## ANALISA KAPASITAS PEMUTUS TENAGA SISI 20 KV PADA PENYULANG KUTILANG GARDU INDUK SEDUDUK PUTIH
M. Syahrul Rhamadhon*, Irine Kartika Pebrianti**, Abdul Azis*** *Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Palembang, JI. Jend. A. Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia **Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Palembang,
JI. Jend. A. Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
***Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Palembang,
JI. Jend. A. Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
*Email: rhamadhons@gmail.com
**Email: irinekf@univpgri-palembang.ac.id (Penulis Korespondensi) ***Email: azis@univpgri-palembang.ac.id

## ABSTRAK
Pemutus Tenaga merupakan peralatan yang berfungsi sebagai alat pembuka atau penutup suatu rangkaian listrik dalam kondisi berbeban, serta mampu membuka atau menutup saat terjadi arus gangguan (hubung singkat) pada jaringan atau peralatan lain. Pemutus Tenaga umumnya dirancang untuk berbagai kapasitas arus  nominal  pemutusan.  Arus  nominal  pemutusan  menunjukkan  seberapa  besar  arus  maksimum  yang Pemutus Tenaga dapat putuskan tanpa mengalami kerusakan. Hasil penelitian adalah arus hubung singkat tiga  fasa  untuk  gangguan  di  dalam  Transformator  30  MVA  #2  70/20  kV  adalah  15,7502  kA,  kapasitas Pemutus Daya untuk proteksi transformator adalah 25,2003 kA, dan rating Pemutus Tenaga yang terpasang adalah  31,5  kA.  Arus  hubung  singkat  tiga  fasa  untuk  gangguan  pada  Busbar  20  kV  adalah  6,9728  kA, kapasitas  Pemutus  Daya  untuk  proteksi  busbar  adalah  11,1565  kA,  dan  rating  Pemutus  Tenaga  yang terpasang adalah 12,5 kA. Arus hubung singkat tiga fasa untuk gangguan pada Busbar 20 kV adalah 6,9728 kA, kapasitas Pemutus Daya untuk proteksi busbar adalah 11,1565 kA, dan rating Pemutus Tenaga yang terpasang  adalah  12,5  kA.  Perbandingan  antara  kapasitas  Pemutus  Daya  hasil  perhitungan  dan  rating Pemutus Tenaga yang terpasang menunjukkan bahwa rating Pemutus Tenaga yang terpasang lebih besar dari kapasitas Pemutus Daya hasil perhitungan, sehingga Pemutus Tenaga yang terpasang masih mampu untuk memutuskan arus hubung singkat tiga fasa yang terjadi di lokasi pemutus daya tersebut terpasang.
Kata kunci : Impedansi, Arus, Kapasitas, Pemutus Tenaga

## 1. PENDAHULUAN
Transformator daya merupakan peralatan listrik yang berfungsi untuk menyalurkan daya/ tenaga dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau sebaliknya (Dendi, Azis, & Perawati, 2022). Transformator  memiliki  sebuah  inti  dari  besi  berlapis  pada  kumparan  primer  dan  kumparan sekunder. Gandengan magnet menghasilkan induksi-elektromagnet dapat menghasilkan tegangan bolak balik dari satu tingkat ke tingkat yang lain yang diperlukan transformator (Azis, Nurdiana, & Nisa, 2018). Dalam proses penyaluran tenaga listrik terkadang terjadi kendala yang diakibatkan oleh  adanya  gangguan.  Gangguan  merupakan  terjadinya  suatu  kerusakan  dalam  penyaluran tenaga listrik yang menyebabkan aliran arus listrik lebih besar dari aliran arus yang seharusnya (Anjasmara, Azis, Perawati, & Pebrianti, 2023).
Untuk itu diperlukan peralatan pengaman yang dapat memproteksi jaringan dan peralatan tenaga listrik terutama di Gardu Induk. Sistem proteksi adalah suatu sistem pengamanan terhadap peralatan listrik, yang diakibatkan adanya gangguan teknis, gangguan alam, kesalahan operasi, dan  penyebab  yang  lainnya.  Sistem  proteksi  merupakan  pengaman  listrik  pada  sistem  tenaga listrik yang terpasang pada sistem distribusi tenaga listrik, transformator tenaga, transmisi tenaga listrik  dan  generator  listrik  yang  dipergunakan  untuk  mengamankan  sistem  tenaga  listrik  dari
gangguan  listrik  atau  beban  lebih,  dengan  cara  memisahkan  bagian  sistem  tenaga  listrik  yang terganggu (Azis, & Febrianti, 2019). Sehingga sistem kelistrikan yang tidak terganggu dapat terus bekerja (mengalirkan arus ke beban atau konsumen). Jadi pada hakekatnya pengaman pada sistem tenaga listrik yaitu mengamankan seluruh sistem tenaga listrik supaya kehandalan tetap terjaga (Rizal, & Azis, 2022).
Setiap  sistem  proteksi  minimum  terdiri  dari  transformator  instrumen,  relai  dan  Pemutus Tenaga  ( Circuit  Breaker ).  Pemutus  Tenaga  (PMT)  merupakan  peralatan  saklar  ( switching ) mekanis,  yang  mampu  menutup,  mengalirkan  dan  memutus  arus  beban  dalam  kondisi  normal serta  mampu  menutup,  mengalirkan  (dalam  periode  waktu  tertentu)  dan  memutus  arus  beban dalam spesifik kondisi abnormal/gangguan seperti kondisi hubung singkat ( short circuit ). Fungsi utamanya  adalah  sebagai  alat  pembuka  atau  penutup  suatu  rangkaian  listrik  dalam  kondisi berbeban, serta mampu membuka atau menutup saat terjadi arus gangguan (hubung singkat) pada jaringan atau peralatan lain (Hendra, Lazuardi, & Suparlan, 2015).
Kapasitas Pemutus Tenaga dapat ditentukan dengan cara menghitung nilai arus gangguan maksimum pada jaringan tersebut. Pada Penyulang Kutilang Gardu Induk Sekayu, arus gangguan yang dihitung adalah pada gangguan hubung singkat tiga fasa. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kapasitas pemutus tenaga sisi 20 kV pada Penyulang Kutilang Gardu Induk Seduduk Putih, apakah Pemutus Tenaga yang terpasang masih mampu untuk memutuskan arus hubung singkat tiga fasa yang terjadi di lokasi Pemutus Tenaga terpasang.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah PT PLN (Persero) Gardu Induk Seduduk Putih Palembang, yang beralamat di Jalan Seduduk Putih, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Palembang 30114 . Objek penelitian adalah Pemutus Tenaga pada Penyulang Kutilang Transformator 30 MVA #2 70/20  kV  Gardu  Induk  Seduduk  Putih  Palembang.  Pelaksanaan  penelitian  dimulai  pada  bulan November sampai dengan Desember 2020.
Gambar 1. Lokasi penelitian

