## BIOEDUSAINS: Jurnal Pendidikan Biologi dan Sains
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 e-ISSN : 2598-7453 DOI: https://doi.org/10.31539/bioedusains.v3i2.1774

## ANALISIS FAKTOR ABIOTIK SUMBER AIR SUMUR DI LINGKUNGAN KAWASAN PESISIR PANTAI : STUDI KASUS KAWASAN KAMPUS UNIVERSITAS BENGKULU
Samsul Bahri 1 , Budi Harlianto 2 , Helfi Eka Saputra 3 ,
Apriza Hongko Putra 4 Mardhatillah Sariyanti 5
Universitas Bengkulu 1,2,3,4,5
sbahri@unib.ac.id 1

## ABSTRAK
Universitas  Bengkulu  (UNIB)  merupakan  kawasan  komunal  yang  terletak  di kawasan  pesisir  pantai  barat  Sumatera.  Sumber  air  utama  untuk  menunjang aktivitas  di  UNIB  berasal  dari  sumur  dangkal  (gali)  dan  sumur  dalam  (bor). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis parameter fisika dan kimia air sumur gali dan bor di lingkungan UNIB. Pengujian faktor abiotik air sumur gali dan bor meliputi  beberapa  pengujian.  Analisis  kualitas  air  menggunakan  metode  Standar Nasional  Indonesia.  Hasil  pengujian  kualitas  air  sumur  gali  dan  bor  didapatkan beberapa  parameter  fisika  dan  kimia  melebihi  baku  mutu  air  Kelas  II.  Hasil pengujian  kualitas  air  sumur  gali  1  paremeter  TSS  telah  melebihi  baku  mutu. Hasil  pengujian  kualitas  air  sumur  gali  1,  2,  3  dan  4  paremeter  pH  dan  phospat telah  melebihi  baku  mutu.  Hasil  pengujian  kualitas  air  sumur  gali  2  paremeter DHL  telah  melebihi  baku  mutu.  Hasil  pengujian  kualitas  air  sumur  bor  1 parameter  phospat  telah  melebihi  baku  mutu.  Hasil  pengujian  kualitas  air  sumur bor  2  dan  3  parameter  Fe  telah  melebihi  baku  mutu.  Sumber  air  sumur  gali  dan bor  di  lingkungan  UNIB  dapat  digunakan  untuk  air  baku  air  minum, pembudidayaan  ikan  air  tawar,  peternakan,  mengairi  pertanaman,  dan  atau peruntukkan  lain  yang  mempersyaratkan  mutu  air  yang  sama  dengan  kegunaan tersebut.
Kata kunci: Faktor Abiotik, Sumur Dalam, Sumur Dangkal, Baku Mutu

## ABSTRACT
University of Bengkulu is a communal area located on the west coast of Sumatra. The  main  water  sources  to  support  activities  at  UNIB  come  from  shallow  wells (dug)  and  deep  wells  (drilled).  This  study  aims  to  analyze  the  physical  and chemical parameters of dug and bore water wells in the environment of UNIB’s campus. Water quality testing for dug and bore wells includes several treatments. Water  quality  analysis  using  the  Indonesian  National  Standard  method.  The results  of  water  quality  testing  for  dug  and  bore  wells  founded  several  physical and chemical parameters exceeding Class II water quality standards. The results of  the  testing  of  the  quality  of  water  in  the  TSS  1  dug  well  had  exceeded  the quality standard. The results of testing the quality of dug wells 1, 2, 3 and 4 pH and  phosphate  parameters  had  exceeded  the  quality  standard.  The  results  of testing  the  quality  of  dug  2  meter  wells  dug  DHL  had  exceeded  the  quality standard.  The  results  of  the  testing  of  the  quality  of  water  in  a  borehole  1 phosphate  parameter  had  exceeded  the  quality  standard.  The  results  of  water
quality  testing  for  boreholes  2  and  3  Fe  parameters  had  exceeded  the  quality standard. Dug and bore well water sources in the UNIB environment can be used for  drinking  water,  drinking  freshwater  fish,  livestock,  irrigating  crops,  and  /  or other purposes that require the same water quality as these uses.
Keywords: Physical  and  Chemical  Parameters,  Deep  Water,  Shallow  Water, Quality Standard

