranformator  dan  jaringan  distribusi  sebagai berikut :
Penentuan Fuse  Cut  Out yang  terpasang  pada transformator (tabel 3) . Transformafor dengan kapasitas 50 kVA menggunakan fuse cut out dengan kapasitas 2 A dengan arus  beban  1,44  A ,sedangkan  transformator  100  kVA menggunakan Fuse  Cut  Out dengan  kapasitas  4  A dengan arus beban 2,88 A dan transformator 160 kVA menggunakan Fuse  Cut Out dengan kapasitas 6 A dengan arus beban  4,32
A. Total jumlah fuse cut out di transformator distribusi adalah 55 buah fuse cut out
Penentuan Fuse  Cut  Out yang  terpasang  pada  jaringan distribusi (tabel 4) . Fuse Cut Out dengan kapasitas terkecil yaitu  sebesar  4  A,  terdapat  pada  KB  038  – KB  054  dengan arus  beban  maximum  1,44  A,  dan Fuse  Cut  Out dengan kapasitas terbesar yaitu 200 A. Terdapat pada KB 099 – KB Naioni dengan arus beban maximum 111,66 A . Total jumlah fuse cut out pada transformator distribusi adalah 37 buah fuse cut out

## 3.8.2 Koordinasi Fuse Cut  Out Dan Fuse Cut  Out Di

## Jaringan Distribusi
Untuk  koordinasi  antara Fuse  Cut  Out dengan Fuse  Cut Out di jaringan distribusi Penyulang Naioni disimulasikan  apabila  terjadi  gangguan  hubung  singkat seperti  diperlihatkan  pada  (tabel  4.11).  Terdapat  3  zona pemutusan Fuse Cut Out pada jaringan distribusi penyulang naioni, yaitu zona tingkat satu, zona tingkat dua, zona tingkat tiga dengan waktu pemutusan sekitar 0,001 s sampai 0,0746 s  dengan  gangguan  yang  terjadi  sebesar  0,480  kA  sampai 5,753 kA.

## 4. KESIMPULAN
Adapun kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Arus  gangguan  hubung  singkat  terkecil  yaitu gangguan  hubung  singkat  1  phasa  ke  tanah  yang terjadi  pada busbar KB  048  dengan  arus  gangguan sebesar 0,524 kA, dan arus gangguan hubung singkat terbesar  yaitu  gangguan  hubung  singkat  2  phasa  ke tanah yang terjadi pada KB 099 dengan arus gangguan sebesar 12,099 kA.
2. Penentuan Fuse  Cut  Out pada  penyulang  dihitung berdasarkan SPLN (64 : 1985). Rating Fuse Cut Out yang  terpasang  pada  transformator  dengan  daya  50 kVA menggunakan Fuse Cut Out kapasitas 2 A, dan transformator  dengan  daya  100  kVA  menggunakan Fuse Cut Out kapasitas 4 A sedangkan transformator
dengan  daya  160  kVA  menggunakan Fuse  Cut  Out kapasitas  6  A.  Kemudian Fuse  Cut  Out yang terpasang  pada  jaringan  distribusi  dengan  kapasitas terkecil terdapat pada KB 038 – KB 054 yaitu sebesar 4 A, dengan arus beban maximum 1,44  A, dan Fuse Cut  Out dengan  kapasitas  terbesar  terdapat  pada  KB 099  –  KB  Naioni  yaitu  sebesar  200  A.  dengan  arus beban maximum 111,66 A.
3. Koordinasi  antara fuse  cut  out dengan fuse  cut  out pada jaringan distribusi Penyulang Naioni disimulasikan  apabila  terjadi  gangguan  hubung singkat maka zona pemutusan fuse cut out terdiri dari zona tingkat satu, zona tingkat dua, zona tingkat tiga. Dengan  waktu  pemutusan  sekitar  0,001  s  sampai 0,0746  s  dan  gangguan  hubung  singkat  yang  terjadi sebesar 0,480 kA sampai 5,753 Ka

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Hendriyadi, “Perhitungan Arus Gangguan Hubung Singkat Pada Jaringan Distribusi Di Kota Pontianak.: Universitas Tanjungpura,” Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimatan Barat, 2012.
[2] Dasman, “Studi Gangguan Hubung Singkat 1 Fasa Ke Tanah Pada Sutt 150 kV (Aplikasi GI PIP – PAUH LIMO),” Jurnal Teknik Elektro ITP , vol. 5, no. 2, p. 115.
[3] Very Bagus Saputra, “Analisis Gangguan Hubung Singkat Pada Sistem Tenaga Listrik Di KSO Pertamina Ep-Geo Cepu Indonesia Distrik 1 Kawengan Menggunakan ETAP 12.6,” Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tugas Akhir, 2016.
[4] Nikolaus M. Tana, “Rekonfigurasi Jaringan Pada Saluran Udara Tegangan Menengah 20 KV Penyulang Naioni PT. PLN (Persero) ULP Kupang Menggunakan Perangkat Lunak Electrical Transient Analisis Program ETAP) 12.6,” Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2018.
[5] Amira Amira and Asnal Efendi, “Studi Analisa Gangguan hubung Singkat Satu Phasa Ke Tanah Pada SUTT 150 kV Untuk Setting Relay OCR ( Aplikasi GI PIP – PAUH LIMO ).,” Jurnal Teknik Elektro ITP , vol. 3, no. 2, 2014.
[6] Dwi Puji Hariyanto, “Analisis Koordinasi Over Current Relay dan Recloser Pada Sistem Proteksi Feeder Gardu Induk Semen Nusantara Cilacap,” Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2009.
[7] Daman Suswanto, “Sistem Distribusi Tenaga Listrik.,” Universitas Negeri Padang., Padang.
[8] Patrisius John Fisher, “Analisis Gangguan Hubung Singkat Pada Jaringan Pemakaian Sendiri PLTU Bolok PT. SMSE (IPP) Unit 3 & 4 Menggunakan Software ETAP P12.6,” Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2018.
[9] Iman  Setiyono, “Sistem Pengaman Penyaluran Energi Listrik Satu Fasa Tegangan Rendah Dengan Menggunakan Fuse Cut Out,” Universitas Diponegoro, Yogyakarta.
[10] “SPLN 64 . Petunjuk Pemilihan dan penggunaan Fuse Cut Out pada Sistem Distribusi Tegangan Menengah,” PT. PLN, Jakarta, 1985.
[11] “SPLN D3. 026. Spesifikasi Fuse Cut Out,” PT . PLN, Jakarta Selatan, 2017.