## Integrasi PMSG dan
DC-DC Buck-Boost Converter untuk Meregulasi Tegangan Keluaran menggunakan STM32VET407

## EMANNUEL BAYU SETO, LEONARDUS HERU PRATOMO
Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Katolik Soegijapranata Email: bayuseto424@gmail.com
Received 14 November 2023 | Revised 3 Desember 2023 | Accepted 11 Desember 2023

## ABSTRAK
Energi terbarukan saat ini banyak digunakan sebagai sumber energi baru ramah lingkungan. Imbasnya, sumber energi terbarukan dikembangkan secara signifikan seperti  mikrohidro.  Mikrohidro  adalah  alat  yang  mengkonversikan  energi  air menjadi energi listrik. Dalam sistem ini, mikrohidro terhubung dengan permanent magnet synchronous generator (PMSG) dan menghasilkan energi listrik tiga fasa dengan  skala  kecil.  Untuk  menghasilkan  energi  listrik  yang  stabil  dan  memiliki efisiensi  tinggi,  diperlukan  penyearah  dioda  tiga  fasa  dan  konverter  DC-DC. Penelitian  ini  mengusulkan  DC-DC  Buck-Boost  Converter  dengan  peregulasi tegangan keluaran. Dari hasil uji coba simulasi dan implementasi perangkat keras menggunakan microcontroller STM32VET407 sistem dapat berjalan baik, dimana tegangan keluaran selalu sesuai dengan referensi yang diinginkan.
Kata  kunci :  Mikrohidro,  Permanent  Magnet  Synchronous  Generator  (PMSG), Konverter DC-DC, DC-DC Buck-Boost converter

## ABSTRACT
Renewable  energy  is currently  widely used as  a new  source  of  environmentally friendly energy. As a result, renewable energy sources are significantly developed such  as  micro  hydro.  Micro  hydro  is  a  device  that  converts  water  energy  into electrical  energy.  In  this  system,  the  microhydro  is  connected  to  a  permanent magnet  synchronous  generator  (PMSG)  and  produces  three-phase  electrical energy on a small scale. To produce stable and high-efficiency electrical energy, a three-phase  diode  rectifier  and  a  DC-DC  converter  are  required.  This  research proposes a DC-DC Buck-Boost Converter equipped with output voltage regulation. From  the  results  of  simulation  trials  and  hardware  implementation  using  the STM32VET407  microcontroller,  the  system  can  run  well,  it  is  evident  that  the output voltage is always in accordance with the desired reference.
Keywords : Micro hydro; Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG), DC- DC converter, DC-DC Buck-Boost converter