## PENDAHULUAN
Provinsi Bengkulu terletak di antara 2 o 16’ - 3 o 31’ LS dan 101 o 01’ - 103 o 41’ BT.  Di  tinjuan  dari  letak  geografis,  Provinsi  Bengkulu  berbatasan  dengan Samudera Hindia di  sebelah barat  dengan  garis pantai sepanjang ± 525 km  yang terbentang  dari  perbatasan  Provinsi  Sumatera  Barat  di  bagian  utara  sampai perbatasan Provinsi Lampung di bagian selatan.
Universitas  Bengkulu  (UNIB)  merupakan  salah  satu  Perguruan  Tinggi Negeri  (PTN)  terbesar  yang  berada  di  Provinsi  Bengkulu  dengan  jumlah mahasiswa sampai tahun 2020 sebanyak 19.484  orang. Visi  yang diusung UNIB adalah Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia pada Tahun 2025. Oleh karena itu, kemajuan berbagai aspek, baik sumber daya manusia, kerjasama, pendidikan dan pembelajaran,  sarana  dan  prasarana  belajar  seperti  ruang  kelas,  bengkel, laboratorium beserta kelengkapannya mutlak untuk dipenuhi.
Salah  satu  aspek  yang  terkait  dengan  aktivitas  kampus  adalah  kualitas sumber  air  bersih  yang  digunakan  untuk  menunjang  operasional  sarana  dan prasarana.  Secara  umum  sumber  air  bersih  di  kampus  UNIB  bersumber  dari sumur dalam (sumur bor) dan sumur dangkal  (sumur gali). Jumlah sumur dalam yang  terdata  hingga  saat  ini  berjumlah  ±  24  sumur,  sedangkan  sumur  dangkal berjumlah ± 10 sumur.
Kondisi sumur-sumur tersebut juga berbeda satu sama lain, baik kedalaman, debit  air,  maupun  kualitas  air.  Kualitas  air  dapat  diketahui  dari  hasil  analisis beberapa  parameter  kualitas  air  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI No.  492/MENKES/PER/IV/2010  tentang  Persyaratan  Kualitas  Air  Minum  atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ( Mukarromah, 2016). Berdasarkan PP No.82 tahun 2001, klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4
(empat)  kelas,  yaitu  kelas  I,  air  yang  peruntukannya  dapat  digunakan  untuk  air baku  air  minum;  kelas  II,  air  yang  peruntukannya  dapat  digunakan  untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi  pertanaman;  kelas  III,  air  yang  peruntukannya  dapat  digunakan  untuk pembudidayaan  ikan  air  tawar,  peternakan,  air  untuk  mengairi  pertanaman;  dan kelas  IV,  air  yang  peruntukannya  dapat  digunakan  untuk  mengairi  pertanaman dan  atau  peruntukan  lain  yang  mempersyaratkan  mutu  air  yang  sama  dengan kegunaan tersebut ( Tatangindatu, Kalesaran & Rompas, 2013).
