## EFEKTIFITAS SISTEM RBC PADA IPAL PEKAPURAN RAYA PD.PAL BANJARMASIN TERHADAP PENURUNAN KADAR BOD
Fidyan Hifzhani., Syarifudin A., Arifin Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Jurusan Kesehatan Lingkungan Jl. H. Mistar Cokrokusumo No.1A Banjarbaru Kalimantan Selatan 70714 E-mail: sarkininasroem@gmail.com
Abstract  :  Effectiveness  Of  Rbc  System  On  Wwtp  (Wastewater  Treatment  Plant) Pekapuran Raya Wt (Wastewater Treatment) Local Company Banjarmasin To Reduce Bod  Contents.  Increased  household  activities  lead  to  increase  the  volume  of  waste generated  over  time.  Annually,  the  household  waste  volume  increases  5  million  m3.  WT Local Company Banjarmasin is a wastewater management company that performs domestic sewage  treatment  (feces)  Banjarmasin  city.  Application  of  waste  treatment  technology  on WWTP Banjarmasin is RBC system. This study aimed to determine the effectiveness of RBC system  on  WT  Local  Company  Banjarmasin  to  reduce  BOD  (Biological  Oxygen  Demand). This type of study was analytic. The study design used one group pretest posttest design. The place of study was WWTP Pekapuran Raya WT Local Company Banjarmasin 2017. The study population was wastewater from inlet and outlet pipes. Sample was wastewater taken inlet and outlet pipe tanks. The result showed BOD (Biological Oxygen Demand) contents in the wastewater sample before it was processed of 130.97 mg/L, 116.98 mg/L, and 193.45 mg/l.  After  it  was  processed  of  13.81  mg/L,  20.138  mg/L,  and  30.216  mg/L.  The effectiveness  of  RBC  system on  the  reduce  of  BOD  (Biological  Oxygen  Demand) in  WWTP Pekapuran  Raya  WT  Local  Company  Banjarmasin  was  89.37%  for  first  day,  80.51%  for second  day  and  83.73%  for  the  third  day.  There  were  differences  before  and  after  BOD (Biological Oxygen Demand) treated by RBC in WWTP Pekapuran Raya WT Local Company Banjarmasin.

## Keywords: WWTP; RBC system; BOD.
Abstrak:  Efektifitas  Sistem  RBC  Pada  IPAL  Pekapuran  Raya  PD  PAL  Banjarmasin Terhadap  Penurunan  Kadar  BOD.  Meningkatnya  aktivitas  manusia  di  rumah  tangga menyebabkan  semakin  besarnya  volume  limbah  yang  dihasilkan  dari  waktu  ke  waktu. Volume  limbah  rumah  tangga  meningkat  5  juta  m 3 pertahun.  PD  PAL  Kota  Banjarmasin adalah  perusahaan  daerah  pengelola  air  limbah  kota  Banjarmasin  yang  melakukan pengolahan  air  limbah  sektor  domestik  (tinja)  kota  Banjarmasin.  Teknologi  pengolahan limbah  yang  diterapkan  pada  IPAL  Kota  Banjarmasin  adalah  sistem  RBC.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  efektivitas  sistem  RBC  pada  PD  PAL  Banjarmasin  terhadap penurunan  kadar  BOD  (Biological  Oxygen  Demand).  Jenis  penelitian  ini  bersifat  analitik. Desain  penelitian  yang  digunakan  adalah  one  group  pretest  posttest  design.  Tempat pelaksanaan penelitian dilakukan di IPAL Pekapuran Raya PD PAL Kota Banjarmasin Tahun 2017.  Populasi  penelitian  adalah  limbah  cair  dari  pipa  inlet  dan  outlet.  Sampel  adalah  air limbah  yang  diambil  dalam  bak  penampung  pipa  inlet  dan  outlet.  Hasil  penelitian menunjukan Kadar BOD (Biological Oxygen Demand) pada sampel air limbah sebelum diolah 130,97  mg/l,  116,98  mg/l,  dan  193,45  mg/l.  Sesudah  dilakukan  pengolahan  13,81  mg/l, 20,138 mg/l, dan 30,216 mg/l.  Efektifitas RBC terhadap penurunan kadar BOD (Biological Oxygen Demand) pada IPAL Pekapuran Raya PD PAL kota Banjarmasin adalah dengan rata- rata 89,37% untuk hari pertama, 80,51% untuk hari kedua, dan 83,73% untuk hari ketiga. Terdapat perbedaan kadar BOD  (Biological Oxygen Demand)  sebelum dan sesudah diolah dengan RBC pada IPAL Pekapuran Raya PD PAL kota Banjarmasin.
Kata kunci: IPAL; Sistem RBC; BOD.