## 1. PENDAHULUAN
Pada zaman sekarang penggunaan energi hijau sebagai energi baru terbarukan (EBT) semakin meningkat  dan  perlahan  akan  menggantikan  energi  konvensional  yakni  energi  fosil  untuk mengurangi  dampak  buruk  terhadap  lingkungan.  Sumber  energi  terbarukan  dikembangkan dan dioptimalkan sebagai solusi atas krisis energi yang menjadi masalah dalam menghadapi krisis ketersediaan energi konvensional tersebut. Salah satu sumber energi terbarukan yang termasuk dalam jenis energi hijau yakni air atau mikrohidro (Irimia, dkk, 2020) (Nag & Sarkar, 2021) (Tapia, dkk, 2020) (Yah, dkk, 2017) . Permanent  magnet  synchronous generator  (PMSG)  dapat  digunakan  untuk  mengubah  energi  mekanik  yang  dihasilkan  oleh energi air menjadi energi listrik dengan skala mikro berupa listrik AC tiga fasa, dimana magnet permanen terpasang pada permukaan dan menghasilkan fluks magnet dari rotor. Generator PMSG memiliki komponen bagian yaitu pada bagian stator terbuat dari belitan kawat email dan bagian rotor terbuat dari magnet permanen (Gil-González, dkk, 2020) (Harrouz, dkk, 2019) . Energi listrik AC 3 fasa yang dihasilkan oleh generator PMSG harus diubah menjadi listrik DC dengan menggunakan sebuah konverter AC 3 Fasa – DC. Dalam proses konversi atau mengubah  energi listrik secara sederhana tegangan dan arus DC yang dihasilkan belum stabil, sehingga diperlukan sebuah rangkaian penyearah 3 fasa dengan topologi gelombang penuh dan sebuah kapasitor sebagai filter untuk listrik keluaran DC (Rahimi, 2017) .
Komponen pendukung dalam sistem pembangkit listrik mikrohidro yakni PMSG, penyearah 3 fasa,  filter  pasif,  konverter  DC-DC,  sistem  kendali,  dan  beban.  Penggunaan  konverter mempunyai peran penting sebagai kontrol dalam semua sistem pengiriman daya ke beban (Gil-Gonzalez,  dkk,  2020)  (Guo,  dkk,  2018). Desain  konverter  dari  sistem  kendali tegangan dan arus yang digunakan untuk menghasilkan listrik DC dengan tingkat kestabilan dan efisiensi yang tinggi merupakan  konverter yang sudah dimodifikasi dengan strategi baru. Konverter  konvensional  yang  digunakan  dalam  mengkonversi  energi  listrik  yang  dihasilkan oleh  generator  PMSG  masih  memiliki  beberapa  kelemahan (Rakshith,  dkk,  2018) . Penggunaan konverter buck atau konverter boost sebagai konverter konvensional pemasok daya  memiliki  kekurangan  seperti  rugi  daya,  harmonik,  riak  tinggi,  tegangan  tidak  stabil (Borkowski, 2018) . Konverter buck atau konverter boost memiliki kinerja yang tidak efisien jika  digunakan  jangka  Panjang  dan  terus  menerus.  Dampaknya  yaitu  konverter buck  atau konverter boost dapat merusak sistem pembangkit  listrik  mikrohidro dikarenakan  tegangan dan arus yang dihasilkan tidak stabil dan juga tidak konstan (Belkaid, dkk, 2020) . Dengan begitu,  dibutuhkan DC-DC  buck-boost  converter  sebagai  sistem  pengendali  keluarannya. Sistem kendali pada sebuah konverter DC-DC memiliki peranan yang sangat penting dalam menghasilkan tegangan dan arus (Chandran, dkk, 2020) (Suhariningsih, dkk, 2019) . Dalam  menjalankan DC-DC  buck-boost  converter  diperlukan  suatu  sistem  kendali  agar menghasilkan  tegangan  DC  dengan  besaran  nilai  sesuai  yang  diinginkan (Tripathy  & Mohanty, 2020) .
Berdasarkan pada masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah memanfaatkan sebuah DC- DC  buck-boost  converter  sebagai  peregulasi  tegangan  yang  diintegrasikan  dengan  PMSG sehingga  tegangan  keluarannya  stabil  sesuai  dengan  yang  diinginkan,  walaupun  terjadi perubahan putaran pada sistem PMSGnya.  penelitian ini diawali dengan kajian karakteristik PSMG dilanjutkan dengan DC-DC buck-boost converter dan strategi pengendaliannya. Pada tahap selanjutnya dilakukan simulasi komputasi dan eksperimental untuk memverifikasi hasil yang didapatkan. Tahap akhir penarikan kesimpulan berdasarkan hasil ujicoba yang dihasilkan.

## 2. METODOLOGI
DC-DC buck-boost  converter  merupakan rangkaian  daya yang  menggunakan 4  saklar daya (S1-S4) yang akan bekerja secara bergantian sesuai sistem kerjanya akan berubah bergantian menjadi dua buah saklar dan dua buah dioda, filter induktor dan dua filter kapasitor (C1-C2). DC-DC buck-boost converter ditampilkan pada Gambar 1.
C1 L R PMSG 3 Fasa
R S T C2 S3 S4 S1 S2 Gambar 1. Rangkaian Daya DC – DC Buck-Boost Converter