Dari  uraian  diatas  mengingat  pentingnya  sumber  air  yang  sesuai  dengan peruntukannya,  perlu  dilakukan  analisis  terkait  baku  mutu  baik  dalam  parameter fisika  dan  kimia  air  sumur  dalam  dan  sumur  gali.  Tujuan  penelitian  ini  untuk menganalisis  parameter  fisika  dan  kimia  air  sumur  dalam  dan  sumur  dangkal  di kawasan Universitas Bengkulu (UNIB).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  observasional.  Pengumpulan data  dilakukan  terhadap  dua  sumber  air,  yaitu  sumur  dalam    dan  sumur  dangkal pada bulan September-Oktober 2019. Untuk sumur dalam ada 3 lokasi,  yaitu B1 (03 o 45’2,85’’ LS dan 102 o 16’6,82’’ BT), B2 (03 o 45’5,62’’ LS dan 102 o 16’2,09’’ BT),  dan  B3  (03 o 45’3,87’’  LS dan 102 o 16’3,92’’ BT) dan sumur dangkal  ada 4 lokasi,  yaitu  G1  (03 o 45’4,80’’  LS  dan  102 o 16’5,31’’  BT),  G2  (03 o 45’5,22’’  LS dan  102 o 16’5,46’’  BT),  G3  (03 o 45’3,71’’  LS  dan  102 o 16’3,54’’  BT)  dan  G4 (03 o 45’3,87’’ LS dan 102 o 16’3,92’’ BT).
Analisis  kualitas  air  dilakukan  terhadap  beberapa  parameter  fisika  dan kimia. Parameter fisika meliputi, suhu, TDS, TSS dan DHL, sedangkan parameter kimia meliputi, pH, BOD, COD, phospat, nitrat, amoniak, nitrit, sulfat, Fe dan Pb. Pengukuran  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  analisis  kualitas  air  sesuai dengan Standar Nasional  Indonesia (SNI) tentang Pengujian Kualitas Air. Untuk pengujian  sampel  air  dilakukan  di  Laboratorium  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Provinsi  Bengkulu  yang  telah  terakreditasi  oleh  Komite  Akreditasi Nasional (KAN).
Data    hasil    pemantauan    kualitas    air    akan    dibandingkan  dengan  Baku Mutu  Kualitas  Air  sesuai  peruntukannya.  Data  parameter  kualitas  air  permukaan (air  sungai)  akan  dibandingkan  dengan  Baku  Mutu  Lingkungan  untuk  Air Permukaan,  Sesuai  Peraturan  Daerah  Bengkulu  Nomor  06  Tahun  2005  Tentang Penetapan  Baku  Mutu  Air  dan  Kelas  Air  Sungai  Lintas  Kabupaten/Kota  Dalam Provinsi Bengkulu.
Tabel 1. Parameter  dan Metode Serta Alat yang Digunakan dalam
Pengukuran Kualitas Air No Parameter Penurunan Kualitas Air Metoda / Alat Analisis I FISIK AIR 1 Temperatur Air Termometer 2 Daya Hantar Listrik (DHL) Conductivity Meter 3 Bahan Padat Tersuspensi (TSS) Gravimetri 4 Bahan Padat Terlarut (TDS) Gravimetri 5 Salinitas Salinometer II KIMIA AIR 1 Ph pH meter 2 COD Metode Winkler dengan  modifikasi azide 3 BOD5 Titrasi  dengan  K 2 Cr 2 O 7 memakai indikator Ferroin 4 Amoniak (NH3-N) Metode Wassler 5 Nitrat (NO 3 - -N)
Metode Bursin
6 Nitrit (NO 2 - -N) Metode sulfanatik 7 Sulfat (SO4) Metoda metilen biru dengan spektrofotometer 8 Phospat Metoda Fenolftalin 9 Timbal (Pb) AAS 10 Besi (Fe) AAS