## 2.2. Metode yang Digunakan
Untuk menganalisis kapasitas Pemutus Tenaga sisi 20 kV pada Penyulang Kutilang Gardu Induk  Seduduk  Putih  maka  harus  ditentukan  terlebih  dahulu  impedansi  sumber,  impedansi transformator, dan impedansi penyulang. Kemudian menenetukan arus hubung singkat tiga fasa gangguan di dalam transformator, busbar 20 kV,  dan penyulang. Selanjutnya dapat ditentukan kapasitas Pemutus Tenaga untuk proteksi transformator, busbar, dan penyulang (Das, 2002).
Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi pada objek penelitian, terdiri dari: data Transformator 30 MVA #2 70/20  kV,  Penyulang  Kutilang  dan  Pemutus  Tenaga.  Sedangkan  data  sekunder  yang  akan digunakan  adalah  Diagram  Satu  Garis  Gardu  Induk  Seduduk  Putih  dan  Penyulang  Kutilang. Selanjutnya data yang sudah didapatkan kemudian dianalisa dan selanjutnya diproses agar dapat
dipergunakan  dalam  tahapan  penelitian.  Adapun  tahapan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut.

## 2.2.1. Impedansi

## 2.2.1.1. Impedansi Sumber
Untuk menghitung impedansi sumber di sisi busbar 20 kV, maka terlebih dahulu dihitung impedansi sumber di busbar 70 kV. Menurut Kersting (2002) dengan menggunakan daya hubung singkat  tiga  fasa,  impedansi  ekivalen  sistem  urutan  positif  dan  negatif  dalam  ohm  dapat ditentukan dengan menetapkan (Das, 2002):
▪ Nilai basis (base value) untuk daya semu ( 𝑆 ). 𝑆 𝑏𝑎𝑠𝑒 adalah basis daya, dalam satuan Volt Ampere  ( 𝑉𝐴 ),  dan  pada  prinsipnya 𝑆 𝑏𝑎𝑠𝑒 dapat  ditetapkan  secara  bebas,  tetapi  dalam prakteknya biasanya dipilih nilai 𝑆 𝑏𝑎𝑠𝑒 =  100 𝑀𝑉𝐴 .
▪ Nilai basis ( base value ) untuk tegangan ( 𝑉 ). 𝑉 𝑏𝑎𝑠𝑒 adalah basis tegangan dalam satuan Volt ( 𝑉 ). 𝑉 𝑏𝑎𝑠𝑒 dapat  ditetapkan  secara  bebas,   dalam  prakteknya 𝑉 𝑏𝑎𝑠𝑒 sama  dengan  nilai nominal tegangan line to line ( 𝑉 𝐿−𝐿 ) sistem yang akan dianalisa. Maka impedansi base di busbar sisi primer ( 𝑍 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 ) pada gardu induk adalah (Das, 2002):
𝑍 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 = 𝑉 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 2
𝑆 𝑏𝑎𝑠𝑒
........... pers. 1
Jika  nilai  resistansi  diabaikan  maka  nilai  impedansi base busbar  sisi  primer 𝑍 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 = 𝑅 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 + 𝑗𝑋 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 = 𝑗𝑋 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 , maka persamaan (1) menjadi:
𝑍 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 = 𝑗𝑋 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 = 𝑗 𝑉 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 2
𝑆 𝑏𝑎𝑠𝑒
........... pers. 2
Keterangan: 𝑍 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 =   Impedansi base busbar sisi primer (  ) 𝑋 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 =   Reaktansi base busbar sisi primer (  ) 𝑉 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 =   Tegangan base sisi primer transformator tenaga (kV) 𝑆 𝑏𝑎𝑠𝑒 =   Daya base (MVA)
Dengan  menggunakan  daya  hubung  singkat  tiga  fasa  ( 𝑆 𝑆𝐶 3𝜙 )  maka  impedansi  sumber urutan positif pada sisi primer ( 𝑍 𝑆1 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 ) gardu induk adalah (Das, 2002):
𝑍 𝑆1 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 = 𝑉 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 2 𝑆 𝑆𝐶 3𝜙 ........... pers. 3
Jika  nilai  resistansi  diabaikan  maka  nilai  impedansi  sumber  urutan  positif  pada  sisi  primer 𝑍 𝑆1 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 = 𝑗𝑋 𝑆1 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 , maka persamaan (3) menjadi (Das, 2002):
𝑍 𝑆1 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 = 𝑋 𝑆1 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 = 𝑗 𝑉 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 2
𝑆 𝑆𝐶 3𝜙 ........... pers. 4
Maka  impedansi  sumber  urutan  positif  pada  sisi  primer  ( 𝑍 𝑆1 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 )  gardu  induk  dalam satuan per unit (pu) adalah (Das, 2002):
𝑍 𝑆1 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 = 𝑋 𝑆1 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 = 𝑗 𝑍 𝑆1 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑍 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟
........... pers. 5
Keterangan:
𝑍 𝑆1 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 =   Impedansi sumber urutan positif sisi primer (  ) 𝑋 𝑆1 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 =   Reaktansi sumber urutan positif sisi primer (  ) 𝑆 𝑆𝐶 3𝜙
=  Daya hubung singkat tiga fasa (MVA) 𝑍 𝑆1 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 =   Impedansi sumber urutan positif sisi primer (pu) 𝑋 𝑆1 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 =   Reaktansi sumber urutan positif sisi primer (pu)

## 2.2.1.2. Impedansi Transformator
Untuk perhitungan impedansi suatu transformator yang diambil adalah harga reaktansinya, sedangkan  tahanannya  diabaikan  karena  harganya  kecil.  Untuk  menentukan  nilai  impedansi transformator urutan positif ( 𝑍 𝑇1 ) maka harus ditentukan terlebih dahulu reaktansi transformator ( 𝑍 𝑇 ) dalam satuan per unit (pu) yaitu (Kersting, 2012):
𝑍 𝑇 = 𝑋 𝑇 = 𝑗 𝑋 𝑇 (%) 100 ........... pers. 6
Maka  impedansi  transformator  urutan  positif  pada  sisi  primer  transformator  daya ( 𝑍 𝑇1 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 ) gardu induk dalam satuan per unit (pu) adalah (Kersting, 2012):
𝑍 𝑇1 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 = 𝑋 𝑇1 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 = 𝑋 𝑇 × 𝑆 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑆 𝑇 × 𝑉 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 2 𝑉 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 2 ........... pers. 7 Keterangan: 𝑍 𝑇 =   Impedansi transformator (pu) 𝑋 𝑇 =   Reaktansi transformator (pu)
𝑍 𝑇1 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 =   Impedansi transformator urutan positif sisi primer (pu)
𝑋 𝑇1 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟
=   Reaktansi transformator urutan positif sisi primer (pu)