## 2.1 Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG)
PMSG merupakan  mesin  listrik  yang  berputar memiliki tiga  stator seperti  generator  induksi konvensional,  dimana  medan  eksitasinya  berasal  dari  magnet  permanen  berbeda  dengan generator konvensional. PMSG bekerja secara terisolasi, kondisi ini sangat signifikan karena generator  ini  digunakan  untuk  mengubah  energi  mekanik  dari  sumber  seperti  mikrohidro menjadi  energi listrik. Generator  ini  menghasilkan listrik 3  fasa dan sering  digunakan  pada sistem konversi energi terbarukan. Sebutan sinkron dalam generator ini mengacu pada rotor dan medan magnet yang berputar dengan kecepatan yang sama. Persamaan tegangan pada PMSG dapat dilihat pada Persamaan (1) dibawah ini,
𝑉 = 𝑁 + 𝑅. 𝐼 (1)

## 2.2 DC-DC Buck-Boost Converter
DC-DC buck-boost Converter terdiri dari empat buah saklar daya (S1-S4) dimana nanti secara bergantian sesuai sistem kerjanya akan berubah bergantian menjadi dua buah saklar dan dua buah  dioda,  filter  induktor  dan  filter  kapasitor. DC-DC  buck-boost  converter  ini  memiliki besaran tegangan output yang lebih besar atau lebih kecil daripada tegangan input. Ketika konverter buck  (step-down)  digabungkan  dengan  konverter  boost  (step-up),  tegangan keluaran biasanya memiliki polaritas masukan yang sama, dan dapat lebih rendah atau lebih tinggi dari masukan. DC-DC buck-boost  converter ini memiliki fungsi menaikkan (Boost) dan menurunkan (Buck) tegangan dengan mengoperasikan empat buah saklar dimana nanti secara bergantian sesuai sistem kerjanya akan berubah bergantian menjadi dua buah saklar dan dua buah dioda.  Ketika konverter bekerja dalam mode boost (step-up) maka saklar daya S1 dan S4 akan aktif bekerja dan saklar daya S2 dan S3 akan bekerja sebagai dioda. Ketika konverter bekerja dalam mode buck (step-down) maka saklar daya S2 dan S3 akan aktif bekerja dan saklar  daya  S1  dan  S4  akan  bekerja  sebagai  dioda.  Saklar  daya  yang  aktif  bekerja menggunakan  pengaturan  PWM  bergeser  fasa  yang  mengakibatkan  pensaklaran  secara bergantian. Mode operasi buck-boost digunakan untuk menurunkan dan menaikkan tegangan berlebih dan tegangan yang kurang yang dihasilkan PMSG yang dikonversi menjadi listrik DC digunakan sebagai distribusi daya. Pada saat mode operasi buck-boost converter difungsikan, tegangan  yang  dihasilkan  oleh DC-DC  buck-boost  converter  akan  lebih stabil,  konstan  dan
minim gangguan pada jangkauan yang sudah diatur. DC-DC buck-boost converter ini memiliki kendali  pada  tegangan.  Untuk  mengendalikan  tegangan  dibutuhkan  suatu  strategi  kontrol yang  harus  diterapkan.  Strategi  kontrol  yang  digunakan  pada  konverter  ini  adalah Proportional-Integral  (PI).  Pengaplikasian  kendali  dan  strategi  kontrol  ini  menggunakan program yang telah disusun pada sebuah microcontroller STM32F4VET6.