## HASIL PENELITIAN
Hasil  pengujian  beberapa  parameter  fisika  dan  kimia  terhadap  air  sumur dalam  dan  sumur  dangkal  di  kawasan  Kampus  Universitas  Bengkulu  disajikan dalam Tabel 1, Gambar 1 dan Gambar 2.
Tabel 2. Hasil Analisis Kualitas Air Sumur di kawasan  UNIB Tahun 2019
No. Parameter Satuan Hasil Analisis Baku Mutu B1 B2 B3 G1 G2 G3 G4  Kelas 1 a Kelas 2 b Fisika 1 Suhu Air o C 27,0 25,0 27,0  27,7 27,6 26,0 27,7 27,7 27,7 2 Zat Padat Terlarut, TDS mg/L 135,3  195,3  224,8  92,3 40,6 65,3  205,3 1000 1000 3 Zat Padat Tersuspensi, TSS mg/L ≤2,5 ≤2,5  ≤2,5  96 ** 30,4 ≤2,5  ≤2,5 50 50 4 DHL µs/cm 2,57 173,5  75,1 202  6639,50 ** 250,5  370,5 424,5 126,5 Kimia 1 pH - 7,47 6,98 6,09  4,44 ** 4,98 ** 5,51 ** 4,0 ** 6-9 6-9 2 BOD mg/L 1,714  1,714  1,796  1,959  1,978  1,959  1,878 2 3 3 COD mg/L ≤3,470  ≤3,470  ≤3,47 0 3,603  ≤3,470  ≤3,470  ≤3,47 0 10 25 4 Phospat mg/L 0,40 ** 1,9 ** 1,7 ** 3,5 ** 1,9 ** 0,5 ** 0,23 ** 0,2 0,2 5 Nitrat (NO3) mg/L 0,70 0,2 0,2 3,20 0,70 0,6 0,5 10 10 6 Amoniak (NH3-N) mg/L 0,069  0,174  0,057  0,097  0,059  0,047  0,051 0,5 - 7 Nitrit (NO2) mg/L 0,002  0,004  0,002  0,028  ≤0,001  ≤0,002  0,004 0,06 0,06 8 Sulfat (SO4) mg/L 29,0 2,0 ≤2,00 0 ≤2,000  ≤2,000  ≤2,000  ≤2,00 0 400 - 9 Besi, Fe mg/L 0,16 0,5 * 0,62 * 0,12 0,2 0,12 0,08 0.3 - 10 Timbal, Pb mg/L ≤0,000
06 ≤0,0000 6 0,000 1 0,0081 8 0,00038 0,0002 5 0,001 61 0,03 0,03
Sumber : Data Primer Tim Lab. KESDA Bengkulu, 2019 *   =  melebihi baku mutu Kelas I ** =  melebihi baku mutu Kelas II *) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum a, b Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
Klasifikasi  mutu  air  menurut  Peraturan  Pemerintah  No  82  tahun  2001 Tentang  Pengelolaan  Kualitas  Air  dan  Pengendalian  Pencemaran  Air  ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :
a. Kelas  I,  air  yang peruntukannya dapat  digunakan untuk  air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
b. Kelas  II,  air  yang  peruntukannya  dapat  digunakan  untuk  prasarana/sarana rekreasi  air,  pembudidayaan  ikan  air  tawar,  peternakan,  air  untuk  mengairi
pertanaman,  dan  atau  peruntukan  lain  yang  mempersyaratkan  mutu  air  yang sama dengan kegunaan tersebut;
c. Kelas  III,  air  yang  peruntukannya  dapat  digunakan  untuk  pembudidayaan ikan  air  tawar,  peternakan,  air  untuk  mengairi  pertanaman,  dan  atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
d. Kelas  IV,  air  yang  peruntukannya  dapat  digunakan  untuk  mengairi pertanaman  dan  atau  peruntukan  lain  yang  mempersyaratkan  mutu  air  yang sama dengan kegunaan tersebut.
Gambar 1. Kualitas air sumur berdasarkan parameter fisika dan kimia
Gambar 2. Kualitas air sumur berdasarkan parameter kimia

