## Evaluasi Keandalan Fisik Terhadap Struktur Bangunan Gedung Klinik Cilimus Medical Center
Risa Kristalia Nurlaela 1 , Dendi Yogaswara 2
Jurnal Konstruksi Institut Teknologi Garut Jl. Mayor Syamsu No. 1 Jayaraga Garut 44151 Indonesia Email : j urnal@itg.ac.id
1 risa.dpupr2019@gmail.com 2 dendi.yogaswara@itg.ac.id
Abstrak  – Keandalan  bangunan  yaitu  suatu  keadaan  bangunan  gedung  yang  memenuhi persyaratan  keselamatan,  kesehatan,  kenyamanan,  dan  kemudahan  bangunan  gedung  sesuai dengan kebutuhan fungsi yang telah ditetapkan. Untuk memenuhi syarat andal dalam bangunan dibutuhkan bangunan dengan bagian struktur yang kuat, kokoh dan stabil dalam memikul beban sendiri  maupun  beban  yang  berasal  dari  luar.  Penelitian  bertempat  di  Klinik  Cilimus Medical Center yang terletak di Jl. Raya Garut – Cikajang No. 212 Jawa Barat Bayongbong Sukarame. Bangunan  Klinik  Cilimus  ini  memiliki  luas  bangunan  363,26  m²  yang  mampu  menampung kegiatan pelayanan kesehatan berupa klinik dan apotek. Tujuan penelitian ini yaitu  mengevaluasi keandalan fisik bangunan agar sesuai dengan pedoman persyaratan teknis tata cara pemeriksaan keandalan bangunan gedung. Data kondisi komponen-komponen yang diperiksa yaitu arsitektur, struktur dan utilitas. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dimana dilakukan observasi visual  maupun  pemeriksaan  dokumen  teknis  agar  dapat  diketahui  apakah  bangunan  tersebut masih dalam kondisi laik fungsi atau tidak.  Pada pemeriksaan yang telah dilakukan, didapatkan hasil  bahwa  bangunan  Klinik  Cilimus  ditinjau  dari  kondisi  komponen  struktur  dan  utilitas termasuk dalam  kategori andal, tetapi dari aspek arsitektur masih perlu adanya perbaikan agar sesuai dan memadai.
Kata Kunci – Bangunan Gedung; Keandalan Bangunan; Laik Fungsi Bangunan.

## I. PENDAHULUAN
Berdasarkan UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 3 menyatakan bahwa untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya,  harus  menjamin  keandalan  bangunan.  Keandalan  bangunan  yaitu  suatu  keadaan  bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai  dengan  kebutuhan  fungsi  yang  telah  ditetapkan.  Untuk  memenuhi  syarat  andal  dalam  bangunan dibutuhkan  bangunan  dengan  struktur  yang  kuat,  kokoh  dan  stabil  dalam  memikul  beban  atau  kombinasi beban. Kabupaten Garut memiliki banyak gedung yang teridentifikasi dalam kondisi belum memenuhi syarat keandalan bangunan terutama pada aspek keamanan bagi pengguna, sehingga adanya kasus-kasus roboh dan rusaknya bangunan gedung akibat bencana alam seperti gempa, angin kencang dan lain-lain.  Maka dari itu, pemeriksaan diperlukan sebagai dasar awal pertimbangan laik atau tidaknya bangunan. Pemeriksaan  pada bangunan Klinik Cilimus Medical Center dilihat berdasarkan pengamatan fisik dilapangan dan dokumen teknis dari segi arsitektur, struktur dan utilitas.
.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Lokasi Penelitian
Penelitian bertempat di Klinik Cilimus Medical Center yang terletak di Jl. Raya Garut  – Cikajang No. 212 Jawa Barat Bayongbong Sukarame. Bangunan Klinik Cilimus ini memiliki luas bangunan 363,26 m². 1 unit bangunan ini cukup untuk menampung kegiatan pelayanan kesehatan berupa klinik dan apotek.
Sumber: Google Maps (2022)