## 2.2.1.3. Impedansi Penyulang
Besarnya  nilai  impedansi  penyulang  ( 𝑍 𝑃 )  tergantung  pada  jenis  penghantar,  luas penampang  dan  panjang  penghantar.  Impedansi  penyulang  dapat  ditentukan  dengan menggunakan persamaan sebagai berikut (Yusmartato, Ramayulis, & Hasibuan, 2018):
𝑍 𝑃 = (𝑅 𝑃 + 𝑗𝑋 𝑃 ) × 𝑙 𝑃 ........... pers. 8
Setelah itu menentukan nilai impedansi  base pada sisi sekunder ( 𝑍 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 ) dengan menggunakan persamaan (Yusmartato, Ramayulis, & Hasibuan, 2018):
𝑍 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 = 𝑉 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 2
𝑆 𝑏𝑎𝑠𝑒 ........... pers. 9
Maka  impedansi  penyulang  urutan  positif  ( 𝑍 𝑃1 )  dalam  satuan  per  unit  (pu)  adalah (Yusmartato, Ramayulis, & Hasibuan, 2018):
𝑍 𝑃1 = 𝑍 𝑃 𝑍 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 ........... pers. 10 Keterangan: 𝑍 𝑃 =  Impedansi penyulang (Ω) 𝑅 𝑃 =  Resistansi penyulang (Ω/km) 𝑋 𝑃 =  Reaktansi penyulang (Ω/km)
𝑙 𝑃 =  Panjang penyulang (km) 𝑍 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 =   Impedansi base pada sisi sekunder (  )
𝑉 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 =   Tegangan base sisi sekunder transformator tenaga (kV)
𝑍 𝑃1
=  Impedansi penyulang urutan positif (pu)

## 2.2.2. Arus Hubung Singkat 3 Fasa
Setelah  didapatkan  nilai  impedansi  sumber,  impedansi  transformator,  dan  impedansi penyulang,  maka  dapat  ditentukan  nilai  arus  hubung  singkat  tiga  fase  pada  penyulang,  arus hubung singkat tiga fase pada busbar 20 kV, arus hubung singkat gangguan dalam transformator daya. Persamaan dasar yang digunakan untuk perhitungan arus gangguan hubung singkat dengan menggunakan hukum ohm, yaitu (Hutauruk, 1983):
𝐼 = 𝑉 𝑍
........... pers. 11
Untuk  perhitungan  arus  gangguan  hubung  singkat  dalam  satuan  per  unit  (pu),  maka tegangan  sumber  diasumsikan  sebesar  1,0  pu,  sehingga  persamaan  (11)  menjadi  (Hutauruk, 1983):
𝐼 𝑆𝐶 = 𝑉 𝑓 𝑍 1 = 1 ∠0° 𝑍 1 ........... pers. 12
Nilai  basis  ( base  value )  untuk  arus base pada  sisi  primer  ( 𝐼 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 )  dan  pada  sisi sekunder ( 𝐼 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 ) adalah (Hutauruk, 1983):
𝐼 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 = 𝑆 𝑏𝑎𝑠𝑒 √3 × 𝑉 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 ........... pers. 13 𝐼 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 = 𝑆 𝑏𝑎𝑠𝑒 √3 × 𝑉 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 ........... pers. 14 Keterangan: 𝐼 =   Arus (A) 𝑉 =   Tegangan sumber (V) 𝑍 =  Impedansi (  ) 𝐼 𝑆𝐶 =   Arus hubung singkat (pu) 𝑉 𝑓 =   Tegangan sumber (pu) 𝑍 1 =  Impedansi urutan positip (pu) 𝐼 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟
=   Arus base pada sisi primer (A) 𝐼 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 =   Arus base pada sisi sekunder (A)

## 2.2.2.1. Arus Hubung Singkat 3 Fasa dalam Transformator
Karena  jarak  transformator  dan  busbar  yang  sangat  dekat,  maka  diasumsikan  gangguan terjadi  di  dalam  transformator  tepatnya  5  %  dari  impedansi  total  transformator.  Untuk mendapatkan  nilai  arus  hubung  singkat  3  fasa  gangguan  dalam  transformator,  terlebih  dahulu harus  ditentukan  nilai  arus  hubung  singkat  3  fasa  untuk  gangguan  dalam  transformator ( 𝐼 𝑆𝐶 3𝜙 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 ) dalam satuan per unit (pu) dengan menggunakan persamaan (Das, 2002):
𝐼 𝑆𝐶 3𝜙 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 𝑉 𝑓 𝑍 1 = 𝑉 𝑓 𝑍 𝑆1 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 + 5 % × 𝑍 𝑇1 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 ........... pers. 15
Selanjutnya  dapat  ditentukan  nilai  arus  hubung  singkat  3  fasa  untuk  gangguan  dalam transformator ( 𝐼 𝑆𝐶 3𝜙 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 ) dalam satuan ampere dengan menggunakan persamaan (Das, 2002): 𝐼 𝑆𝐶 3𝜙 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 𝐼 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 × 𝐼 𝑆𝐶 3𝜙 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 ........... pers. 16
2.2.2.2. Arus Hubung Singkat 3 Fasa Gangguan pada Busbar
Untuk mendapatkan nilai arus hubung singkat 3 fasa gangguan pada busbar, terlebih dahulu harus menentukan nilai arus hubung singkat 3 fasa untuk gangguan pada busbar ( 𝐼 𝑆𝐶 3𝜙 𝑏𝑢𝑠𝑏𝑎𝑟 ) dalam satuan per unit (pu). Dengan menggunakan persamaan sebagai berikut (Kersting, 2012):
𝐼 𝑆𝐶 3𝜙 𝑏𝑢𝑠𝑏𝑎𝑟 = 𝑉 𝑓 𝑍 1 = 𝑉 𝑓 𝑍 𝑆1 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 + 𝑍 𝑇1 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 ........... pers. 17
Selanjutnya dapat ditentukan nilai arus hubung singkat 3 fasa untuk gangguan pada busbar ( 𝐼 𝑆𝐶 3𝜙 𝑏𝑢𝑠𝑏𝑎𝑟 )  dalam satuan ampere dengan menggunakan persamaan (Kersting, 2012):
𝐼 𝑆𝐶 3𝜙 𝑏𝑢𝑠𝑏𝑎𝑟 = 𝐼 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 × 𝐼 𝑆𝐶 3𝜙 𝑏𝑢𝑠𝑏𝑎𝑟 ........... pers. 18