## 2.3  Mode Operasi Konverter
Berdasarkan gambar 1 didapatkan mode operasi buck dan boost. Mode operasi boost 1 yaitu saklar daya S1 dan S4 dihidupkan secara bersama dan saklar daya lainnya dimatikan. Pada mode operasi boost 2 yaitu saat S1 dan DS3 dihidupkan dan yang lainnya di matikan. Pada mode operasi boost 1 telah dirumuskan dalam Persamaan (2) dan mode operasi boost 2 dalam Persamaan (3) dibawah ini.
𝑉𝑖 = 𝐿 𝑑𝑖 𝑑𝑡 (2)
𝑉𝑜 = 𝐿 𝑑𝑖 𝑑𝑡 + 𝑉𝑖 (3)
Dimana 𝑉 adalah tegangan sumber, 𝑉 merupakan tegangan pada keluaran.
Pada saat mode operasi buck 1 yaitu saklar daya S1 dan DS3 dihidupkan secara bersama dan saklar  daya  lainnya  dimatikan.  Pada  saat  mode  operasi buck  2  yaitu  saat  DS2  dan  DS3 dihidupkan secara bersamaan dan yang lainnya dimatikan. Pada mode operasi buck 1 telah dirumuskan  dalam  Persamaan  (4)  dan  pada  mode  operasi buck  telah  dirumuskan  dalam Persamaan (5) dibawah ini,
Vi = 𝐿 + 𝑉 (4)
𝐿 𝑑𝑖 𝑑𝑡 = 𝑉 (5)
Pada  saat  mode  operasi buck-boost  dirumuskan  dalam  Persamaan  (6)  dan  Persamaan  (7) dibawah ini,
𝑑 = 𝑡𝑜𝑛 𝑇 (6)
𝑉𝑜 = 𝑑 1 − 𝑑 𝑉𝑖 (7)
Dimana d adalah siklus kerja yang digunakan untuk mengendalikan suatu fungsi kerja DC-DC buck- boost converter, jika 0 ≤d ≤0.5 akan beroperasi sebagai penurun tegangan dan jika 0.5 ≤d ≤1  akan beroperasi sebagai penaik tegangan.

## 2.4 Kontrol Strategi
Strategi kontrol Proportional-Integral (PI) adalah kontrol yang digunakan untuk menentukan kondisi pensaklaran pada DC-DC buck-boost converter. Sensor tegangan digunakan sebagai pembaca sinyal referensi dan sinyal aktual.  Komparasi dari sinyal aktual dan sinyal referensi menghasilkan  sinyal error.  Sinyal  error  akan  dikomparasi  dengan  kontrol  PI  menghasilkan sinyal  PI.  Sedangkan,  sinyal  PI  digunakan  sebagai  masukan  pensaklaran  untuk  S1  dan  S4 sebagai penaik dan penurun serta penstabil keluaran tegangan.
Pada Gambar 2 rangkaian daya dan rangkaian kontrol DC-DC buck-boost converter tersebut dikendalikan menggunakan kontrol PI . Kontrol PI digunakan untuk mendapatkan hasil yang memiliki  respon  cepat  dan  memiliki  fungsi  sebagai  penghilang  bias  pada  sistem.  Strategi
kontrol PI, berfungsi sebagai kontrol kondisi hidup atau mati dari saklar daya sesuai sinyal error yang dihasilkan. Nilai  error yang dihitung berasal dari  perbandingan nilai  yang  diatur (referensi) dengan nilai yang dihasilkan sirkit daya (aktual) dan dilakukan pembetulan yang mengacu pada PI. Kontrol PI mengoperasikan nilai error langsung serta membandingkan nilai error tersebut dengan nilai error sebelumnya. Kontrol PI juga dapat memulihkan sinyal aktual berdasarkan  sinyal  referensi  dengan  respon  yang  cepat.  Peranan  kontrol  PI,  dimana 𝑢(𝑡) adalah nilai hasil konverter, 𝐾 adalah nilai gain proportional, 𝐾 adalah nilai gain integrator, 𝑒(𝑡) = 𝑟𝑒𝑓 − 𝑎𝑐𝑡 adalah  nilai error, 𝑑𝑇 adalah  nilai  sampling  pada  periode  waktu.  Peranan tersebut ditunjukkan dalam Persamaan yang dirumuskan dibawah ini.
𝑢(𝑡) = 𝐾 𝑒(𝑡) + 𝐾 𝑒(𝑇)𝑑𝑇 (7)
Flowchart pemrograman dan alur dari kerja konverter dibuat untuk pengaplikasian kontrol PI ditampilkan pada Gambar 3. Langkah pertama adalah inisialisasi pada mikrokontroler. Langkah berikutnya menentukan nilai referensi tegangan, lalu nilai referensi dan nilai aktual tegangan dibandingkan  untuk  mendapat  nilai error.  Berdasarkan  nilai  error  yang  dihasilkan  menjadi masukan kontrol PI. Lebar pulsa yang dihasilkan kontrol PI sebelum menuju saklar daya S1 dan S4, lebar pulsa modulasi akan digeser 180º mengakibatkan siklus hidup S1 dan S4 tidak bersama. Selanjutnya pensaklaran dari S1 dan S4 menghasilkan tegangan yang dinaikkan atau diturunkan dengan kualitas tegangan konstan dan stabil. DC-DC buck-boost converter dengan regulasi  tegangan  disajikan  ke  dalam microcontroller  STM32F4VET6.  Mikrokontroler  ini menghasilkan sinyal DC digital sebagai sinyal referensi menggunakan fungsi timer dan counter dalam  mikrokontroler.  Bacaan  nilai  referensi  yang  dihasilkan  berasal  dari  bawaan  ADC mikrokontroler. Algoritma dari pemrograman disajikan dalam flowchart Gambar 3 .
C1 PMSG 3 Fasa + - C2 PI RANGKAIAN DAYA RANGKAIAN KONTROL R S T + - S1 S2 S3 S4 M L R - + DC
Gambar 2. Rangkaian Daya dan Rangkaian Kontrol