## Gambar 1: Lokasi Penelitian

## B. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan  pemeriksaan  dan  pengambilan  data  dilapangan  dilaksanakan  dengan  metode  kualitatif  dan pengamatan secara visual terhadap kondisi fisik bangunan. Langkah penilaian dimulai dengan menentukan fungsi bangunan dan dilanjutkan dengan peninjauan dari beberapa aspek berikut.
1. Aspek arsitektur ( bentuk, zoning, fasilitas pendukung, sirkulasi, dan pengechekan thermal bangunan)
2. Aspek struktur (pengukuran dan pengujian material)
3. Aspek utilitas ( sistem kelistrikan dan plumbing bangunan )

## III. HASIL DAN DISKUSI

## A. Fungsi Bangunan
Menurut  Undang  –  Undang    Nomor  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan  Gedung  bahwa  setiap  bangunan memiliki fungsi yang berbeda-beda seperti yang telah dirumuskan dalam Bab III Pasal 5 yang mengidentifikasi fungsi bangunan gedung sebagai berikut.
Tabel 1: Fungsi Bangunan Gedung
Fungsi Bangunan Gedung Meliputi : Fungsi Hunian Bangunan  untuk  rumah  tinggal  tunggal,  rumah tinggal  deret,  rumah  susun,  dan  rumah  tinggal sementara Fungsi Kegamaan Masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng Fungsi Usaha Bangunan  gedung  perkentoran,  perdagangan, perindustrian,  perhotelan,  wisata  dan  rekreasi,
Vol. 21; No. 1; 2023; Hal 1-11
Fungsi Bangunan Gedung Meliputi : terminal, dan penyimpanan Fungsi Sosial Budaya Bangunan  gedung  untuk  pendidikan,  kebudayaan, pelayanan  kesehatan,  laboratorium,  dan  pelayanan umum Fungsi Khusus Bangunan  gedung  untuk  reaktor  nuklir,  instalasi pertahanan  dan  kemanan,  dan  bangunan  sejenis yang diputuskan menteri
Dari Tabel 3.1 dapat diketahui bahwa bangunan Klinik Cilimus merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang dapat dikategorikan kedalam fungsi sosial budaya.

## B. Aspek Arsitektur
Pemeriksaan arsitektur pada bangunan Klinik Cilimus dilihat dari komponen berikut:
1. Bentuk bangunan, terlihat dari tampak depan bangunan Klinik Cilimus memiliki bentuk persegi panjang yang memanjang ke belakang dengan fungsi bangunan yang terpusat di area tengah bangunan.

## Gambar 2: Bentuk Bangunan
2. Zoning bangunan Klinik Cilimus terbagi menjadi 3 bagian zona pada lantai 1 yang diantaranya area semi publik yang berada pada area depan kawasan hingga melewati ruang tunggu, area servis berada di area belakang, area privat berada disemua ruangan (praktek, laboratorium, apotek, ruang karyawan, dan ruang IGD). Dan zoning pada lantai 2 terbagi menjadi 2 bagian yang diantaranya area semi publik digunakan sebagai akses sirkulasi dalam gedung hingga mencakup koridor yang melewati ruang rawat inap, area servis berada di area belakang gedung (toilet, janitor, dan akses menuju lantai 1), dan area privat berada disemua ruang rawat pasien dan ruang untuk arsip gedung.

## Gambar 3: Zoning Bangunan
3. Fasilitas pendukung Klinik Cilimus dimulai dari ruang khusus untuk apotek, area klinik berupa ruang tunggu,  ruang  dokter,  ruang  rontgen,  ruang  bidan,  ruang  UGD,  ruang  karyawan,  dan  laboratorium. Ditunjang oleh beberapa sarana gedung seperti resepsionis, mushola, ruang IPAL, toilet, dapur, bak cuci piring, tempat duduk dan ruang obat untuk apotek cilimus.

