## Penggunaan  Prototype  DC  Converter  Untuk  Peningkatan  Kinerja Panel Surya 1000 Watt
1 Progam Studi Teknik Listik Bandara, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug , Indonesia Corresponding author email: yayuk.suprihartini@ppicurug.ac.id

## Article Info
Article history:
Received March  15, 2024
Approved May 09  2024

## ABSTRACT
Solar power plants (PLTS) are power plants that convert solar energy into environmentally friendly electrical energy. Reducing dependence on fossil fuel electricity  and the  increasingly  expensive price of PLN electricity so that there is a need for alternative sources of renewable electricity, and the obstacle  is  the  large  investment  in  PLTS,  including  systems  on-grid,  off- grid, and hybrid. The use of sunlight in solar power plants is still limited to approximately  5  hours,  the  time  range  is  from  10.00  to  14.30  WIB.  To achieve  the  goal  of  extending  the  maximum  period  for  collecting renewable energy, support can be provided by designing a prototype DC Converter, The design to be implemented uses the R&D research method. This  research  method  is  carried  out  to  produce  a  product,  test  the effectiveness  of  the  product,  and  perfect  the  product  according  to  the criteria  for  creating  a  new  product  through  different  stages.  The  DC converter  prototype  functions  as  a  replacement  solar  Charge  Controller (SCC) is low cost and its performance produces electricity from 08:00 to 16:00  WIB.  The  Inverter  is  12V  1000  watts  and  the  output  voltage  of  a 270Wp  solar panel  is  around 33V DC,  so the  DC conversion  function  will reduce the output voltage of the solar panel to 12V DC and the load used by 30%. Installed load 240 watts or 0.24 kWh. can be fully lit for an average of  7  hours.  By  using  a  DC  converter  prototype,  savings  can  be  achieved assuming  the  selling  price  of  PLN  electricity  is  Rp.  1,444.70,-/kWH  is  Rp. 72,812.88/month.

## ABSTRAK
Pembangkit  listrik  tenaga  surya  (PLTS)  merupakan  pembangkit  tenaga listrik  yang  mengubah  energi  matahari  menjadi  energi  listrik  ramah lingkungan.  Mengurangi  ketergantungan  listrik  berbahan  bakar  fosil  dan harga  listrik PLN semakin  mahal sehingga  perlu adanya  alternatif  sumber listrik  terbarukan,  dan  kendalanya  adalah  besarnya  investasi  pada  PLTS, termasuk  sistem ongrid,  off-grid,  dan  hybrid.  Penggunaan  sinar  matahari pada  pembangkit  listrik  tenaga  surya  tetap  dibatasi  kurang  lebih  5  jam, rentang  waktu  dari  jam  10.00  hingga  14.30  WIB.  Untuk  dapat  mencapai tujuan  memperpanjang  jangka  waktu  maksimal  pengumpulan  energi terbarukan,  dukungan  dapat  diberikan  dengan  merancang  prototype DC Concerter,  rancangan  yang  akan  diimplementasikan  menggunakan metode  penelitian  R&D).Metode  penelitian  ini  dilaksanakan  guna menghasilkan  suatu  produk,  menguji  keefektifan  produk,  dan menyempurnakan produk sesuai kriteria untuk menciptakan produk baru
Keywords:
Price, Inverter, Savings
JIGE 5 (2) (2024) 922-936

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
DOI: https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2635
Taryana Taryana 1 , Yayuk Suprihartini 1* , Rubby Soebiantoro 1
melalui  tahapan  yang  berbeda-beda.  Prototype  konverter  DC  berfungsi menggantikan Solar  Charge  Controller  (SCC)  berbiaya  rendah  dan kinerjanya menghasilkan listrik dari jam 08:00 hingga 16:00 WIB. Inverter 12V 1000 watt dan tegangan keluaran panel surya 270Wp adalah sekitar 33V
DC,  sehingga  fungsi  konversi  DC  akan  menurunkan  tegangan  keluaran panel  surya  menjadi  12V  DC  dan  beban  yang  digunakan  sebesar  30%. Beban  terpasang  240  watt  atau  0,24  kWh.  dapat menyala penuh  rata-rata selama 7 jam. Dengan menggunakan prototipe konverter DC, penghematan dapat  dicapai  dengan  asumsi  harga  jual  listrik  PLN  adalah  Rp.1.444,70,- /kWH adalah Rp. 72.812,88/bulan .