## 2.2.2.3. Arus Hubung Singkat 3 Fasa Gangguan pada Penyulang
Untuk  mendapatkan  nilai  arus  hubung  singkat  3  fasa  untuk  gangguan  pada  penyulang, terlebih dahulu harus ditentukan nilai arus hubung singkat 3 fasa untuk gangguan pada penyulang dalam satuan per unit (pu) dengan menggunakan persamaan sebagai berikut (Das, 2002):
𝐼 𝑆𝐶 3𝜙 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔 = 𝑉 𝑓 𝑍 1 = 𝑉 𝑓 𝑍 𝑆1 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 + 𝑍 𝑇1 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 + 𝑍 𝑃1 ........... pers. 19
Selanjutnya dapat ditentukan nilai arus hubung singkat 3 fasa untuk gangguan pada penyu lang  ( 𝐼 𝑆𝐶 3𝜙 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔 )    dalam  satuan  ampere  dengan  menggunakan  persamaan  (Das, 2002):
𝐼 𝑆𝐶 3𝜙 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔 = 𝐼 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 × 𝐼 𝑆𝐶 3𝜙 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔 ........... pers. 20

## 2.2.3. Kapasitas Pemutus Tenaga
Rating  arus  Pemutus  Tenaga  (PMT)  atau Circuit  Breaker (CB)  adalah  nilai  arus  total terbesar (AC dan DC) yang dapat diputuskan oleh PMT. Besar nilai arus ini tergantung dari waktu membukanya alat pemutus tenaga (PMT). Pada umumnya komponen DC tersebut sulit dihitung, jadi untuk mengikut sertakan komponen DC, arus simetris yang diperoleh dikalikan dengan faktor pengali.  Faktor  pengali  tersebut  besarnya  tergantung  dari  waktu  membukanya  alat  pemutus tenaga (PMT) (Das, 2002).

## Tabel 1 Faktor pengali Pemutus Tenaga
Waktu membukanya alat Pemutus Tenaga Faktor pengali 8 cycle (0,16 Second) 1,0 5 cycle (0,10 Second) 1,1 3 cycle (0,06 Second) 1,2 2 cycle (0,04 Second) 1,4 Sesaat 1,6
Pada penelitian ini dipilih waktu membukanya alat Pemutus Tenaga adalah sesaat, dengan faktor pengali sebesar 1,6, maka (Das, 2002):
▪ Kapasitas Pemutus Tenaga untuk proteksi transformator ( 𝐼 𝑃𝑀𝑇 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 )
𝐼 𝑃𝑀𝑇 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 𝐼 𝑆𝐶 3𝜙 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 × 1,6 ........... pers. 21 ▪ Kapasitas Pemutus Tenaga untuk proteksi busbar ( 𝐼 𝑃𝑀𝑇 𝐵𝑢𝑠𝑏𝑎𝑟 )
𝐼 𝑃𝑀𝑇 𝐵𝑢𝑠𝑏𝑎𝑟 = 𝐼 𝑆𝐶 3𝜙 𝑏𝑢𝑠𝑏𝑎𝑟 × 1,6 ........... pers. 22 ▪ Kapasitas Pemutus Tenaga untuk penyulang ( 𝐼 𝑃𝑀𝑇 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔 )
𝐼 𝑃𝑀𝑇 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔 = 𝐼 𝑆𝐶 3𝜙 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔 × 1,6 ........... pers. 23

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar 2. Diagram satu garis Gardu Induk Seduduk Putih Pada PT PLN (Persero) Gardu Induk Seduduk Putih Palembang terdapat Transformator 30 MVA #2 70/20 kV dengan impedansi 11,42%. Transformator #2 melayani lima penyulang, dan salah satunya adalah Penyulang Kutilang.
Busbar 70 kV
Busbar 20 kV
30 MVA
70/20 kV 11,42% Penyulang Kutilang
PMT PMT
PMT
XLPE 240 mm 2
0,25 km AAAC 150 mm 2 12,53 km PMT
Gambar 3. Diagram satu garis Penyulang Kutilang
Penyulang  Kutilang  bertegangan  20  kV  dan  mempunyai  panjang  12,78  km.  Penghantar yang digunakan pada Penyulang Kutilang adalah XLPE 240 mm 2 dengan panjang 0,25 km dan AAAC 150 mm 2 dengan panjang 12,53 km.
3.1. Data Penelitian
3.1.1. Data Transformator Daya
▪ No Seri : P30HE317
▪ Merk/Type : UNINDO/TTUB 150/30000 ▪ Tahun : 2003
▪ Instruksi Manual : IM 317
▪ Kapasitas : 30 MVA
▪ Impedansi
: 11,42 %
▪ Tegangan Primer / Sekunder  : 70 kV / 20 kV
▪ Arus Primer / Sekunder
: 247,44 A / 866,03 A