## START
MICROCONTROLLER INITIALIZATION
SET VOLTAGE
REFERENCE
CALCULATE
VOLTAGE ERROR VALVE
Vdc ≤ Vref VOLTAGE PI
CONTROL GENERATE 180°PHASE SHIFTED PWM BETWEEN S1 AND S4 YES NO GATE DRIVER DC – DC BUCK- BOOST CONVERTER FILTER Vdc END ACTUAL VOLTAGE READING
Gambar 3. Flowchart Programming

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Telah  dilakukan  simulasi  kontrol  tegangan  pada DC-DC  buck-boost  converter  teregulasi tegangan dengan menggunakan perangkat lunak bernama power simulator. Disajikan pada Gambar  4  hasil  implementasi  perangkat  keras  dari DC-DC  buck-boost  converter  regulasi tegangan  di  laboratorium.  Implementasi  perangkat  keras  terdiri  dari motor  DC,  PMSG, penyearah dioda tiga fasa, DC-DC buck-boost converter, DC-DC converter A1212-2W sebagai pemasok  sensor  tegangan,  sensor  tegangan  LV25P,  driver  saklar  daya  TLP250, DC-DC converter  B1212-1W  sebagai  pemasok  driver  saklar  daya,  microcontroller  STM32F4VET6, beban  resistor.  Implementasi  ini  dilaksanakan  untuk  mendapatkan  hasil  pengambilan  data simulasi, hasil yang diambil menggunakan osiloskop. Parameter yang digunakan pada simulasi disajikan tabel 1.