Copyright © 2024, The Author(s). This is an open access article under the CC–BY-SA license
How  to  cite: Taryana,  T.,  Suprihartini,  Y.,  &  Soebiantoro,  R.  (2024).  Penggunaan  Prototype  DC  Converter  Untuk Peningkatan  Kinerja  Panel  Surya  1000  Watt. Jurnal  Ilmiah  Global  Education , 5 (2),  922–936. https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2635

## PENDAHULUAN
Radiasi  yang  dihasilkan  oleh  sinar  matahari  sangatlah  besar  sehingga  menjadi  sumber listrik alternatif dan merupakan sumber energi terbarukan yang sangat menjanjikan dan ramah lingkungan (Halim & Oetomo, 2020). Dimana pembangkit listrik energi matahari ini merupakan salah satu sistem pembangkit listrik dengan mengubah energi matahari menjadi energi (Iman & Pambayun,  2018;  Rosalina  &  Sinduningrum,  2019).  Di  Indonesia  pemanfaatan  Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTS menjadi suatu pembangkit sangat cocok dilakukan . PLTS dengan memanfaatkan  sinar  matahari  yang  melimpah  dan  gratis  merupakan  pembangkitan  sumber listrik yang terbarukan (Perdana et al., 2018). Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sangat diminati karena merupakan sumber daya yang melimpah serta bisa dimanfaatkan untuk keperluan apa saja dan di mana saja misalkan untuk bangunan besar, pabrik, perumahan, dan lainnya (Alifyanti et al., 2018) Pemanfaatan energi listrik selalu akan meningkat dari waktu ke waktu  sehingga  dibutuhkan  energi  listrik  alternatif  untuk  memenuhi  penambahan  tersebut (Boxwell, 2012; Fuaddin & Daud, 2021)
Selain  itu  pembangkit  listrik  tenaga  energi  matahari  bisa  menjadi  pilihan  dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik yang sangat ramah lingkungan (Putri et al., 2020) Saat ini kita mengenal PLTS untuk kebutuhan rumah tangga menggunakan sistem Hybrid, Off- Grid, dan On-Grid (Wurfel & Wurfel, 2016) . Penggunaan sistem (Abit Duka et al., 2018) Hybrid adalah sistem pembangkit listrik tenaga surya yang menggunakan dua atau lebih sumber energi, yaitu energi surya dan sumber energi lain seperti bahan bakar fosil, generator diesel, atau kincir angin.  Sistem  ini  dapat  bekerja  sebagai  PLTS Offgrid atau  PLTS Ongrid tergantung  pada kebutuhan dan kondisi lingkungan. Sistem PLTS Hybrid terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu panel surya, baterai, kontroler pengisian baterai, inverter, dan generator atau sumber energi lain.  Panel  surya  mengumpulkan  energi  surya  dan  menyimpannya  di  baterai  untuk  digunakan ketika sinar matahari tidak tersedia.
Kontroler pengisian baterai digunakan untuk mengatur aliran energi antara panel surya, baterai, dan sumber energi lain. Inverter kemudian digunakan untuk mengubah arus searah (DC) menjadi  arus  bolak-balik  (AC)  yang  dapat  digunakan  oleh  peralatan  listrik  (Suprihartini  et  al., 2023).  Ketika  sumber  energi  lain  digunakan,  sistem  dapat  beralih  dari  PLTS Offgrid ke  PLTS Ongrid .  Sistem  PLTS  Hybrid  memiliki  beberapa  keuntungan,  yaitu  dapat  menghasilkan  listrik
yang lebih stabil dan andal karena memiliki sumber energi cadangan ketika sinar matahari tidak tersedia.  Selain  itu,  sistem  ini  juga  dapat  menghemat  biaya  listrik  karena  dapat  menggunakan sumber energi yang paling efisien dan hemat biaya sesuai dengan kondisi lingkungan. Namun, sistem PLTS Hybrid juga memiliki beberapa kelemahan, seperti biaya instalasi yang lebih tinggi dan  memerlukan  perawatan  yang  lebih  intensif.  Selain  itu,  pengaturan  sistem  harus  dilakukan dengan  hati-hati  agar  tidak  terjadi  kegagalan  sistem  atau  kerusakan  pada  komponen. Kesimpulannya,  sistem  PLTS Hybrid adalah  solusi  yang  fleksibel  dan  ramah  lingkungan  yang dapat menghemat biaya listrik dan menghasilkan listrik yang andal,
Sistem Offgrid adalah sistem pembangkit listrik tenaga surya yang bekerja secara mandiri dan tidak terhubung dengan jaringan listrik  utama. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu panel surya, baterai, kontroler pengisian baterai, inverter, dan lain-lain. Sistem Keuntungan dari  sistem  PLTS Offgrid adalah  dapat  menggunakan  sumber  energi  terbarukan,  yaitu  sinar matahari,  sehingga  ramah  lingkungan  dan  berkelanjutan.  Selain  itu,  sistem  ini  juga  dapat menjadi solusi yang lebih ekonomis jika biaya untuk terhubung ke jaringan listrik utama terlalu mahal  atau  jika  pemadaman  listrik  sering  terjadi.  Namun,  sistem  PLTS Offgrid juga  memiliki beberapa kelemahan, seperti membutuhkan perencanaan yang cermat dan desain yang baik agar dapat  memberikan  daya  yang  cukup  untuk  kebutuhan  yang  diinginkan.  Sistem  ini  juga memerlukan perawatan yang berkala agar komponen-komponennya dapat berfungsi dengan baik dan mencegah kerusakan pada baterai.