## Gambar 4: Fasilitas Pendukung Bangunan
4. Sirkulasi  pada  bangunan  Klinik  Cilimus  terdiri  dari  2  sirkulasi yaitu  sirkulasi  horizontal  dan  vertikal. Sirkulasi horizontal diperuntukkan untuk karyawan gedung ( mencakup semua area gedung) dan pasien klinik  (mencakup  ruang  praktek  yang  berada  di  dalam  bangunan).    Lebar  jalan  pada  Klinik  Cilimus memiliki beberapa variasi karena lebar jalan diperoleh dari penempatan. Lebar jalan pada area koridor menuju lantai 2 yaitu 1,5 m (2 orang), kemudian untuk lebar jalan area sekitar IPAL dan ruang karyawan yaitu 1,2 m (2 orang), dan untuk akses menuju ruang karyawan memiliki lebar jalan 1,5 m (2 orang). Untuk lebar jalan pada area apotek memiliki lebar jalan yaitu 60 cm (1 orang).
Gambar 5: Denah Sirkulasi Bangunan
Gambar 6: Sirkulasi Horizontal Bangunan
Sedangkan  sirkulasi  vertikal  yang  menghubungkan  ruang  antara  lantai  1  dan  2  berupa  ramp  yang menggunakan material beton, dengan dimensi ramp 155,3 m pada ramp bagian bawah dan 1,775 x10 m pada ramp bagian atas.

## Gambar 7: Sirkulasi Vertikal Bangunan
Posisi ramp pada bangunan ini memiliki beberapa permasalahan seperti posisi pemasangan yang terlalu rendah, menyebabkan karyawan yang akan mengakses area belakang harus menunduk terlebih dahulu. Kemudian kemiringan ramp pada bangunan ini terlihat curam sehingga diperlukan tenaga yang cukup besar untuk menaik-turunkan pasien yang menggunakan kursi roda. Bordes pada ramp memiliki lebar yang sedikit sehingga sulit untuk melakukan manuver ketika dalam posisi transisi dari ramp bagian atas menuju ramp bagian bawah.

## Gambar 8: Temuan Ramp Vertikal Bangunan
5. Pengecekan thermal pada Klinik Cilimus menggunakan peralatan yang telah disediakan dengan lux meter dan  thermometer  atau  biasa  disebut  dengan Environment  test untuk  memastikan  bahwa  kenyamanan thermal  didalam  ruangan  sudah  dalam  kondisi  yang  baik  dan  sesuai  dengan  Kep  Menkes  RI no.1405/Menkes/SK/XI/2002 yang tercantum pada pendekatan Studi Literatur dan Alat Kerja, sub point 2.3.1  Pendekatan Arsitektur  dan  Kinerja  Bangunan  pada  batas-batas  penerimaan.  Pengecekan  hanya dilakukan  pada  ruangan  yang  sering  dikunjungi  dalam  waktu  yang  lama  untuk  beraktifitas,  adapun pengecekan pada ruangan hanya diambil beberapa sample ruang saja dikarenakan ruang-ruang berbentuk typical (sama) dan sedang beroperasi. Adapun hasil-hasil pengecekan yang telah dilakukan adalah :
Gambar 9: Denah Titik Uji Thermal ( Environment Test )
Gambar 10: Pelaksanaan Uji Thermal ( Environment Test )
Tabel 2: Hasil Rata-Rata Pengecekan Suhu Temperatur, dan Pencahayaan
No Lokasi Cahaya (Lux) Suhu ( ° C) Kelembaban (%) Suara (db) 1 R. Apotek 169,6 24,6 78,6 66,1 2 R. Obat 190,8 24,7 78,9 73,9 3 Area Parkir 154,2 23,8 80,2 67,3 4 Resepsionis 199,6 24,2 79,7 79,6
No Lokasi Cahaya (Lux) Suhu ( ° C) Kelembaban (%) Suara (db) 5 R. Dokter 1 805,0 24,8 78,0 62,4 6 R. Dokter 2 194,9 24,2 79,5 72,7 7 R. Dokter 3 154,5 24,6 79,1 76,0 8 R. UGD 164,2 24,4 78,8 71,3 9 Koridor 123,3 24,5 79,6 52,1 10 R. Rontgen 176,3 24,4 72,6 64,7 11 R. Karyawan 144,3 24,9 80,4 66,3 12 Mushola 175,8 24,9 79,5 58,1 13 Laboratorium 175,8 24,9 79,5 61,2
Dari  Tabel  3.2  pada  pengecekan    yang  telah  dilakukan  sudah  memeuhi  persyaratan  yang  telah ditentukan. Hal ini karena batas-batas penerimaan thermal yaitu
- Pencahayaan minimal 100 lux
- Suhu berkisar antara 18 ° C - 30 ° C
- Kelembaban berkisar antara 65% - 95%
- Suara maksimal 85 db