## 3.1.2. Data Peyulang Kutilang
▪ Penghantar XLPE
- Luas penampang
: 240 mm 2
- Panjang penghantar : 0,25 km - Impedansi penghantar : 0,1250 + j 0,0970 Ω/km
▪ Penghantar AAAC - Luas penampang
: 150 mm 2 - Panjang penghantar
: 12,53 km
- Impedansi penghantar : 0,2162 + j 0,3305 Ω/km
3.2. Hasil 3.2.1. Impedansi 3.2.1.1. Impedansi Sumber
Untuk perhitungan impedansi base di busbar sisi 70 kV pada Gardu Induk Seduduk Putih, ditetapkan nilai basis untuk daya semu adalah 𝑆 𝑏𝑎𝑠𝑒 =  100 𝑀𝑉𝐴 dan nilai basis untuk tegangan adalah 𝑉 𝑏𝑎𝑠𝑒 = 70 𝑘𝑉 .  Maka  impedansi base di  busbar  sisi  70  kV  dengan  menggunakan persamaan (2) yaitu:
𝑍 𝑏𝑎𝑠𝑒 70 𝑘𝑉 =  𝑗 𝑉 𝑏𝑎𝑠𝑒 70 𝑘𝑉 2 𝑆 𝑏𝑎𝑠𝑒 =  𝑗 70 2 100 = 𝑗 49 𝛺
Menurut  SPLN  8-5:1991  jika  tingkat  hubung  singkat tidak  dispesifikasikan maka  untuk tegangan sistem tertinggi 72,5 kV, nilai yang diberikan untuk daya semu hubung singkat adalah 3.000 MVA. Maka impedansi sumber urutan positif pada sisi 70 kV Gardu Induk Seduduk Putih dapat dihitung dengan persamaan (4) yaitu:
𝑍 𝑆1 70 𝑘𝑉 = 𝑗 𝑉 𝑏𝑎𝑠𝑒 70 𝑘𝑉 2 𝑆 𝑆𝐶 70 𝑘𝑉 = 𝑗 70 2 3.000 = 𝑗 1,6333 𝛺
Maka impedansi pada sisi 70 kV Gardu Induk Seduduk Putih dalam satuan per unit (pu) dapat dihitung dengan persamaan (5) yaitu:
𝑍 𝑆1 70 𝑘𝑉 = 𝑗 𝑋 𝑆1 70 𝑘𝑉 𝑋 𝑏𝑎𝑠𝑒 70 𝑘𝑉 = 𝑗 1,6333 49 = 𝑗 0,0333 𝑝𝑢

## 3.2.1.2. Impedansi Transformator
Untuk menentukan nilai impedansi Transformator #2 urutan positif, maka harus ditentukan terlebih dahulu impedansi transformator dalam satuan per unit (pu) dengan persamaan (6) yaitu:
𝑍 𝑇 = 𝑗 𝑍 𝑇 (%) 100 = 𝑗 11,42 100 = 𝑗 0,1142 𝑝𝑢
Maka dari itu impendansi Transformator #2 urutan positif pada sisi primer Gardu induk Seduduk Putih dapat ditentukan dengan persamaan (7) yaitu:
𝑍 𝑇1 70 𝑘𝑉 = 𝑍 𝑇 × 𝑆 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑆 𝑇 × 𝑉 70 𝑘𝑉 2
𝑉 𝑏𝑎𝑠𝑒 70 𝑘𝑉 2 = 𝑗 0,1142 × 100 30 × 70 2 70 2 = 𝑗 0,3807 𝑝𝑢

## 3.2.1.3. Impedansi Penyulang Kutilang
Untuk  impedansi  penyulang  hanya  diambil  impedansi  Penghantar  XLPE,  karena  titik gangguan diasumsikan terjadi pada sekitar sambungan Penghantar XLPE. Impedansi Penyulang Kutilang dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (8) yaitu:
𝑍 𝑃 = 𝑍 𝑃 𝑋𝐿𝑃𝐸 = ( 𝑅 𝑃 𝑋𝐿𝑃𝐸 + 𝑗𝑋 𝑃 𝑋𝐿𝑃𝐸 ) = 0,1250 + j 0,0970 𝛺
Selanjutnya  dapat  dihitung  impedansi  base  pada  sisi  sekunder  dengan  menggunakan persamaan (9) yaitu:
𝑍 𝑏𝑎𝑠𝑒 20 𝑘𝑉 = 𝑉 𝑏𝑎𝑠𝑒 20 𝑘𝑉 2
𝑆 𝑏𝑎𝑠𝑒 = 20 2 100 = 4 𝛺
Maka  impedansi  Penyulang  Kutilang  urutan  positif  dalam  satuan  per  unit  (pu)  dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (10) yaitu:
𝑍 𝑃1 = 𝑍 𝑃 𝑍 𝑏𝑎𝑠𝑒 20 𝑘𝑉
= 0,1250+j 0,0970 4
= 0,0313 + 𝑗 0,0243  𝑝𝑢

## 3.2.2. Arus Hubung Singkat 3 Fasa
Arus base pada sisi primer dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (13) yaitu:
𝐼 𝑏𝑎𝑠𝑒 70 𝑘𝑉 = 𝑆 𝑏𝑎𝑠𝑒 √3 × 𝑉 𝑏𝑎𝑠𝑒 70 𝑘𝑉 = 100.000 √3 × 70 = 824,7861 𝐴
Arus base pada sisi sekunder dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (14) yaitu:
𝐼 𝑏𝑎𝑠𝑒 20 𝑘𝑉 = 𝑆 𝑏𝑎𝑠𝑒 √3 × 𝑉 𝑏𝑎𝑠𝑒 20 𝑘𝑉 = 100.000 √3 × 20 = 2.886,7513 𝐴
Arus  hubung  singkat  yang  dihitung  adalah  arus  hubung  singkat  tiga  fasa  yang  titik gangguannya diperkirakan sebagai berikut:
- Untuk Pemutus Tenaga proteksi Transformator 70/20 kV, dan titik gangguan diperkirakan terjadi di dalam transformator 5% dari impedansi transformator tersebut.
- Untuk Pemutus Tenaga proteksi busbar 20 kV, titik gangguan gangguan diambil pada busbar 20 kV.
- Untuk  Pemutus  Tenaga  proteksi  jaringan  20  kV,  titik  gangguan  diambil  di  titik  ujung penyulang.

## 3.2.2.1. Arus Hubung Singkat 3 Fasa Gangguan di dalam Transformator
Diagram  satu  garis  untuk  titik  gangguan  di  dalam  Transformator  #2  Gardu  Induk Seduduk Putih, dapat dilihat pada Gambar 4.
Busbar 70 kV
Busbar
20 kV
j 0,0333 pu
30 MVA 70/20 kV j 0,3807 pu Penyulang Kutilang Titik gangguan
Gambar 4. Diagram satu garis untuk gangguan di dalam transformator
Dari Gambar 4, maka dapat dibuat diagram impedansi urutan positif untuk gangguan di dalam Transformator #2 Gardu Induk Seduduk Putih.
5% Z T1 = j 0,0190 pu Z S1 = j 0,0333 pu
Gambar 5. Diagram impedansi urutan positif untuk gangguan di dalam transformator
Arus hubung singkat 3 fasa gangguan dalam transformator dalam satuan per unit (pu) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (15) yaitu:
𝐼 𝑆𝐶 3𝜙 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 𝑉 𝑓 𝑍 𝑆1 70 𝑘𝑉 + 5 % × 𝑍 𝑇1 70 𝑘𝑉 = 1∠ 0°
𝑗0,0333 + 5 % × 𝑗0,3807
= 1∠0° 𝑗0,0524 = 1∠0° 0,0524∠90° = 19,0961∠ − 90° 𝑝𝑢
Selanjutnya dapat dihitung arus hubung singkat 3 fasa gangguan di dalam transformator dalam satuan ampere dengan menggunakan persamaan (16) yaitu:
𝐼 𝑆𝐶 3𝜙 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 𝐼 𝑏𝑎𝑠𝑒  70 𝑘𝑉 × 𝐼 𝑆𝐶 3𝜙 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 824,7861 × 19,0961 = 15.750,2119 𝐴 = 15,7502 𝑘𝐴