## PEMBAHASAN
Faktor Fisik dan Kimia Sumber Air Dalam (Sumur Bor)

## Kualitas Air Sumur di Lokasi B1
Data pemeriksaan parameter fisik kualitas air sumur atau sumber air bersih di  B1  menunjukkan  hasil  sebagai  berikut;  suhu  26°  C,  zat  padat  terlarut  135,3
mg/L, zat padat tersuspensi ≤ 2,5 mg/L, dan DHL 250,5 µs/cm. Selain parameter fisik, juga dilakukan pemeriksaan parameter kimia, yaitu pH 7,47, BOD 1,714 mg/L,  COD  ≤  3,470  mg/L,  fosfat  0,4  mg/L,  nitrat  0,7  mg/L,  amoniak  0,069 mg/L,  nitrit  ≤  0,002  mg/L,  sulfat  29  mg/L,  besi  0,16  mg/L,  dan  timbal  ≤  0,06 mg/L.  Berdasarkan  data  tersebut  terlihat  bahwa  semua  parameter  pemeriksaan kualitas  air  sumur  di  B1  pada  pemantauan  bulan  September  2019  sesuai  dengan baku mutu (standar) air kelas II menurut Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001.

## Kualitas Air Sumur di Lokasi B2
Berdasarkan  analisis  kualitas  air,  sumber  air  yang  digunakan  untuk melakukan  aktivitas  di  B2  memiliki  kualitas  air  dengan  parameter  fisika  dan kimia yang baik. Sumber air yang diambil sampel berasal dari sumur bor. Secara terperinci parameter fisika dan kimia yang diuji ada 14 parameter. Hasil parameter fisika  adalah  suhu  =  27,7 o C,  zat  padat  terlarut/  TDS  =  195,3  mg/L,  zat  padat tersuspensi/TSS = ≤ 2,5 mg/L dan daya hantar listrik/ DHL = 307,5 µs/cm. Jika dibandingkan  dengan  baku  mutu  hasil  uji,  maka semua  parameter  fisika  kualitas air  di  B2  tidak  ada  yang  melewati  baku  mutu.  Selanjutnya  juga  dilakukan  uji parameter  kimia  di  antaranya  adalah  pH,  BOD,  COD,  phospat,  nitrat  (NO 3 ), amoniak  (NH 3 -N),  nitrit  (NO 2 ),  sulfat  (SO 4 ),  besi  (Fe)  dan  timbal  (Pb).  Hasil analisis  10  parameter  kimia  air  tersebut  adalah  pH  =  6.98,  BOD  =  1,714  mg/L, COD = ≤ 3,470 mg/L, phospat = 1,9 mg/L, nitrat = ≤ 0,2 mg/L, amoniak = 0,174 mg/L, nitrit = 0,004 mg/L, sulfat = ≤ 2,000 mg/L, besi = 0,5 mg/L dan timbal = ≤ 0,00006 mg/L.

## Kualitas Air Sumur di Lokasi B3
Berdasarkan  analisis  kualitas  air,  sumber  air  yang  digunakan  untuk melakukan  aktivitas  di  B3  memiliki  kualitas  air  dengan  parameter  fisika  dan kimia yang baik. Sumber air yang diambil sampel berasal dari sumur bor. Secara terperinci parameter fisika dan kimia yang diuji ada 14 parameter. Hasil parameter fisika  adalah  suhu  =  27,7 o C,  zat  padat  terlarut/  TDS  =  224,8  mg/L,  zat  padat tersuspensi/TSS = ≤  2,5  mg/L dan daya hantar listrik/ DHL = 424,5 µs/cm.  Jika dibandingkan  dengan  baku  mutu  hasil  uji,  maka semua  parameter  fisika  kualitas air  di  B3  tidak  ada  yang  melewati  baku  mutu.  Selanjutnya  juga  dilakukan  uji parameter  kimia  di  antaranya  adalah  pH,  BOD,  COD,  phospat,  nitrat  (NO 3 ), amoniak  (NH 3 -N),  nitrit  (NO 2 ),  sulfat  (SO 4 ),  besi  (Fe)  dan  timbal  (Pb).  Hasil analisis  10  parameter  kimia  air  tersebut  adalah  pH  =  6.09,  BOD  =  1,796  mg/L, COD = ≤ 3,470 mg/L, Phospat = 1,7 mg/L, Nitrat = ≤ 0,2 mg/L, Amoniak = 0,057 mg/L, Nitrit = 0,002 mg/L, Sulfat = ≤ 2,000 mg/L, Besi = 0,62 mg/L dan Timbal = ≤ 0,0001 mg/L.

## Faktor Fisik dan Kimia Sumber Air Dangkal (Sumur Gali) Kualitas Air Sumur di Lokasi G1
Hasil pemeriksaan kualitas air bersih.sumur di  lokasi  G1 diperoleh kondisi fisik, meliputi suhu 27° C, zat padat terlarut  92,3 mg/L, zat padat tersuspensi 96 mg/L,  dan  DHL  173,5  µs/cm,  sedangkan  untuk  pemeriksaan  kondisi  kimia diperoleh  nilai  pH  4,44,  BOD  1,959  mg/L,  COD  ≤  3,603  mg/L,  fosfat  3,5 mg/L,  nitrat  3,2  mg/L,  amoniak  0,097  mg/L,  nitrit  0,028  mg/L,  sulfat  ≤2,000 mg/L, besi 0,12 mg/L, dan timbal 8,18 mg/L.
Dari data tersebut terlihat bahwa kualitas air sumur di G1 pada pemantauan bulan  September  2019  terdapat  beberapa  parameter  yang  melebihi  baku  mutu (standar)  air  menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  82  tahun  2001,  yaitu  untuk  zat padat tersuspensi, pH, serta kandungan fosfat dan timbal. Berdasarkan parameter tersebut,  kualitas  air  sumur  di  G1  dikategorikan  dalam  kelas  II,  yaitu  dapat digunakan  untuk  prasarana/sarana  rekreasi  air,  pembudidayaan  ikan  air  tawar, peternakan, serta mengairi pertanaman (Munfidah, Nurjazuli & Setiani, 2013).