## PENDAHULUAN
Meningkatnya  aktivitas  manusia  di rumah  tangga  menyebabkan  semakin besarnya  volume  limbah  yang  dihasilkan dari  waktu  ke  waktu.  Keadaan  tersebut menyebabkan  terjadinya  pencemaran yang  banyak  menimbulkan  kerugian  bagi manusia  dan  lingkungan  [1].  Sumber penghasil  limbah  cair  terbesar  di  negara ini  adalah  dari  hasil  aktivitas  rumah tangga.  Hal  ini  dikarenakan  jumlah penduduk di Indonesia yang sangat besar. Oleh  karena  itu  volume  limbah  domestik yang  dihasilkan  juga  besar  [2].  Semakin banyaknya  air  yang  tercemar  akibat adanya  aktifitas  manusia  maka  akan terjadi  kerusakan  lingkungan  sehingga menurunnya  tingkat  kesehatan  manusia yang  tinggal  pada  lingkungannya  itu sendiri.  Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan penanganan air limbah yang seksama dan terpadu  baik  itu  dalam  penyaluran maupun pengolahannya [3].
PD  PAL  Kota  Banjarmasin  adalah perusahaan  daerah  pengelola  air  limbah kota Banjarmasin yang berfungsi melakukan  pengolahan  air  limbah  sektor domestik  (tinja)  kota  Banjarmasin  sesuai tugas  dan  fungsi  yang  di  atur  dalam PERDA  Kota  Banjarmasin.  Teknologi pengolahan  air  limbah  yang  diterapkan pada  IPAL  Kota  Banjarmasin  secara keseluruhan  adalah  Reaktor  Rotating Biological  Contactor  (RBC)  yaitu  sistem pengolahan  biologi  tipe  fixed  film  yang menggunakan  media  plastik  berputar dengan  cara  mengontakkan  air  limbah dengan media tersebut sehingga penangkapan udara oleh air menyebabkan  oksigen  terlarut  (DO) menjadi bertambah yang akan dimanfaatkan oleh mikroorganisme dalam  menguraikan  zat-zat  tertentu terutama BOD dan COD [3].
Penting  sekali  dilakukan  penilaian keefektifan dari alat RBC agar hasil akhir dari  pengolahan  limbah  cair  domestik yang  ada  di  PD.  PAL  khususnya  di  IPAL Pekapuran Raya Banjarmasin aman untuk di  buang  kelingkungan  dan  tidak mencemari lingkungan. Berdasarkan data yang  didapat  pada  pemeriksaan  di  pipa
inlet  pada  bulan  November  tahun  2016 terdapat parameter yang belum memenuhi  persyaratan  seperti  bakteri E.coli  mencapai  140.000  mg/l  dan  BOD 344,76 mg/l. Adapun beberapa kelemahan  dari  proses  pengolahan  air limbah  dengan  sistem  RBC  antara  lain yakni  pengontrolan  jumlah  mikro- organisme  sulit  dilakukan,  sensitif terhadap  perubahan  temperatur  dan terkadang  konsentrasi  BOD  air  olahan masih tinggi [4].

## BAHAN DAN CARA PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  yang  digunakan bersifat  analitik  yaitu  untuk  mengetahui efektifitas  sistem  RBC  pada  IPAL Pekapuran  Raya  PD.  PAL  Banjarmasin terhadap penurunan Kadar BOD
(Biological Oxygen Demand)  Tahun 2017. Desain  atau  rancang  bangun  penelitian yang  digunakan  adalah  one  group  pretest posttest  design  yaitu  penelitian  yang menggunakan  hubungan  sebab  akibat dengan  cara  melibatkan  satu  kelompok subyek  [5].  Penelitian  ini  dilakukan  di PD.PAL  Banjarmasin  yang  beralamat  di Pekapuran  Raya.  Penelitian  ini  dilakukan pada  bulan  Februari  sampai  dengan  Juni tahun 2017.  Pengulangan yang dilakukan dalam  penelitaian  ini  adalah  sebanyak  3 (tiga) kali dimana mewakili 3 waktu pagi (09.00  WITA),  siang  (12.00  WITA)  dan malam (21.00 WITA). Dalam analisis data akan  digunakan  Paired  sample  T  test. Paired  sample  T  test  merupakan  uji  beda dua sampel berpasangan. Sampel berpasangan  merupakan  subjek  yang sama  namun  mengalami  perlakuan  yang berbeda.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perusahaan  Daerah  Pengelola  Air Limbah  (PD  PAL)  Kota  Banjarmasin berlokasi  di  Jalan  Pasar  Pagi  No.  89.