Dan  sistem  (Mohammad  Hafidz ;,  2015)  On-Grid  adalah  sistem  pembangkit  listrik tenaga surya yang terhubung dengan jaringan listrik utama. Sistem ini menghasilkan listrik dari energi surya melalui panel surya dan langsung mengalirkannya ke jaringan listrik umum. Sistem PLTS Ongrid terdiri  dari  beberapa  komponen  utama,  yaitu  panel  surya,  inverter,  dan  meter listrik.  Panel  surya  mengumpulkan  energi  surya  dan  mengubahnya  menjadi  arus  listrik  searah (DC). Arus tersebut kemudian dikirim ke inverter untuk diubah menjadi arus bolak-balik (AC) yang  dapat  digunakan  oleh  peralatan  listrik  rumah  tangga  atau  disalurkan  ke  jaringan  listrik utama. Meter listrik digunakan untuk mengukur jumlah energi yang dihasilkan oleh sistem PLTS Ongrid dan jumlah energi yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau perusahaan. Jumlah energi yang tidak digunakan dapat disalurkan ke jaringan listrik utama melalui sistem penjualan balik (feed-in tariff ).  Sistem  PLTS Ongrid dapat  mengurangi  konsumsi  energi  dari  jaringan  listrik  utama  dan menghasilkan  penghematan  biaya  listrik  bagi  pemilik  sistem.  Selain  itu,  sistem  ini  juga  ramah lingkungan  dan  berkelanjutan  karena  menggunakan  sumber  energi  terbarukan.  Namun,  sistem PLTS Ongrid memiliki beberapa kelemahan, yaitu ketika terjadi pemadaman listrik pada jaringan listrik utama, sistem PLTS Ongrid tidak dapat beroperasi.  Selain itu, biaya untuk membeli dan memasang  sistem  PLTS Ongrid mungkin  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  biaya  listrik  dari jaringan  listrik  utama.  Dimana  sistem  PLTS Ongrid adalah  solusi  yang  ramah  lingkungan  dan berkelanjutan yang dapat mengurangi pengeluaran biaya listrik bagi pemiliknya.
Namun, penting untuk mempertimbangkan kelemahan dan kelebihan sistem ini sebelum memutuskan  untuk  membeli  dan  memasangnya.  Sistem  yang  ada  tersebut  masing-masing mempunyai kelebihan maupun kekurangan dengan biaya investasi yang masih lumayan mahal (Pradiyo  et  al.,  2015;  Salman,  2013)  Dikarenakan  biaya  yang  mahal  pada  pengadaan  baterai sebagai penyimpan energi listrik yang di hasilkan oleh PLTS (Ramadhan et al., 2016)
Menurut  referensi  harga  yang  tertera  di  Online  ,  untuk  investasi  awal  dari  beberapa sistem PLTS yaitu harga PLTS Hybrid sekitar Rp23.000.000 PLTS Off-Grid sekitar 40.000.000,- dan sistem PLTS On-Grid 20.000.000,- daya 1000 watt (Alifyanti et al., 2018). Berdasarkan latar
belakang  yang  telah  disampaikan  diatas  maka  penulis  akan  membuat  PLTS  yang  mengurangi kekurangan  dari  sistem  hybrid,  Off-Grid  dan  sistem  On-Grid  (Chamdareno  &  Hilal,  2018). Sistem  PLTS  yang  akan  dipasang  adalah  jaringan  instalasi  yang  tidak  menggunakan  baterai sebagai penyimpan daya listrik dan perangkat KWH meter EXIM.
Merujuk dari peneliti sebelumnya (Hani & Nugroho, 2021) dengan jurnal Analisis penggunaan boost converter pada daya keluaran panel surya pada warning light. (Saefuddin et al., 2021).
Perancangan PLTS hybrid dengan bidirectional DC-DC Konverter DC pada gedung ICT Universitas  Diponegoro  menggunakan  software  MATLAB  Simulink.  (Ismail  &  Zakri,  2020). Perancangan Boost Converter untuk Menaikkan Tegangan Dari 12V ke 100 – 250V (Jabbar & Syafitri, 2021) Perancangan Boost Converter Menggunakan Voltage Feedback Pada Panel Surya (Assyidiq et al., 2017). Perancangan boost converter pada sistem microgrid bersumber solar sel. Dengan penelitian menggunakan Prototype DC Converter diharapkan terjadi penghematan modal awal  pembangunan  PLTS  serta  ada  penghematan  penggunaan  listrik  PLN.  Dan  Selain meningkatkan  efisiensi  energi surya, prototype konnverter DC meningkatkan tujuan  utama dapat mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan emisi CO 2.

## METODE
Untuk  mencapai  tujuan  di  atas,  dalam  penyusunan  tulisan  ilmiah  ini  akan  dilakukan metode : Penelitian Research and Development level tiga (Sugiyono, 2013). R&D atau Research and Development adalah  suatu  metode  penelitian  yang  fokus  pada  pengembangan  produk  atau teknologi  baru  yang  dapat  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat.  Metode  penelitian  R&D umumnya melibatkan beberapa tahapan yang saling terkait, yaitu:
a. Riset  Literatur:  melakukan  penelitian  literatur  tentang  penggunaan  panel  surya,  konverter DC, dan topik terkait  lainnya. Tinjau  studi sebelumnya tentang penggunaan konverter DC dalam sistem panel surya dan identifikasi kelemahan serta keunggulan yang telah diamati.