## Tabel 1. Parameter Simulasi dan Implementasi
Parameter Nilai RPM PMSG 266 RPM, 355 RPM, 426 RPM Filter induktif 2mH Beban resistor 100kΩ PI gain 0.0001 Kapasitor C1, C2 220uF Referensi Tegangan 48Vdc Frekuensi Pensaklaran 25KHz
Gambar 4. Implementasi Perangkat Keras DC -DC Buck-Boost Converter
(a) (b)
Gambar 5. Data simulasi Vact dan Vref Kecepatan 266 RPM (a) dan Data Implementasi Vact dan Vref Kecepatan 266 RPM (b) Data Kecepatan 266 RPM
Parameter keberhasilan  yang digunakan  untuk mengontrol  tegangan  keluaran  pada DC-DC buck-boost converter yang dikontrol PI ditunjukkan pada sinyal aktual pada Gambar 5(a), yang menunjukkan  hasil  simulasi  sinyal  aktual  (Vact)  mengikuti  sinyal  referensi  (Vref)  dengan kecepatan 266 RPM. Sistem rangkaian ini menunjukkan bahwa gelombang tegangan keluaran DC - DC buck-boost Converter yang dikontrol PI telah sukses  dikontrol secara efektif.
Hasil  pengukuran  osiloskop  pada DC-DC  buck-boost  converter  dengan  kontrol  PI  yang diimplementasikan  di  laboratorium  untuk  menampilkan  tegangan  aktual  (Vact)  setelah tegangan referensi (Vref) pada kecepatan 266 RPM dan ditunjukkan pada Gambar 5(b).
(a) (b) Gambar 6 . Data simulasi Vact dan Vref kecepatan 355 RPM (a) dan Data implementasi Vact dan Vref kecepatan 355 RPM (b) Data kecepatan 355 RPM
(a) (b)
Gambar 7. Data simulasi Vact dan Vref kecepatan 426 RPM (a) dan Data implementasi Vact dan Vref kecepatan 426 RPM (b) Data Kecepatan 426 RPM
Pengujian ini selanjutnya dilakukan uji coba pada variabel kecepatan lainnya, diperoleh hasil yang telah disimulasikan terlebih dahulu yang dapat dilihat pada Gambar 6(a) kecepatan 355 RPM  dan  Gambar  7(a)  kecepatan  426  RPM.  Tegangan  aktual (Vact)  konstan  dan  stabil mengikuti tegangan referensi ( Vref) pada nilai 48Vdc. Berdasarkan simulasi yang dilakukan pada  kecepatan  variabel  membuktikan  gelombang  tegangan  keluaran DC-DC  buck-boost converter dengan kontrol PI telah sukses dikendalikan dan dikontrol secara efektif.
Hasil simulasi selanjutnya diimplementasikan pada hardware dan pengukuran menggunakan osiloskop  untuk  menampilkan  tegangan  aktual  (Vact)  mengikuti  tegangan  (Vref)  dengan kecepatan 355 RPM dan 426 RPM dapat dilihat pada Gambar 6(b) dan Gambar 7(b). Dari hasil pengujian  menggunakan  variabel  kecepatan  dapat  dilihat  Gambar  6  dan  Gambar  7  serupa dengan hasil Gambar 5. Berdasarkan hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Gambar 4  sampai  dengan  Gambar  6  memperlihatkan  hasil  simulasi  dan  implementasi hardware mempunyai hasil sesuai yang sama dengan simulasi pada software.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan simulasi dan implementasi perangkat keras integrasi PMSG dengan DC-DC buck- boost  converter  teregulasi  tegangan  keluaran  dengan  microcontroller  STM32VET407  dapat beroperasi dengan baik, dimana tegangan keluaran akan selalu mengikuti tegangan referensi yang diinginkan walaupun  putaran  PSMG diubah-ubah. Pada  ujicoba ini tegangan  referensi yang digunakan sebesar 48 volt.  Berdasarkan ujicoba ini sistem dimungkinkan diintegrasikan dengan inverter 48 Volt ke 220 Volt untuk mendapatkan tegangan sesuai dengan standar PT. PLN.