Perusahaan tersebut merupakan
Perusahaan  Daerah  milik  Pemerintah Kota  Banjarmasin  yang  betugas  sebagai pengelola air limbah permukiman atau air limbah domestik di Kota Banjarmasin. PD PAL  Kota  Banjarmasin  menggunakan teknologi  pengelohan  air  limbah  adalah
Rotation  Biological  Contactor  (RBC)  yaitu system pengelohan biologi tipe fixed film yang menggunakan media plastic berputar.  PD  PAL  Kota  Banjarmasin menggunakan  dua  system  yaitu;  system off  site  dan  on  site  (layanan  mobile). Sistem off site ialah sambungan rumah ke PD  PAL  sedangkan  on  site  ialah pengambilan limbah dengan menggunakan  mobil  penyedot.  Waktu tinggal  limbah  di  RBC  ialah  1-2  jam, sedangkan  lama  waktu  limbah  dari  inlet sampai  outlet  memerlukan  waktu  ±  12 jam [3].
Hasil  pengukuran  suhu  air  limbah sebelum  dan  sesudah  pengolahan  dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut : Tabel 1. Hasil Pengukuran suhu air limbah sebelum dan sesudah pengolahan No. Hari Pengambilan Sampel Waktu Pengukuran Suhu ( o C) Sebelum Pengolahan Sesudah Pengolahan 1. I Pagi 29 28 Siang 28 27 Malam 29 28 Rata-rata 28,6 27,6 2. II Pagi 28 28 Siang 29 28 Malam 29 28 Rata-rata 28,6 28 3. III Pagi 29 27 Siang 30 28 Malam 28 27 Rata-rata 29 27,3
Hasil pengukuran pH air limbah sebelum dan sesudah pengolahan dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2.  Hasil Pengukuran pH air limbah sebelum dan sesudah pengolahan No. Hari Pengambilan Sampel Waktu Pengukuran pH Baku Mutu* Sebelum Pengolahan Sesudah Pengolahan 1. I Pagi 6 7 6 - 9 Siang 6 6 Malam 6 7 Rata-rata 6 6,6 2. II Pagi 6 7 Siang 6 7 Malam 6 6 Rata-rata 6 6,6 3. III Pagi 6 6 Siang 6 6 Malam 6 7 Rata-rata 6 6,3
*Keterangan : PERGUB Kalimantan Selatan No.4 Tahun 2007 Tentang Bakumutu Limbah Cair
Hasil pemeriksaa BOD 5 sebelum dan sesudah pengolahan dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:
Tabel 3.    Hasil  Pemeriksaan  Kadar  BOD 5 Pengolahan Air  Limbah  Sebelum  dan  Sesudah Pengolahan No. Hari Pengambilan Sampel Waktu Pengukuran Kadar BOD 5 mg/l Baku Mutu* Sebelum Pengolahan Sesudah Pengolahan 1. I Pagi 126,58 16,401 Siang 132,34 10,356 Malam 132,34 14,673 Rata-rata 130,97 13,810 2. II Pagi 161,12 13,839 Siang 92,22 23,273 Malam 97,60 23,304 Rata-rata 116,98 20,138 3. III Pagi 217,78 18,138 Siang 161,17 36,258 Malam 201,4 36,252 Rata-rata 193,45 30,216
*Keterangan : PERGUB Kalimantan Selatan No.4 Tahun 2007 Tentang Bakumutu Limbah Cair
Hasil perhitungan efektivitas  sistem RBC dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut :
Tabel 4.   Persentase Efektivitas Pengolahan  Air Limbah Sebelum Dan Sesudah Pengolahan
No. Hari Pengambilan Sampel Waktu Pengukuran Persentase Efektivitas Pengolahan (%) Rata-rata (%) 1. I Pagi 87,4 Siang 92,17 89,37 Malam 88,91 2. II Pagi 91,41 Siang 74,76 80,51 Malam 76,12 3. III Pagi 91,67 Siang 77,50 83,73 Malam 82
Perbedaan kadar BOD sebelum diolah dan sesudah dapat dilihat dari hasil uji statistik Paired T-Test yang dilakukan dengan bantuan program SPSS pada Tabel 5 sebagai berikut :
Tabel 5. Hasil Uji Statistik Paired T-Test
Paired Differences t Mean Upper df Std. Deviati on Lower Sig. (2- tailed) Std. Error Mean Upper 95% Confidence Interval of the Difference Upper Lower Pair 1  Kadar BOD Sebelum Pengolahan - Kadar BOD Sesudah Pengolahan 125.63 6556 41.324996 13.774 999 93.871 352 157.40 1759 9.121 8 .000
Sistem RBC relatif sensitif terhadap perubahan  suhu.  Suhu  optimal  untuk proses RBC berkisar antara 15 – 40 0 C [4]. Dari  tabel  1  pada  hasil  pengukuran  suhu sebelum menunjukan hasil rata-rata 28,7 0 C  dan  sesudah  pengolahan  menujukan hasil rata-rata 27,6 0 C. dari hasil tersebut menujukan  bahwa  suhu  sebelum  dan sesudah pengolahan masih dalam kisaran optimal  untuk  proses  pengolahan  air limbah  dengan  RBC.  Jika  nilai  suhu dibawah atau diatas padakisaran tersebut maka  akan  mempengaruhi  microorga- nisme yang ada dalam bak pengolahan. Dari tabel 2  pada hasil pengukuran pH menjukan sebelum dilakukan pengolahan  dengan  rata-rata  6  dan sesudah  dilakukan  pengolahan  6,5.  Hasil tersebut  masih  dalam  standar  bakumutu PERGUB  Kalimantan  Selatan  No.4  Tahun 2007 Tentang Bakumutu Limbah Cair.