b. Perancangan  Prototype:  memuat  desain  atau  rencana  untuk  prototype  konverter  DC  yang akan  digunakan  dalam  penelitian.  Ini  termasuk  memilih  jenis  konverter  yang  sesuai (misalnya buck, boost, buck-boost, dll.), spesifikasi teknisnya, dan bagaimana konverter ini akan diintegrasikan dengan panel surya yang ada,
c. Pembuatan  Prototype:  mengimplementasikan  desain  konverter  DC  menjadi  bentuk prototype fisik. Memperhatikan semua spesifikasi teknis dan parameter yang relevan.
d. Uji Kinerja Awal: melakukan serangkaian uji coba awal untuk mengukur kinerja konverter DC  yang  baru  dibuat.  Hal  ini  bisa  mencakup  pengujian  efisiensi,  stabilitas  output, kemampuan penyesuaian dengan variasi beban, dan lain-lain.
e. Integrasi  dengan  Panel  Surya:  menghubungkan  konverter  DC  dengan  panel  surya  dan melakukan  uji  coba  untuk  mengukur  kinerja  keseluruhan  sistem,  termasuk  bagaimana konverter DC memengaruhi output energi dari panel surya.
f. Pengukuran Kinerja: Lakukan pengukuran kinerja yang teliti dan dokumentasikan hasilnya. Bandingkan kinerja sistem dengan dan tanpa penggunaan konverter DC, serta bandingkan dengan parameter yang dinyatakan dalam literatur sebagai standar atau target.
g. Analisis  Data:  Analisis  data  yang  telah  dikumpulkan  dari  pengujian  dan  pengukuran. Identifikasi  manfaat  penggunaan  konverter  DC  dalam  meningkatkan  kinerja  panel  surya 1000 watt..
Dalam  pelaksanaan  proyek  akhir  ini,  dilakukan  tahapan  penelitian  yang  bertujuan  untuk mempermudah dalam proses pembuatan proyek akhir :

## Gambar 1. Flowchat Prototype DC Converter
Metode pengumpulan data, proses pengumpulan data adalah merupakan kegiatan untuk memperoleh  data  di  lapangan  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian.  Keabsahan  data  yang diperoleh  serta  kualifikasi  pengumpul  data  sangat  diperlukan  untuk  memperoleh  data  yang berkualitas. Pengukuran langsung: melakukan pengukuran langsung terhadap kinerja panel surya 1000 watt tanpa penggunaan konverter DC, kemudian pengukuran lagi setelah mengintegrasikan konverter DC. Diperoleh hasil ukur parameter seperti arus, tegangan, dan daya yang dihasilkan oleh  panel  surya  dalam  kedua  kasus.  Pengujian  lapangan:  rangkaian  panel  surya  dengan  dan tanpa konverter DC di lokasi yang sama dalam kondisi pengujian yang serupa. Hasil pencatatan data performa panel surya dalam situasi tersebut, seperti produksi  energi selama periode  waktu tertentu, efisiensi konversi, dan respons terhadap variasi intensitas cahaya matahari.
Eksperimen:  mengukur  kinerja  panel  surya  dengan  dan  tanpa  konverter  DC  dalam kondisi yang terkontrol. Ini memungkinkan untuk memodifikasi variabel-variabel tertentu seperti suhu,  intensitas  cahaya,  dan  beban,  dan  mengamati  dampaknya  terhadap  kinerja  panel  surya dengan  konverter  DC.  Simulasi  Komputer:  menggunakan  perangkat  lunak  simulasi  untuk memodelkan  kinerja  panel  surya  dengan  dan  tanpa  konverter  DC.  Dengan  menggunakan program  simulasi  seperti  Simulink,  PSpice,  atau  software  lain  yang  memungkinkan  simulasi sistem kelistrikan dan  energi terbarukan.  Studi kasus: melakukan studi kasus pada sistem panel surya yang sudah menggunakan konverter DC untuk melihat peningkatan kinerjanya.
Dengan  melakukan  wawancara  dengan  pemilik  atau  pengelola  sistem  tersebut,  serta mengumpulkan  data  historis  tentang  kinerja  sebelum  dan  setelah  penerapan  konverter  DC. Survei  dan  Kuesioner:  melakukan  survei  atau  kuesioner  kepada  pemilik  atau  pengguna  panel surya yang menggunakan konverter  DC.  Anda dapat mengumpulkan data tentang pengalaman mereka dengan konverter DC, apakah mereka melihat peningkatan kinerja, dan faktor-faktor lain yang  mempengaruhi  penggunaan  konverter  DC.  Analisis  Data  Sekunder:  Manfaatkan  data sekunder dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik. Untuk mencari data dari  jurnal-jurnal  ilmiah,  konferensi,  atau  laporan-laporan  industri  yang  membahas  tentang penggunaan konverter DC dalam meningkatkan kinerja panel surya.
Peneliti  juga  menggunakan  informasi  dari  literatur  dan  buku-buku  yang  khusus menjelaskan program tersebut. Selama fase ini, peneliti. melakukan tinjauan literatur dan analisis kebutuhan pengguna untuk mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan Observasi, dimana data yang diperoleh untuk diolah dalam penelitian ini data yang dibutuhkan antara lain mengukur output solar cell , input inverter, serta output inverter dari pagi sampai sore hari selama sebulan.