## C. Aspek Struktur
Pemeriksaan struktur pada bangunan Klinik Cilimus diantaranya :
1. Struktur atas bangunan Klinik Cilimus memiliki lebar bangunan 11 m, panjang 20,91 m. Berdasarkan pengukuran kolom dan balok diperoleh deimensi  : K1 = 350 x 350 mm, K2 = 150 x 350 mm, B1 = 350 x 200 mm.
2. Struktur bawah berupa pondasi foot plate yang berfungsi meneruskan beban menuju lapisan tanah pendukung yang ada dibawah, dan juga berfungsi sebagai penahan seluruh beban hidup dan mati yang berada diatasnya serta gaya-gaya dari luar.
Pengukuran dan pengujian material dilakukan dengan pengujian Non-Destruktive test memakai Hammer Test. Pengujian kekuatan beton dengan hammer test hanya dilakukan pada kolom beton untuk memastikan tingkat kekuatan permukaan beton pada bangunan Klinik Cilimus. Hammer test yaitu suatu alat pemeriksaan mutu beton tanpa merusak beton. Disamping Itu dengan menggunakan metode Ini akan diperoleh cukup banyak data dalam waktu yang relatif singkat dengan biaya murah. Metode pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan memberikan  beban Impact (tumbukan)  pada  permukaan  beton  dengan  menggunakan  suatu  massa  yang diaktifkan dengan menggunakan energi yang besarnya tertentu. Jarak pantulan yang tmbul dari massa tersebut pada saat terjadi tumbukan  dengan  permukaan  beton benda uji  dapat memberikan  indikasi  kekerasan  juga setelah dikalibrasi. Alat ini sangat berguna untuk mengetahui keseragaman material beton pada struktur, karena kesederhanaannya,  pengujian  menggunakan alat  ini  sangat cepat  sehingga  dapat  mencakup area  pengujian yang luas dalam waktu yang singkat. Alat ini sangat peka terhadap variasi yang ada pada permukaan beton misalnya  keberadaan  partikel  batu  pada  bagian-bagian  tertentu  dekat  permukaan.  Metoda  pengujian  ini dilakukan dengan memberikan beban impact (tumbukan) pada permukaan beton dengan menggunakan suatu massa yang diaktifkan dengan memberikan energi yang besarnya tertentu. Jarak pantulan yang timbul dari massa  tersebut  pada  saat terjadi tumbukan  dengan  permukaan  beton  benda  uji dapat memberikan Indikasi kekerasan dan juga, setelah dikalibrasi dapat memberikan indikasi nilai kuat tekan beton benda uji.
Tabel 3: Kriteria Standar Deviasi Untuk Beton
Klasifikasi Penggunaan Standar Deviasi, Mpa (Psi) Sangat Baik Baik Sekali Baik Cukup Kurang Baik Pengujian Lapangan < 2,8 (<400) 2,8 s.d 3,4 (400 s.d 500) 3,4 s.d 4,1 (500 s.d 600) 4,1 s.d 4,8 (600 s.d 700) > 4,8 (>700) Percobaan <1,4 1,4 s.d 1,7 1,7 s.d 2,1 2,1 s.d 2,4 > 2,4