Dari tabel hasil 4 diketahunya rata- rata  persentase  pengolahan  pada  hari pertama  sebesar  83,97%,  hari  kedua sebesar 80,51 %,  dan hari ketiga sebesar 83,73%.  Persentase  penurunan  kadar BOD  dalam  air  limbah  sebelum  dan sesudah pengolahan dengan sistenm RBC sudah  sangat  baik  dikarnakan  hasil  rata- rata  persentase  penurunankadar  BOD diatas  80%.  Hasil  tersebut  menunjukan sistem  RBC  yang  ada  di  IPAL  Pekapuran Raya  PD  PAL  Kota  Banjarmasin  sudah Efektif  dalam  menurunkan  kadarBOD limbah  cair  domestik.  Efektifnya  sistem RBC  terhadap  penurunan  kadar  BOD limbah  cair  domestik  dipengaruhi  oleh lama waktu kontak.
Dari  hasil  tabel  5  diketahuinya  ada perbedaan antara kadar BOD sebelum dan
Sesudah diolah menggunakan sistem RBC pada  IPAL  Pekapuran  Raya  PD  PAL  Kota Banjarmasin. Hasil tersebut dapat dibuktikan  berdasarkan  uji  statitistik Paired  T-Test  dimana  pada  kolom  sig
0,000  <  α(0,05)    yang  berararti  ada perbedaan  kadar  BOD  sebelum  dan sesudah  pengolahan  dengan  sistem  RBC pada  IPAL  Pekapuran  Raya  PD  PAL  kota Banjarmasin.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  untuk mengetahui  efektivitas  sistem  RBC  pada PD.PAL Banjarmasin terhadap penurunan kadar  BOD  (Biological  Oxygen  Demand), dapat  mengambil  kesimpulan    nilai  suhu dan  pH  pada  sampel  air  limbah  sebelum diolah  dan sesudah diolah  dengan sistem RBC  pada  IPAL  Pekapuran  Raya  PD  PAL Banjarmasin  untuk  suhu  adalah  sebelum dilakukan  pengolahan  rata-rata  28,7 0 C dan  sesudah  dilakukan  pengolahan  rata- rata 27,6 0 C.
Untuk  pH  sebelum  dilakukan pengolahan  rata-rata  6    dan  sesudah dilakukan  pengolahan  rata-rata  6,5. Efektifitas  RBC  terhadap  penurunan kadar  BOD  (Biological  Oxygen  Demand) pada  IPAL  Pekapuran  Raya  PD  PAL  kota Banjarmasin  adalah  dengan  rata-rata 84,53%.Terdapat  perbedaan  kadar  BOD (Biological Oxygen Demand)  sebelum dan sesudah  diolah  dengan  RBC  pada  IPAL Pekapuran Raya PD PAL kota Banjarmasin.

## KEPUSTAKAAN

## 1. Haryoto,  K.  1999.  Kebijakan  dan
Strategi  Pengolahan  Limbah  dalam Menghadapi  Tantangan  Global.  Di dalam : Teknologi Pengolahan Limbah dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan. Prosiding Seminar Nasional,  Jakarta  13  Juli  1999,  BPPT, Jakarta. 2. Angga  Dheta  SA.  2007.  Pengaruh Lama Waktu Aerasi Terhadap Penurunan  Kadar  Amoniak,  Nitrit, Nitrat  Senyawa  Organik,  dan  Zat Padat  Air  Limbah  Domestik  pada  Bak
Aerasi  Prototipe  IPAL  Sistem  Lumpur Aktif. Skripsi.UM. Malang.
3. Said,  N.  I.  (2008).  Pengolahan  Air Limbah  Domestik  Di  DKI  Jakarta. Jakarta: Pusat Teknologi Lingkungan.
4. Banjarmasin,  P.  P.  (2016).  Laporan Kualitas Air Bulan November. Banjarmasin: PD.PAL.