Metode  analisis  data,  suatu  langkah  yang  dilaksanakan  melalui  proses  serta  pengujian alat  yang  dikembangkan  dalam  pembuatan  proyek  akhir  dengan  judul  “Penggunaan Prototype Coverter DC Untuk  Meningkatkan  Kinerja  Panel  Surya  1000  Watt  di  Politeknik  Penerbangan Indonesia Curug”,

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Dalam melaksanakan penelitian guna menganalisis kinerja prototype penggunaan converter DC untuk menggantikan fungsi dari Solar Charger Control (SCC) yang berfungsi dalam mengatur pengisian baterai dari keluaran energi listrik panel surya serta untuk melindungi baterai pada saat pengisian,  pengosongan  dan  mengurangi  risiko  yang  bisa  merusak  baterai  itu  sendiri.  Fungsi konverter  DC-ke-DC  merupakan  perangkat  elektromekanis  atau  rangkaian  elektronik yang  mengubah  satu  tegangan  arus  searah  atau  level  arus  ke  level  arus  lainnya. Umumnya, perangkat hanya menggunakan satu sumber daya.
Namun, jika sub-rangkaian yang berbeda memerlukan tegangan yang berbeda agar dapat  bekerja  dengan  baik,  tegangan  masukan  perlu  diubah  ke  tingkat  rendah  atau tinggi. Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  konverter  DC-DC. Selain  itu,  perangkat  ini berfungsi  juga  untuk  menstabilkan  voltage  dan  tegangan  tidak  turun  atau  naik  terlalu banyak.
Modul  ini  dipasang  setelah  panel  surya  dimana  tegangan  keluarannya  diukur  melalui volmeter DC, dengan keluaran (output) yang sudah ditentukan besaran tegangan ini di stabilkan melalui  perangkat converter DC  sebesar  12V  DC.  Dikarenakan  masukan  (input)  iverter  yang dipakai  dalam  penelitian  adalah  12V  DC  dengan  keluaran  merupakan  tegangan  AC  220  V. Tegangan  bolak  balik  ini  dapat  dipergunakan  untuk  menyalakan  beban  lampu  atau  sebagai charger accu
Gambar 2. Racangan Prototype DC Converter

## Pembahasan

## Mempersiapkan Produksi Uji Coba Konverter DC dan Panel Surya
Dalam penelitian ini, kami memilih jenis polikristalin karena harganya tidak terlalu mahal dan  jenis  polikristalin  bekerja  lebih  baik  di  bawah  langit  mendung  dan  cuaca  mendung.  Jika modul  dihubungkan  secara  paralel,  untuk  memperoleh  output  (keluaran)  dari  masing-masing panel  surya  adalah  tetap  sama  tegangan.  Menghubungkan  modul  surya  secara  paralel memungkinkan  untuk  mendapatkan  lebih  banyak  modul  surya  tanpa  melebihi  batas  tegangan inverter. Agar panel surya dapat berfungsi dengan baik, tegangan dan arus harus seimbang.
SPESIFIKASI PANEL SURYA
Rated Maximum Power (Pm) :  270 W ± 3 % Voltage at Pmax (Vmp) :  31.5 V Current at Pmax (Imp) :  8.57 A Open-Circuit Voltage :  36.85 V ± 3% Short Circuit Current (Isc) :  10.02 A ± 3% Maximum System Volgate :  1000 VDC Maximum Series Fuse Rating :  20 A Operating Temperatur :   -40 O C s/d + 80 O C Cell Tecnology :  Poly-si Dimension(mm) :  1640x992x35 mm All technical data as standart tes condition
AM=1.5.E=1000w/m 3 .TC=25 O C
Gambar 3. Rangkaian Pararal Data Spesifikasi Panel Surya
Regulator  buck , prinsip  pengoperasian  konverter buck adalah  kontrol  peralihan.  Ketika  saklar ditutup,  dioda  dalam  rangkaian  beroperasi  secara  terbalik,  memungkinkan  tegangan  masukan mengalir melalui induktor dan beban. Jika saklar terbuka, dioda beroperasi dalam keadaan maju, memungkinkan energi yang tersimpan dalam induktor mengalir ke beban.
Inverter merupakan suatu perangkat elektronik yang berfungsi merubah listrik arus searah (DC) menjadi listrik arus bolak-balik (AC). Dalam penelitian ini menggunakan dua (2) set inverter 1000 w untuk dua (2) kondisi, dimana kondisi satu (1) keluaran dari panel surya tegangan sebesar 34 volt  DC  akan  di  turunkan  menggunakan step  down DC Converter dan  akan  di  pertahankan tegangan 12 volt tersebut menggunakan Step up DC Booster menjadi stabil pada tegangan 12 volt karena tegangan kerja pada inverter 12 volt DC.