Vol. 21; No. 1; 2023; Hal 1-11
Klasifikasi Penggunaan Standar Deviasi, Mpa (Psi) Sangat Baik Baik Sekali Baik Cukup Kurang Baik Laboratorium (<400) (200 s.d 250) (250 s.d 300) (300 s.d 350) (> 350)
Pengujian kuat tekan beton dilakukan dengan uji Hammer dengan mengambil beberapa titik tertentu yang tersebar pada kolom. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan sebaran mutu beton sesuai dengan kondisi existing. Data  hammer  test  digunakan  sebagai  acuan  untuk  menentukan  mutu  beton  dan  untuk  mengetahui  sebaran keseragaman mutu beton. Berikut hasil pengolahan dan rekapan hasil hammer test:
Tabel 4: Homogenitas Mutu Beton
Nama Struktur Klinik Cilimus Garut Jenis Elemen Beton Posisi Hammer Test 0˚ 0˚ 0˚ 0˚ 0˚ Dimensi (cm) 15 x 20 15 x 35 15 x 30 12 15 x 30 Kode Bidang Uji/ Sampel Ram Kolom Balok Plat Ram Balok Ram Kode sample K1 K2 K3 K4 K5 Sudut Inklinasi Pukulan 0 0 0 0 0 Nilai Lenting Palu Beton  (R) 1 38 22 28 20 40 2 38 22 28 22 29 3 30 25 30 25 30 4 32 25 31 30 35 5 32 30 31 31 35 Nilai Lenting Palu Beton  (R) 6 33 31 32 31 30 7 31 32 30 32 30 8 31 30 33 32 38 9 38 30 30 30 40 10 40 31 32 30 40 R. Maksimum 40 32 33 32 40 R. Minimum 30 22 28 20 29 R. Rata-rata 34,3 2,78 30,5 28,3 34,7 Perkiraan Kuat Tekan Beton Standar deviasi 3,74 3,88 1,65 4,35 4,64 Rata-rata (kg/cm 2 ) 305,91 214,14 244,73 224,33 295,71
Standar  deviasi  menjadi  salah  satu  metode  analisa  tingkat  mutu  dengan  mengukur  nilai  deviasi (penyimpangan) pada beton. Jika penyimpangan (deviasi) pada beton nilainya besar maka nilai kuat tekan beton akan semakin kecil.
Tabel 5: Rekap Tabulasi Nilai Hammer Test Berdasarkan Standar Deviasi
No Kode Sample Mutu Beton (kg/cm 2 ) Rata-rata fc (Mpa)’ Standar Deviasi Standar Deviasi untuk Standar Kontrol Yang Berbeda (Mpa) Sangat Baik (< 2,8) Baik Sekali (2,8 s.d 3,4) Baik (3,4 s.d 4,1) Cukup (4,1 s.d 4,8) Kurang Baik (> 4,8) 1 K1 305,91 25,39 3,74 - - √ - - 2 K2 214,14 17,77 3,88 - - √ - - 3 K3 244,73 20,31 1,65 √ - - - - 4 K4 224,33 18,62 4,35 - - - √ - 5 K5 295,71 24,54 4,64 - - - √ -
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa peninjauan terhadap struktur bangunan Klinik Cilimus berada pada
klasifikasi antara “Sangat Baik” sampai dengan “cukup” maka kualitas struktur bangunan sudah sesuai dengan perencanaan dan memenuhi persyaratan minimum kuat tekan beton berdasarkan SNI 2847:2019.