## DAFTAR RUJUKAN
Belkaid, A., Colak, I., Kayisli, K., & Bayindir, R. (2020). Indirect Sliding Mode Voltage Control of Buck Converter. 8th International Conference on Smart Grid, IcSmartGrid 2020, 90– 95. https://doi.org/10.1109/ICSMARTGRID49881.2020.9144974
Borkowski, D. (2018). Analytical model of small hydropower plant working at variable speed.
IEEE Transactions on Energy Conversion, 33(4), 1886–1894.
https://doi.org/10.1109/TEC.2018.2849573
Chandran, V. P., Kewat, S., & Singh, B. (2020). Reconfigurable two-stage solar PV -Battery supported- small hydro system based micro-grid. 9th IEEE International Conference on Power Electronics, Drives and Energy Systems, PEDES 2020.
https://doi.org/10.1109/PEDES49360.2020.9379336
Gil-Gonzalez, W., Garces, A., & Fosso, O. B. (2020). Passivity-Based Control for Small Hydro- Power  Generation  with  PMSG  and  VSC. IEEE  Access,  8,  153001–153010. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3018027
Gil-González, W., Montoya, O. D., & Garces, A. (2020). Modeling and control of a small hydro- power  plant  for  a  DC  microgrid. Electric  Power  Systems  Research,  180,  106104. https://doi.org/10.1016/J.EPSR.2019.106104
Guo,  B.,  Mohamed,  A.,  Bacha,  S.,  &  Alamir,  M.  (2018).  Variable  speed  micro-hydro  power plant:  Modelling,  losses  analysis,  and  experiment  validation. Proceedings  of  the  IEEE International  Conference  on  Industrial  Technology,  2018-February,  (pp.  1079–1084). https://doi.org/10.1109/ICIT.2018.8352328
Harrouz, A., Colak, I., & Kayisli, K. (2019). Energy modeling output of wind system based on
wind  speed. 8th  International  Conference  on  Renewable  Energy  Research  and Applications, ICRERA 2019, 63–68. https://doi.org/10.1109/ICRERA47325.2019.8996525 Irimia, O., Tomozei, C., Panainte-Lehadus, M., & Dinu, M. C. (2020). Evaluation of the potential of wind energy as a source of electricity generation: Case study - Vanatori Wind Power Plant. 2020  7th  International  Conference  on  Energy  Efficiency  and  Agricultural Engineering, EE and AE 2020 - Proceedings. https://doi.org/10.1109/EEAE49144.2020.9278983 Nag,  A.  K.,  &  Sarkar,  S.  (2021).  Techno-economic  analysis  of  a  micro-hydropower  plant consists of hydrokinetic turbines arranged in different array formations for rural power supply. Renewable Energy, 179, 475–487. https://doi.org/10.1016/J.RENENE.2021.07.067
Rahimi, M. (2017). Modeling, control and stability analysis of grid connected PMSG based wind turbine assisted with diode rectifier and boost converter. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 93, 84–96. https://doi.org/10.1016/J.IJEPES.2017.05.019
Rakshith,  P.,  Bhat,  J.  R.,  Ashwini,  M.,  Rakshitha,  C.  R.,  &  Sharma,  V.  K.  (2018).  Output Maximization  by  Modeling  and  Simulation  of  Hybrid  Wind/Photovoltaic  Standalone Generation. International  Conference  on  Current  Trends  in  Computer,  Electrical, Electronics and Communication, CTCEEC 2017, (pp. 447–453).
https://doi.org/10.1109/CTCEEC.2017.8455168
Suhariningsih,  Mukti,  M.  A.  M.,  &  Rakhmawati,  R.  (2019).  Implementation  Buck-Boost Converter using PI  Control  for  Voltage Stability and Increase Efficiency. Proceedings  - 2019  International  Seminar  on  Application  for  Technology  of  Information  and Communication:  Industry  4.0:  Retrospect,  Prospect,  and  Challenges,  ISemantic  2019, (pp. 492–496). https://doi.org/10.1109/ISEMANTIC.2019.8884308
Tapia, A., Reina, D. G., & Millán, P. (2020). Optimized micro-hydro power plants layout design using  messy  genetic  algorithms. Expert  Systems  with  Applications,  159,  113539. https://doi.org/10.1016/J.ESWA.2020.113539
Tripathy, S., & Mohanty, B. (2020). Cascaded Controlled Converter System for Grid Connected Variable Speed Wind Generator. International Conference on Computational Intelligence
for Smart Power System and Sustainable Energy, CISPSSE 2020. https://doi.org/10.1109/CISPSSE49931.2020.9212208
Yah,  N.  F.,  Oumer,  A.  N.,  &  Idris,  M.  S.  (2017).  Small  scale  hydro-power  as  a  source  of renewable energy in Malaysia: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 72, 228–239. https://doi.org/10.1016/J.RSER.2017.01.068