## Tabel 1. Spesifikasi Inverter
SPESIFIKASI INVERTER Modified :  Sine ve Output Voltage :  220 V Output Frequency :  50 Hz ± 3 % Imput Voltage :  12 volt Low Voltage range :  ± 10.5 volt hh voltage range :  15 volt Overhead range :  60 o C ± 10 o C Max power :  1000 watt
Converter  Boost  Regulator  Tegangan, Rangkaian boost  converter digunakan  untuk menaikkan  tegangan  sumber  dimana  tegangan  output  akan  memiliki  nilai  tegangan  yang  lebih tinggi. Tegangan output konverter dapat dijaga pada nilai tertentu melalui pengaturan duty cycle PWM  yang  digunakan  untuk  proses  switching  mosfet  pada  converter. Perakitan Prototype Converter DC.
Pada proses perakitan kegiatan ini tim bersama untuk mengaplikasikan hasil rancangan kedalam prototype  converter  DC .  Karena  antara  panel  surya  terpisah  dengan  control  system kelistrikan maka di  dalam  pemasangan  perangkat  sesuai  dengan  fungsinya antara  lain  di  awali dengan  memasang perangkan input step  down dan step  up boost  converter  DC  dipasang  di  awal atau setelah terminal output panel surya yang dilengkapi dengan alat ukur digital voltmeter DC. Dan  keluaran  dari step up  boost  converter melalui  sakelar  TPDT  untuk  memilih  kondisi  1  atau kondisi 2.
Apabila  pada  percobaan  kita  pilih  kondisi  1  maka  keluaran  dari step up  boost  converter tegangan sebesar 12V  DC  merupakan input untuk inverter 1  dengan  tegangan  bolak  balik  (AC) dengan melihat alat ukur voltmeter AC dapat langsung dipergunakan menghidupkan beban atau lampu.
Demikian  halnya  untuk  kondisi  2  hanya  keluaran  dari  inverter  1  akan  dipergunakan untuk menghidupkan atau sebagai input regulator 2 yang berfungi akan menurunkan tegangan AC menjadi tegangan DC 12 V untuk menghidupkan inverter 2. Dengan perbedaan yang ada pada percobaan penelitian ini terletak pada jumlah regulator dan inverter.
Pengujian Prototype Converter DC, Uji coba keseluruhan dilakukan untuk mengetahui hasil akhir  secara  keseluruhan  pada  sistem  yang  dibuat,  diantaranya:  Pengujian  sollar  cell,  Untuk mengukur  untuk  tegangan,  arus  dan  daya  maksimum  pada  saat  diberi  berbagai  kondisi,  yaitu kondisi  cerah,  berawan,  dan  mendung.  Tegangan  keluaran  (output)  panel  surya  berada  pada rentang 28,9 V s/d 34,7 V DC. Data ini diambil dari jam 08.00 s/d 16.00 dimana pada waktu tersebut  radiasi  sinar  matahari  merupakan  kondisi  yang  bisa  dimanfaatkan  untuk  penerangan. Karena di dalam penelitian berfokus pada penghematan penggunaan sumber listrik skala rumah tangga,  maka  pemakaian  panel  surya  dengan  kapasitas  4  x  270  wp  total  1080wp  diasumsikan bisa mem-back up listrik rumah tangga 1000 watt. Dengan menyusun panel surya secara pararel maka output yang dihasilkan tegangan ± 33V DC.
Pengujian  modul Converter DC Perangkat  ini  digunakan  sebagai  pengganti  dari  Solar Charger  Controler  (SCC).  Didalam  melakukan  penelitian  penulis  berasumsi  bahwa  dengan menggunakan module Converter DC bisa memaksimalkan keluaran panel surya dengan tegangan
DC  minimal  28.0  V  diubah  melalui Inverte r  menjadi  tegangan  AC  220  V  pada  jam  08.00  bisa menghidupkan lampu LED 100 Watt.
Perakitan Prototype  Converter  DC, peneliti  merakit  masing-masing  modul  mengikuti gambar rancangan. Memilih pengaman sesuai besaran arus yang akan bekerja dalam rangkaian. Besar arus yang dihasilkan dengan susunan pararel untuk dari unit panel surya berkisar 20A DC. Kemudian pemilihan converter step down 12 s/d 36V DC 201A sesuai dengan input inverter 12V DC  220V  AC.  Karena  di  dalam  uji  coba  rancangan  ada  dua  kondisi  yaitu  kondisi  1 menggunakan sat inverter 1000 watt dan kondisi 2 menggunakan dua inverter 1000 watt. Karena ada dua kali uji coba digunakan sakelar TPDT (Three Pole Doble True) sebagai pemilih uji coba 1 dan  2.  Serta  di  dalam  rancangan  dilengkapi  alat  ukur  masing-masing  tegangan  dan  arus  yang bekerja pada rangkaian prototype converter DC Pengujian prototype converter DC, p anel surya yang ukur dengan seperangkat ukur digital, dengan output panel surya berkisar pada angkat 30.0 s/d 34,7 V DC. Hal ini terjadi pukul 08.00 s/d 16.30 WIB dan kondisi cuaca.