## Kualitas Air Sumur di Lokasi G2
Berdasarkan  hasil  analisis  kualitas  air  sumur  di  G2  didapatkan  data  fisika, meliputi  suhu  25°  C,  zat  padat  terlarut  40,6  mg/L,  zat  padat  tersuspensi  30,4 mg/L, serta DHL 75,1  µs/cm, sedangkan data pemeriksaan kimia, meliputi pH 4,98, BOD 1,978 mg/L, COD ≤ 3,470 mg/L, fosfat 1,9 mg/L, nitrat 0,7 mg/L, amoniak  0,059  mg/L,  nitrit  ≤  0,001  mg/L,  sulfat  ≤2,000 mg/L, besi  0,2 mg/L, timbal 0,38 mg/L.
Dari  data  tersebut  terlihat  bahwa  kualitas  air  sumur  G2  pada  pemantauan bulan  September  2019  terdapat  2  parameter    yang  melebihi  baku  mutu  (standar) air  kelas  II  menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  82  tahun  2001,  yaitu  pH  dan kandungan fosfat.

## Kualitas Air Sumur di Lokasi G3
Berdasarkan  analisis  kualitas  air,  sumber  air  yang  digunakan  untuk melakukan  aktivitas  di  G3  memiliki  kualitas  air  dengan  parameter  fisika  dan kimia  yang  baik.  Sumber  air  yang  diambil  sampel  berasal  dari  sumur  dangkal (gali).  Secara  terperinci  parameter  fisika  dan  kimia  yang  diuji  ada  14  parameter. Hasil parameter fisika adalah suhu = 27,7 o C, zat padat terlarut/ TDS = 65,3 mg/L, zat  padat  tersuspensi/TSS  =  ≤  2,5  mg/L  dan  daya  hantar  listrik/  DHL  =  126,5 µs/cm.  Jika  dibandingkan  dengan  baku  mutu  hasil  uji,  maka  semua  parameter fisika  kualitas  air  di  G3  tidak  ada  yang  melewati  baku  mutu.  Selanjutnya  juga dilakukan  uji  parameter  kimia  di  antaranya  adalah  pH,  BOD,  COD,  Phospat, Nitrat (NO 3 ), Amoniak (NH 3 -N), Nitrit (NO 2 ), Sulfat (SO 4 ), Besi (Fe) dan Timbal (Pb).  Hasil  analisis  10  parameter  kimia  air  tersebut  adalah  pH  =  5.52,  BOD  = 1,959  mg/L,  COD  =  ≤  3,470  mg/L,  Phospat  =  0,5  mg/L,  Nitrat  =  0,6  mg/L, Amoniak  =  0,047  mg/L,  Nitrit  =  ≤  0,002  mg/L,  Sulfat  =  ≤  2,000  mg/L,  Besi  = 0,12 mg/L dan Timbal = 0,00025 mg/L.