## 3.2.2.2. Arus Hubung Singkat 3 Fasa pada Busbar 20 kV
Diagram satu garis untuk titik gangguan pada Busbar 20 kV Gardu Induk Seduduk Putih, dapat dilihat pada Gambar 6.
Busbar 70 kV Busbar 20 kV
j 0,0333 pu 30 MVA 70/20 kV Penyulang Kutilang Titik gangguan j 0,3807 pu
Gambar 6. Diagram satu garis untuk gangguan pada Busbar 20 kV
Dari Gambar 6, maka dapat dibuat diagram impedansi urutan positif untuk gangguan pada Busbar 20 kV Gardu Induk Seduduk Putih.
Z T1 = j 0,3807 pu Z S1 = j 0,0333 pu
Gambar 7. Diagram impedansi urutan positif untuk gangguan pada Busbar 20 kV
Arus hubung singkat 3 fasa gangguan pada busbar 20 kV dalam satuan per unit (pu) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (17) yaitu:
𝐼 𝑆𝐶 3𝜙 𝑏𝑢𝑠𝑏𝑎𝑟 = 𝑉 𝑓 𝑍 𝑆1 70 𝑘𝑉 + 𝑍 𝑇1 70 𝑘𝑉 = 1∠0° 𝑗0,0333 + 𝑗0,3807
= 1∠0° 𝑗0,4140 = 1∠0° 0,4140∠90° = 2,4155∠ − 90° 𝑝𝑢
Selanjutnya dapat dihitung arus hubung singkat 3 fasa gangguan pada busbar 20 kV dalam satuan ampere dengan menggunakan persamaan (18) yaitu:
𝐼 𝑆𝐶 3𝜙 𝑏𝑢𝑠𝑏𝑎𝑟 = 𝐼 𝑏𝑎𝑠𝑒  20 𝑘𝑉 × 𝐼 𝑆𝐶 3𝜙 𝑏𝑢𝑠𝑏𝑎𝑟 = 2.886,7513 × 2,4155 = 6.972,8293 𝐴 = 6,9728 𝑘𝐴

## 3.2.2.3. Arus Hubung Singkat 3 Fasa Gangguan pada Penyulang Kutilang
Diagram  satu  garis  untuk  titik  gangguan  pada  sambungan  Penghantar  XLPE  Penyulang Kutilang Gardu Induk Seduduk Putih, dapat dilihat pada Gambar 8.
Busbar 70 kV Busbar 20 kV j 0,0333 pu
30 MVA 70/20 kV Penyulang Kutilang Titik gangguan
j 0,3807 pu
0,0313 + j 0,0243 pu
Gambar 8. Diagram satu garis untuk gangguan pada pada sambungan Penghantar XLPE
Gambar 8, maka dapat dibuat gambar impedansi urutan positif untuk gangguan pada sambungan Penghantar XLPE Penyulang Kutilang Gardu Induk Seduduk Putih.
Z T1 = j 0,3807 pu Z S1 = j 0,0333 pu Z P1 = 0,0313 + j 0,0243 pu
Gambar 9. Diagram impedansi urutan positif untuk gangguan pada sambungan Penghantar XLPE
Arus hubung singkat 3 fasa gangguan pada sambungan Penghantar XLPE dalam satuan per unit (pu) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (19) yaitu:
𝐼 𝑆𝐶 3𝜙 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔 = 𝑉 𝑓 𝑍 𝑆1 70 𝑘𝑉 + 𝑍 𝑇1 70 𝑘𝑉 + 𝑍 𝑃1 = 1∠0° 𝑗0,0333 + 𝑗0,3807+0,0313+𝑗 0,0243 = 1∠0° 0,0313+𝑗0,4383 = 1∠0° 0,4394∠85,9214° = 2,2760∠ − 85,9214° 𝑝𝑢
Selanjutnya  dapat  dihitung  arus  hubung  singkat  3  fasa  gangguan  pada  sambungan Penghantar XLPE dalam satuan ampere dengan menggunakan persamaan (20) yaitu:
𝐼 𝑆𝐶 3𝜙 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔 = 𝐼 𝑏𝑎𝑠𝑒  20 𝑘𝑉 × 𝐼 𝑆𝐶 3𝜙 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔 = 2.886,7513 × 2,2760 = 6.570,3143 𝐴 = 6,5703 𝑘𝐴

## 3.2.3. Kapasitas Pemutus Tenaga
Pada  penelitian  ini  dipilih  waktu  membukanya  Pemutus  Tenaga  adalah  sesaat,  dengan faktor pengali sebesar 1,6, maka:
▪ Kapasitas Pemutus Tenaga untuk proteksi Transformator 30 MVA #2 70/20 kV adalah:
𝐼 𝑃𝑀𝑇 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 𝐼 𝑆𝐶 3𝜙 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 × 1,6 = 15,7502 × 1,6 = 25,0003 𝑘𝐴
▪ Kapasitas Pemutus Tenaga untuk proteksi Busbar 20 kV adalah:
𝐼 𝑃𝑀𝑇 𝐵𝑢𝑠𝑏𝑎𝑟 = 𝐼 𝑆𝐶 3𝜙 𝑏𝑢𝑠𝑏𝑎𝑟 × 1,6 = 6,9728 × 1,6 = 11,1565 𝑘𝐴
▪ Kapasitas Pemutus Tenaga untuk Penyulang Kutilang adalah:
𝐼 𝑃𝑀𝑇 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔 = 𝐼 𝑆𝐶 3𝜙 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔 × 1,6 = 6,5703 × 1,6 = 10,5125 𝑘𝐴

## 3.3. Pembahasan

## Tabel 2
Hasil perhitungan arus hubung singkat 3 fasa dan Kapasitas Pemutus Tenaga
Lokasi PMT I SC 3ϕ (kA) I PMT (kA) Rating PMT (kA) Transformator 70/20 kV 15,7502 25,2003 31,5 Busbar 20 kV 6,9728 11,1565 12,5 Penyulang Kutilang 6,5703 10,5125 25