Pengujian module  converter  DC,  p eneliti  menggunakan  2 type yaitu step  down dengan spesifikasi input tegangan berkisar 4 s/d 40V DC mempunyai output 12 s.d 36V DC dan step up boost converter dengan  spesifikasi input voltage 9  s/d  60V  DC  menghasilkan output voltage 10  s/d 120V DC dengan maksimal arus 12 A. Pengujian inverter, untuk mendapatkan hasil ukur dari in dan output tegangan pada inverter 1 dan inverter 2, rangkaian prototype converter DC dilaksanakan pada  waktu  siang  mulai  jam  08.00.  Keadaan output panel  surya dengan  tegangan  ±  33.0V  DC pada  cuaca  cerah  bisa  mencapai  34.9V  DC.  Input  diturunkan  karena  tegangan  inverter  12  s/d 36V  DC  melalui step  down  converter  DC . Output 12V  DC  akan  dipertahankan  melalui step  up converter  boost . Output  converter  DC  boost sebagai input  inverter 1  (Kondisi  1).  Untuk  kondisi  2 dengan dua unit inverter, sebagai input inverter 2 diperoleh dari output inverter 1 output 220V AC kemudian mengalami proses perubahan menjadi 12V DC untuk input inverter 2. Kedua inverter bekerja sesuai harapan.
Pengambilan data prototype converter DC, Kondisi satu (1) seperti dalam rancangan yaitu tegangan keluaran (output) dari surya panel yang  masih arus  searah (DC) sebesar ± 33 V  DC, akan diturunkan pada Stepdown Converter sesuai tegangan input pada inverte r 1 atau inverter 2 yaitu sebesar  ±  12  V  DC.  Dan  keluaran  dari  inverter  1  adalah  tegangan  bolak  balik  (AC)  untuk memberi tegangan listrik untuk beban (Lampu LED). Dan beban lampu yang terpasang di dalam penelitian  ini  @  50  watt  sebanyak  4  buah,  dan  satu  buah  40  watt  jadi  total  beban  adalah  240 watt. Dan hasil uji rancangan pada prototype Converter DC berhasil Tegangan ± 220V AC, Arus ± 0,2A AC.
Kondisi  dua  (2)  seperti  dalam  rancangan  yaitu  tegangan  keluaran  (output)  surya  panel masih merupakan arus searah (DC) sebesar ± 33 V DC, akan diturunkan pada Stepdown Converter sesuai  tegangan  input pada inverter  1  yaitu  sebesar  ±  12  V  DC.  Dan  keluaran  dari  inverter  1 adalah  tegangan  bolak  balik  (AC)  untuk  memberi  tegangan  listrik  pada  Regulator  Tegangan (Power Supply) . Fungsi dari regulator tegangan ini adalah sebagai input tegangan listrik Inverte r 2 yang merubah tegangan AC ± 220 V menjadi tegangan DC ± 12 V. Dan hasil pengujian kondisi 2 yang menggunakan dua buah inverter berhasil menghidupkan beban (Lampu LED). Dan beban lampu  yang  terpasang  di  dalam  penelitian  ini  @  50  watt  sebanyak  ±  4  buah,  jadi  total  beban adalah 200 watt. Dalam percobaan kondisi 2 Tegangan yang dihasilkan ± 222 V AC, Arus beban ±  0,2A.  Pengambilan  data  penelitian  dilaksanakan  pada  waktu  dari  pukul  08.00  WIB  sampai dengan pukul 16.00 WIB lokasi di ruang lab. RKL Program Studi Teknik Listrik Bandara selama
30  hari  penelitian.  Setiap  pengambilan  data  di  kelompokkan  menjadi  empat  kelompok  dan masing-masing kelompok uji coba menerapkan pemakaian sumber listrik dari panel surya yaitu 270 wp (1 PV), 540 wp (2 PV), 810 wp (3 PV) dan 1080 wp (4 PV). Dengan melihat uji coba dan hasil perolehan data prototype converter DC kondisi menggunakan satu (1) inverter dapat lebih baik unjuk kerja dibandingkan kondisi dua (2) inverter. Selain itu juga spesifikasi inverter dengan data 12V  DC  1000  watt  yang  digunakan  uji  coba  dalam  penelitian  sangat  berpengaruh  untuk memaksimalkan keluaran energi listrik dari panel surya dengan tegangan berkisar ± 33,0V DC. Dan beban yang dapat digunakan sebesar 30% atau 250 watt dari maksimal panel surya 1080 wp. Untuk memaksimalkan energi listrik dari prototype DC pada panel surya 1000 watt maka perlu di gunakan inverter 36V 1000 watt.