## Kualitas Air Sumur di Lokasi G4
Berdasarkan  analisis  kualitas  air,  sumber  air  yang  digunakan  untuk melakukan  aktivitas  di  G4  memiliki  kualitas  air  dengan  parameter  fisika  dan kimia  yang  baik.  Sumber  air  yang  diambil  sampel  berasal  dari  sumur  dangkal (gali).  Secara  terperinci  parameter  fisika  dan  kimia  yang  diuji  ada  14  parameter. Hasil  parameter  fisika  adalah  suhu  =  27,7 o C,  zat  padat  terlarut/  TDS  =  205,3 mg/L,  zat  padat  tersuspensi/TSS  =  ≤  2,5  mg/L  dan  daya  hantar  listrik/  DHL  = 108,5  µs/cm.  Jika  dibandingkan  dengan  baku  mutu  hasil  uji,  maka  semua parameter  fisika  kualitas  air  di  G4  tidak  ada  yang  melewati  baku  mutu. Selanjutnya  juga  dilakukan  uji  parameter  kimia  di  antaranya  adalah  pH,  BOD, COD, Phospat, Nitrat (NO 3 ), Amoniak (NH 3 -N), Nitrit (NO 2 ), Sulfat (SO 4 ), Besi (Fe) dan Timbal (Pb). Hasil analisis 10 parameter kimia air tersebut adalah pH =
4.00, BOD = 1,878 mg/L, COD = ≤ 3,470 mg/L, Phospat  = 0,23 mg/L,  Nitrat  = 0,5 mg/L, Amoniak = 0,051 mg/L, Nitrit = 0,004 mg/L, Sulfat = ≤ 2,000 mg/L, Besi = 0,08 mg/L dan Timbal = 0,00161 mg/L (Gambar 5.11 ).
Terdapat  persamaan mutu parameter pH dan phospat untuk  kualitas air G4 dengan  G3,  hal  ini  diduga  bahwa  sumber  air  yang  dijadikan  sampel  berasal  dari tipe  sumur  yang  sama  yaitu  sumur  dangkal  (gali)  meskipun  jarak  sumur  G4  dan G3 sekitar 50 m.

## Perbandingan Kualitas Hasil Uji Sumur bor dengan sumur gali
Berdasarkan  Tabel  1  diperoleh  informasi  bahwa  kualitas  air  sumur  dalam dan  sumur  dangkal  untuk  parameter  suhu  dan  TDS  dibawah  baku  mutu  kualitas air kelas I, namun terdapat 1 sumber air (G1) yang parameter TSS melebihi baku mutu air kelas I  dan II, sedangkan sumber air G2 melebihi baku mutu air kelas I dan  II  untuk  parameter  DHL.  Kadar  TDS  dipengaruhi  oleh  pelapukan  batuan, limpasan  tanah,  dan  pengaruh  antropogenik  (limbah  domestik)  (Fardiaz,  1992). Hasil  uji  parameter  TDS  yang  tidak  melebihi  baku  mutu  menunjukkan  belum adanya  pengaruh  antropogenik  (limbah  domestik),  namun  perlu  dilakukan penanganan  atau  pengolahan  di  masa  yang  akan  datang  seiring  dengan meningkatnya jumlah aktivitas di kawasan Universitas Bengkulu.
Hasil  uji  10  parameter  kimia  untuk  semua  sumur  (bor  dan  gali)  memiliki kualitas air di bawah baku mutu Kelas I dan II kecuali parameter pH, phospat dan besi. Berdasarkan Tabel 1 diperoleh data bahwa semua sumur dalam memiliki pH kategori netral sedangkan semua sumur dangkal memiliki pH asam (di bawah pH netral). Nilai pH  kategori  asam  pada  sumur  dangkal  diduga  karena  kondisi  batuan  mengandung unsur sulfur (Kusumawati, et al., 2014) dan jenis tanah yang tergolong tanah masam (ultisol dan histosol). Hasil uji ini juga sejalan dengan hasil penelitian oleh Munfiah et al. (2013) yang menyatakan bahwa jenis sumur mempengaruhi nilai pH air. Semua  jenis  sumur  memiliki  kesamaan  kualitas  air  untuk  parameter  phospat yaitu melebihi nilai baku mutu kelas I dan II (Tabel 1). Kadar phospat yang melebihi baku  mutu  kelas  I  dan  II  pada  sumur  dangkal  disebabkan  oleh  kondisi  kawasan Universitas Bengkulu berada di sekitar lokasi persawahan dan perumahan masyarakat (Sutardi, et al., 2017).
Terdapat perbedaan kualitas air untuk parameter Fe antara sumur dalam dengan sumur dangkal (Tabel 1). Tidak semua sumur dalam (bor) memiliki kualitas air mutu kelas  I  untuk  parameter  Fe,  sedangkan  semua  sumur  dangkal  memiliki  kualitas  air mutu  kelas  I  untuk  parameter  Fe.  Menurut  ( Said,  2005) bahwa  konsentrasi  besi dibatasi  maksimum  1  mg/L.   Kelebihan  zat  Fe  dapat  menyebabkan  keracunan, dimana  terjadi  muntah,  diare  dan  kerusakan  usus.  Selain  masalah  kesehatan, alasan  lainnya  adalah  masalah  warna,  rasa  serta  timbulnya  kerak    yang menempel  pada  sistem  perpipaan  atau  alasan  estetika  lainnya.  Konsentrasi Fe yang  melebihi  nilai  ambang  batas  pada  sumur  gali  yaitu  sebesar  0,5-0,62  mg/L sehingga masih di bawah nilai maksimum 1 mg/L.