## 3.3.1. Arus hubung singkat 3 fasa
Tabel  2  menunjukkan  hasil  perhitungan  arus  hubung  singkat  tiga  fasa untuk  gangguan dalam transformator, busbar dan penyulang, dan dapat dianalisa bahwa:
▪ Arus  hubung  singkat  tiga  fasa  untuk  gangguan  di  dalam  transformator,  diasumsikan gangguan terjadi di dalam transformator 5 % dari impedansi total transformator. Sehingga diperoleh  nilai  arus  hubung  singkat  tiga  fasa  untuk  gangguan  di  dalam  Transformator  30 MVA #2 70/20 kV Gardu Induk Seduduk Putih adalah 15,7502 kA. Besarnya arus hubung singkat  tiga  fasa  di  dalam  transformator  dipengaruhi  oleh  besarnya  impedansi  total transformator,  dimana  besarnya  impedansi  total  pada  transformator  dipengaruhi  oleh impedansi sumber dan impedansi transformator.
▪ Arus hubung singkat tiga fasa untuk gangguan pada busbar, diasumsikan gangguan terjadi pada busbar 20 kV. Sehingga diperoleh nilai arus hubung singkat tiga fasa untuk gangguan pada Busbar 20 kV Gardu Induk Seduduk Putih adalah 6,9728 kA. Besarnya arus hubung singkat  tiga  fasa  pada  busbar  dipengaruhi  oleh  besarnya  impedansi  total  busbar,  dimana besarnya  impedansi  total  pada  busbar  dipengaruhi  oleh  impedansi  sumber  dan  impedansi transformator.
▪ Arus  hubung  singkat  tiga  fasa  untuk  gangguan  pada  penyulang,  diasumsikan  gangguan terjadi  pada  sambungan  Penghantar  XLPE.  Sehingga  diperoleh  nilai  arus  hubung  singkat tiga  fasa  untuk  gangguan  pada  sambungan  Penghantar  XLPE  Penyulang  Kutilang  Gardu Induk  Seduduk  Putih  adalah  6,5703  kA.  Besarnya  arus  hubung  singkat  tiga  fasa  pada penyulang  dipengaruhi  oleh  besarnya  impedansi  total  penyulang,  dimana  besarnya impedansi  total  pada  penyulang  dipengaruhi  oleh  impedansi  sumber,  impedansi transformator dan impedansi penyulang.

## 3.3.2. Kapasitas Pemutus Daya
Tabel  2  menunjukkan  hasil  perhitungan  kapasitas  pemutus  daya  untuk  proteksi transformator, busbar dan penyulang, dan dapat dianalisa bahwa:
▪ Kapasitas Pemutus Daya untuk proteksi Transformator 30 MVA #2 70/20 kV Gardu Induk Seduduk  Putih  adalah  25,2003  kA.  Besarnya  kapasitas  pemutus  daya  untuk  proteksi transformator dipengaruhi oleh besarnya arus hubung singkat tiga fasa yang terjadi dalam transformator.  Dimana  apabila  arus  hubung  singkat  tiga  fasa  yang  terjadi  dalam transformator  semakin  besar  maka  kapasitas  pemutus  daya  untuk  proteksi  transformator akan semakin besar, begitupun sebaliknya.
▪ Kapasitas Pemutus Daya untuk proteksi Busbar 20 kV Gardu Induk Seduduk Putih adalah 11,1565  kA.  Besarnya  kapasitas  pemutus  daya  untuk  proteksi  busbar  dipengaruhi  oleh besarnya arus hubung singkat tiga fasa yang terjadi pada busbar. Dimana apabila arus hubung singkat tiga fasa yang terjadi pada busbar semakin besar maka kapasitas pemutus daya untuk proteksi busbar akan semakin besar, begitupun sebaliknya.
▪ Kapasitas  Pemutus  Daya  untuk  proteksi  Penyulang  Kutilang  Gardu  Induk  Seduduk  Putih adalah 10,5125 kA. Besarnya kapasitas pemutus daya untuk proteksi penyulang dipengaruhi oleh besarnya arus hubung singkat tiga fasa yang terjadi pada penyulang. Dimana apabila arus  hubung  singkat  tiga  fasa  yang  terjadi  pada  penyulang semakin  besar maka  kapasitas pemutus daya untuk proteksi penyulang akan semakin besar, begitupun sebaliknya.

## 3.3.3. Kemampuan Pemutus Daya
Tabel  2  menunjukkan  rating  pemutus  daya  untuk  proteksi  transformator,  busbar  dan penyulang, dan dapat dianalisa bahwa:
▪ Rating Pemutus Tenaga yang terpasang untuk proteksi Transformator 30 MVA #2 70/20 kV Gardu Induk Seduduk Putih adalah 31,5 kA, dan hasil perhitungan kapasitas Pemutus Daya adalah  25,2003  kA,.  Perbandingan  antara  kapasitas  Pemutus  Daya  hasil  perhitungan,  dan rating  Pemutus  Tenaga  yang  terpasang menunjukkan  bahwa  rating  Pemutus  Tenaga  yang terpasang  lebih  besar  dari  kapasitas  Pemutus  Daya  hasil  perhitungan,  sehingga  Pemutus Tenaga pada Transformator 30 MVA #2 70/20 kV Gardu Induk Seduduk Putih masih layak digunakan sebagai Pemutus Tenaga.
▪ Rating Pemutus Tenaga yang terpasang untuk proteksi Busbar 20 kV Gardu Induk Seduduk Putih adalah 12,5 kA, dan hasil perhitungan kapasitas Pemutus Daya  adalah 11,1565 kA. Perbandingan antara kapasitas Pemutus Daya hasil perhitungan, dan rating Pemutus Tenaga yang terpasang menunjukkan bahwa rating Pemutus Tenaga yang terpasang lebih besar dari kapasitas Pemutus Daya hasil perhitungan, sehingga Pemutus Tenaga  pada Busbar 20 kV Gardu Induk Seduduk Putih masih layak digunakan sebagai Pemutus Tenaga.
▪ Rating  Pemutus  Tenaga  yang  terpasang  untuk  proteksi  Penyulang  Kutilang  Gardu  Induk Seduduk Putih adalah 25 kA, dan hasil perhitungan kapasitas Pemutus Daya adalah 10,5125 kA, dan rating Pemutus Tenaga yang terpasang adalah 25 kA. Perbandingan antara kapasitas Pemutus Daya hasil perhitungan, dan rating Pemutus Tenaga yang terpasang menunjukkan bahwa rating Pemutus Tenaga yang terpasang lebih besar dari kapasitas Pemutus Daya hasil perhitungan,  sehingga  Pemutus  Tenaga  pada  Penyulang  Kutilang  Gardu  Induk  Seduduk Putih masih layak digunakan sebagai Pemutus Tenaga.