## D. Aspek Utilitas
Pemeriksaan utilitas pada bangunan Klinik Cilimus diantaranya:
1. Sistem  kelistrikan  yang  digunakan  yaitu  sistem  jaringan  Distribusi  Sekunder  yang  mana  sumber  arus listriknya berasal dari Gardu PLN (Persero) distribusi Jawa Barat dengan tegangan 220 Volt dan daya kapasitas 900 Watt (16amp x 3). Sumber arus listrik di Klinik Cilimus dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan  penjualan  di antaranya  untuk sumber  arus  komputer. AC  dan  fasilitas yang di  gunakan  yang sumber alat-alat praktek di gerakkan oleh sumber arus listrik, Selain fasilitas gedung, sumber arus listrik juga digunakan untuk penerangan buatan (lampu), Instalasi listrik Klinik Cilimus telah memenuhi standar dan pengujian oleh pihak PLN Sehingga jaringan Instalasi listrik di Klinik Cilimus dinyatakan sesuai standar yang berlaku dan  laik untuk digunakan.

## Gambar 11: Uji Thermal Panel Listrik
2. Sistem  jaringan  plumbing  yang  digunakan  oleh  Klinik  Cilimus  terdiri  dari  2  yaitu  sistem  instalasi penyediaan air bersih yang di supplay untuk kegiatan produksi dan gedung yang membutuhkan air bersih yang menunjang kelangsungan perkantoran, produksi, dan kebutuhan lainnya. Ada juga sitsem instalasi air kotor (kloset, peturasan, air buangan yang mengandung kotoran manusia) dan air bekas (bak mandi dan bak cuci tangan).
Gambar 12: Sumber Air (Air Bersih dan Air Kotor)
Vol. 21; No. 1; 2023; Hal 1-11

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pemeriksaan Peninjauan terhadap aspek arsitektur masih terdapat adanya ketidaksesuaian dengan perencanaan yaitu pada ramp yang terlalu rendah, bordes yang kecil, serta kemiringan yang terlihat curam sehingga aksesibilitas  ke, dari, dan di dalam gedung gedung dapat terhambat terutama bagi penyandang cacat. Peninjauan terhadap aspek struktur dilakukan dengan uji non destruktif berupa hammer test. Dengan memberikan  beban Impact (tumbukan)  pada  permukaan  beton  menggunakan  suatu  massa  yang  diaktifkan dengan pemakaian energi yang besarnya tertentu. Jarak pantulan yang tmbul dari massa tersebut pada saat terjadi  tumbukan  dengan  permukaan  beton  benda  uji  dapat  memberikan  indikasi  kekerasan  juga  setelah dikalibrasi. Hasil yang diperoleh berada pada klasifikasi antara “Sangat Baik” sampai dengan “cukup” maka kualitas struktur bangunan sudah sesuai dengan perencanaan dan memenuhi persyaratan minimum kuat tekan beton  berdasarkan  SNI  2847:2019  Peninjauan  terhadap  aspek  utilitas  yang  berupa  sistem  kelistrikan  dan jaringan plumbing tersedia dan layak untuk digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum., “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pemeliharaan Dan Perawatan Bangunan Gedung.” 2008.
[2] Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum., “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.29/PRT/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.” 2006.
[3] Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bandung  Barat,  “Peraturan  Bupati  Bandung  Barat  Nomor  39 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.” 2018.
[4] Pemerintah RI, “Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung.” 2002.
[5] Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum.,  “Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No  25/PRT/M/2008  tentang  Pedoman  Teknis Penyusunan RISPK di Perkotaan.” 2008.
[6] Pemerintah  RI,  “Peraturan  Pemerintah  No.  36 Tahun  2005  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Pasal 16 ayat 1:“keandalan bangunan gedung adalah keadaan bangunan gedung yang memenuhi berturut-turut persyaratan keselamatan, k.” 2005.
[7] T. I. Praganingrum, N. L. M. A. Mirayani, And P. O. M. Firanthi, “Faktor--Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan  Bangunan  Gedung  Rektorat  Universitas  Mahasaraswati  Denpasar,” J.  Bakti  Sar.  Media Publ. Penelit. Dan Penerapan Ipteks , Vol. 11, No. 2, Pp. 120–126, 2022.
[8] D.  R.  Indriana,  “Upaya  Mewujudkan  Undang-Undang  Bangunan  Gedung  Ditinjau  Dari  Aspek Keandalan Bangunan Gedung,” J. Arsit. GRID , vol. 1, no. 1, 2019.
[9] S.  W.  RIZAL,  “Evaluasi  Keandalan  Fisik  Bangunan  Gedung  (Studi  Kasus  Politeknik  Negeri Pontianak),” J. Tek. Sipil , vol. 16, no. 2, pp. 1–14, 2016.
[10]  M. Priyo and I. H. Wijatmiko, “Evaluasi Keandalan Fisik Bangunan Gedung (Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Sleman) ,” Semesta Tek. , vol. 14, no. 2, pp. 150–159, 2011.
[11]  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia, “Keputusan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 1405/Menkes/Sk/Xi/2002  Tentang  Persyaratan  Kesehatan  Lingkungan  Kerja  Perkantoran  Dan Industri.” 2002.
[12]  Badan Standarisasi Nasional, “Standar Nasional Indonesia (SNI) 2847:2019 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung.” 2019.