## SIMPULAN
Hasil uji kualitas air pada lokasi B1, B2 dan B3 untuk parameter fisika tidak melebihi  baku  mutu  air  Kelas  II.  Namun  pada  ketiga  lokasi  tersebut  untuk parameter  kimia  (phospat)  melebihi  baku  mutu  air  Kelas  II,  sedangkan  untuk parameter Fe terjadi pada sumur B2 dan B3. Hasil uji kualitas air parameter fisika
maupun kimia pada sumur dangkal (sumur gali) melebihi baku mutu air Kelas II berdasarkan PP No 82 tahun 2001.  Parameter yang melebihi baku mutu yaitu air sumur  G1  (TSS,  pH  dan  phospat),  air  sumur  G2  (DHL,  pH  dan  phospat),  air sumur  G3  (pH  dan  phospat)  dan  air  sumur  G4  (pH  dan  phospat).  Secara  umum dapat  disimpulkan,  sumber  air  sumur  gali  dan  bor  di  lingkungan  UNIB  dapat digunakan untuk air baku air minum, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, mengairi pertanaman, dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih disampaikan kepada LPPM Universitas Bengkulu yang telah memfasilitasi penelitian ini dari awal sampai akhir.

## DAFTAR PUSTAKA
Fardiaz,  S.  (1992). Polusi  Air  dan  Udara , Cetakan  Ketiga  Belas .  Yogyakarta: Kanisius.
Kusumawati,  A.D.,  M.  Diantoro  &  Yudyanto.  (2014).  Karakterisasi  pirit  dan kalkopirit  untuk  mengetahui  komposisi  unsur  fase  kristalin  dan  konstanta dielektrik. Journal of Physical Science and Engineering , 3 (1), 1-4. Said,  N.  I.  (2005).  Metoda  penghilangan  zat  besi  dan  mangan  di  dalam penyediaan air minum domestik. Jurnal Air Indonesia , 1 (3). Munfidah, S., Nurjazuli dan O. Setiani. (2013). Kualitas fisik dan kimia air sumur gali  dan  sumur  bor  di  wilayah  kerja  puskesmas  Guntur  II  Kabupaten Demak. Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia, 12 (2), 154-159. Sutardi,  A.,  S.  Suprayogi  dan  T.N.  Adji.  (2017).  Kajian  kualitas  air  tanah  bebas antara  sungai  Kuningan  dan  sungai  Tepus  di  Kecamatan  Ngemplak Yogyakarta Indonesia. Majalah Geografi Indonesia , 31 (1), 31-38.
Mukarromah, R. (2016). Analisis Sifat Fisis Dalam Studi Kualitas Air di Mata Air Sumber  Asem  Dusun  Kalijeruk,  Desa  Siwuran,  Kecamatan  Garung, Kabupaten Wonosobo ( Doctoral dissertation , Universitas Negeri Semarang).
Tatangindatu,  F.,  Kalesaran,  O.,  &  Rompas,  R.  (2013).  Studi  parameter  fisika kimia  air  pada  areal  budidaya  ikan  di  Danau  Tondano,  Desa  Paleloan, Kabupaten Minahasa. E-Journal Budidaya Perairan , 1 (2).