## 4. KESIMPULAN
▪ Arus hubung singkat tiga fasa untuk gangguan di dalam Transformator 30 MVA #2 70/20 kV Gardu Induk Seduduk Putih adalah 15,7502 kA. Kapasitas Pemutus Daya untuk  proteksi  transformator  adalah  25,2003  kA,  dan  rating  Pemutus  Tenaga  yang terpasang  adalah  31,5  kA.  Perbandingan  antara  kapasitas  Pemutus  Daya  hasil perhitungan, dan rating Pemutus Tenaga yang terpasang menunjukkan bahwa rating Pemutus  Tenaga  yang  terpasang  lebih  besar  dari  kapasitas  Pemutus  Daya  hasil perhitungan,  sehingga  Pemutus  Tenaga  yang  terpasang  pada  transformator  masih mampu  untuk  memutuskan  arus  hubung  singkat  tiga  fasa  yang  terjadi  di  lokasi pemutus daya tersebut terpasang.
▪ Arus  hubung  singkat  tiga  fasa  untuk  gangguan  pada  Busbar  20  kV  Gardu  Induk Seduduk  Putih  adalah  6,9728  kA.  Kapasitas  Pemutus  Daya  untuk  proteksi  busbar adalah  11,1565  kA,  dan  rating  Pemutus  Tenaga  yang  terpasang  adalah  12,5  kA. Perbandingan antara kapasitas Pemutus Daya hasil perhitungan, dan rating Pemutus Tenaga yang terpasang menunjukkan bahwa rating Pemutus Tenaga yang terpasang
lebih besar dari kapasitas Pemutus Daya hasil perhitungan, sehingga Pemutus Tenaga yang terpasang  pada  busbar masih  mampu  untuk memutuskan  arus hubung  singkat tiga fasa yang terjadi di lokasi pemutus daya tersebut terpasang.
▪ Arus hubung singkat tiga fasa untuk gangguan pada Penyulang Kutilang Gardu Induk Seduduk Putih adalah 6,5703 kA. Kapasitas Pemutus Daya untuk proteksi penyulang adalah  10,5125  kA,  dan  rating  Pemutus  Tenaga  yang  terpasang  adalah  25  kA. Perbandingan antara kapasitas Pemutus Daya hasil perhitungan, dan rating Pemutus Tenaga yang terpasang menunjukkan bahwa rating Pemutus Tenaga yang terpasang lebih besar dari kapasitas Pemutus Daya hasil perhitungan, sehingga Pemutus Tenaga yang terpasang pada penyulang masih mampu untuk memutuskan arus hubung singkat tiga fasa yang terjadi di lokasi pemutus daya tersebut terpasang.

## DAFTAR PUSTAKA
Anjasmara, R., Azis, A., Perawati, & Pebrianti, I. K. (2023). STUDI KINERJA RELAI ARUS LEBIH  PADA  TRANSFORMATOR  DAYA  30  MVA  GARDU  INDUK  SEDUDUK PUTIH PALEMBANG. TEKNIKA: Jurnal Teknik, 9 (2), 89-105,
DOI: http://dx.doi.org/10.35449/teknika.v9i2.228
Azis,  A.,  &  Febrianti,  I.  K.  (2019).  ANALISIS  SISTEM  PROTEKSI  ARUS  LEBIH  PADA PENYULANG  CENDANA  GARDU  INDUK  BUNGARAN  PALEMBANG. Jurnal Ampere, 4 (2), 332-344, DOI: http://dx.doi.org/10.31851/ampere.v4i2.3468
Azis, A., Nurdiana, N., & Nisa, U. L. (2018). RUGI-RUGI DAYA PADA TRANSFORMATOR U.  019  PT.  PLN  9PERSERO)  WS@  JB  RAYON  AMPERA  AKIBAT KETIDAKSEIMBANGAN BEBAN. Jurnal Ampere, 3 (1), 177-184, DOI: http://dx.doi.org/10.31851/ampere.v3i1.3475
Das,  J.  C.  (2002).  POWER  SYSTEM  ANALYSIS  SHORT-CIRCUIT  LOAD  FLOW  AND HARMONICS. Marcel Dekker, New York.
Dendi, D., Azis, A., & Perawati (2022). ANALISA PENGARUH PEMBEBANAN TERHADAP
SUSUT  UMUR  TRANSFORMATOR  DAYA  150  KV  DI  PLTGU  KERAMASAN
PALEMBANG.
TEKNIKA: Jurnal Teknik, 9 (1), 28-41, DOI:
http://dx.doi.org/10.35449/teknika.v9i1.198
Hendra, Lazuardi, E., & Suparlan, M. (2015). STUDI PENENTUAN KAPASITAS PEMUTUS TENAGA SISI 20 KV PADA GARDU INDUK SEKAYU. Jurnal Mikrotiga, 2(1), 16-21, https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jmt/article/view/2407
Hutauruk, T. S. (1983). JARINGAN TEGANGAN MENENGAH. Badan Pelaksana Prokerma PLN-ITB, Bandung.
Kersting,  W.,  H.  (2012).  DISTRIBUTION  SYSTEM  MODELLING  AND  ANALYSIS.  CRC Press, Third Edition, New Mexico.
Rizal, C., & Azis, A. (2022). ANALISA SETTING RELAI ARUS LEBIH (OCR) DAN RELAI GANGGUAN  TANAH  (GFR)  PADA  PENYULANG  GURAMI  GARDU  INDUK SUNGAI KEDUKAN PALEMBANG. Jurnal Ampere, 7 (2), 49-62, DOI: http://dx.doi.org/10.31851/ampere.v7i1.7706
SPLN  8-5:1991.  TRANSFORMATOR  TENAGA  BAGIAN  5:  KEMAMPUAN  MENAHAN HUBUNG SINGKAT.
Yusmartato, Ramayulis, & Hasibuan, A. (2018).  PENENTUAN NILAI ARUS PEMUTUSAN PEMUTUS TENAGA SISI 20 KV PADA GARDU INDUK 30 MVA PANGURURAN.
Journal of Electrical Technology, 3 (1), 53-58, https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jet/article/view/296