Pengujian Inverter  1  dan  Inverter  2, mempergunakan  dua  (2)  unit  inverter  yang  disusun adalah kondisi satu (1) menggunakan inverter sebanyak satu (1 ) unit :
Gambar 5. Rancangan Kondisi 1
Tabel 2. Hasil Pengukuran Prototype DC Converter dengan 1 Inverter
No  Suhu Jam Tegangan PV (DC) Tegangan Inverter 1 (AC) Arus Input Inverter 1 (DC) Beban 1 Inverter (AC) Jumlah PV 1 32 0 08.00 28.70 221
11.9 200 1 buah x 270 wp 32.7 0 09.00
29.90 221 11.9 240 33.7 0 10.00 29.90 119.9 11.9 240 34 0 11.00 34.30 119.9 11.9 240 34 0 12.00 33.50 220 11.9 240 34 0 13.00 32.50 221 11.9 240 34 0 14.00 31.70 221 11.9 240 34 0 15.00 30.70 221 11.9 190 34 0 16.00 28.70 221 11.9 150 2 32 0 08.00 28.70
221
11.9 200 2 buah x 270 wp 32.7 0
09.00 29.90 221 11.9 240 33.7 0 10.00 29.90 119.9 11.9 240 34 0 11.00 34.30 119.9 11.9 240 34 0 12.00 33.50 220 12.0 240 34 0 13.00 32.50 221 12.0 240 34 0 14.00 31.70 221 11.9 240 33.3 0 15.00 30.70 221 11.9 190 33.3 0 16.00 28.70 221 11.9 150
No  Suhu Jam Tegangan PV (DC) Tegangan Inverter 1 (AC) Arus Input Inverter 1 (DC) Beban 1 Inverter (AC) Jumlah PV 3 32 0 08.00 28.70 221 11.9 200 3 buah x 270
wp 32.7 0 10.00 29.90 119.9 11.9 240 32.7 0 11.00 29.90 119.9 11.9 240 34 0 12.00 34.30 220 12.0 240 34 0 13.00 32.50 221 12.0 240 34 0 14.00 31.70 221 11.9 240 33.3 0 15.00 30.70 221 11.9 190 33.3 0 16.00 28.70 221 11.9 150 4 32 0 08.00 28.70 221
11.9 200 4 buah x 270 wp 32.7 0
10.00 29.90 119.9 11.9 240 32.7 0 11.00 29.90 119.9 11.9 240 34 0 12.00 34.30 220 12.0 240 34 0 13.00 32.50 221 12.0 240 34 0 14.00 31.70 221 11.9 240 33.3 0 15.00 30.70 221 11.9 190 33.3 0 16.00 28.70 221 11.9 150 Tabel 3. Data dan Grafik kondisi 1 No Suhu Jam Tegangan PV (DC) Tegangan Inverter 1 (AC) Arus Input Inverter 1 (DC) Beban 1 Inverter (AC) Jumlah PV 1 32 0 08.00 28.70 221 11.9 200 2 buah x 270 wp 32.7 0 09.00 29.90 221 11.9 240 33.7 0 10.00 29.90 119.9 11.9 240 34 0 11.00 34.30 119.9 11.9 240 34 0 12.00 33.50 220 11.9 240 34 0 13.00 32.50 221 11.9 240 34 0 14.00 31.70 221 11.9 240 34 0 15.00 30.70 221 11.9 190 34 0 16.00 28.70 221 11.9 150
Kondisi  dua  (2)  menggunakan  dua  (2)  unit Converter  Boost Regulator  Tegangan, digunakan  untuk  menaikkan  tegangan  sumber  dimana  tegangan  keluaran  akan  menjadi  lebih tinggi  nilai  tegangan.  Tegangan  keluaran  konverter  dapat  dipertahankan  pada  nilai  tertentu dengan menyesuaikan siklus kerja PWM yang digunakan untuk mengganti MOSFET di dalam konverter.
Gambar 6. Rancangan Prototype DC Converter (Kondisi 2)
Tabel 4. Hasil Pengukuran Prototype DC Converter dengan 2 Inverter
No  Suhu Jam Tegangan PV (DC) Tegangan Inverter 1 (AC) Arus Input Inverter 1 (DC) Beban 1 Inverter (AC) Jumlah PV 1 32 0 08.00 28.70 221
11.9 190 1 buah x 270 wp 32.7 0
09.00 29.90 221 11.9 190 33.7 0 10.00 29.90 119.9 11.9 190 34 0 11.00 34.30 119.9 11.9 190 34 0 12.00 33.50 220 11.9 150 34 0 13.00 32.50 221 11.9 150 34 0 14.00 31.70 221 11.9 140 34 0 15.00 30.70 221 11.9 90 34 0 16.00 28.70 221 11.9 90 2 32 0 08.00 28.70
221
11.9 190 2 buah x 270 wp 32.7 0 09.00
29.90 221 11.9 190 33.7 0 10.00 29.90 119.9 11.9 190 34 0 11.00 34.30 119.9 11.9 190 34 0 12.00 33.50 220 12.0 150 34 0 13.00 32.50 221 12.0 150 34 0 14.00 31.70 221 11.9 140 33.3 0 15.00 30.70 221 11.9 90 33.3 0 16.00 28.70 221 11.9 90 3 32 0 08.00 28.70 221
11.9 190 3 buah x 270
wp
32.7 0
10.00 29.90 119.9 11.9 190 32.7 0 11.00 29.90 119.9 11.9 190 34 0 12.00 34.30 220 12.0 190 34 0 13.00 32.50 221 12.0 150 34 0 14.00 31.70 221 11.9 150

## Taryana et al. / Jurnal Ilmiah Global Education 5 (2) (2024)
No  Suhu Jam Tegangan PV (DC) Tegangan Inverter 1 (AC) Arus Input Inverter 1 (DC) Beban 1 Inverter (AC) Jumlah PV 33.3 0 15.00 30.70 221 11.9 140 33.3 0 16.00 28.70 221 11.9 90 4 32 0 08.00 28.70 221 11.9 190 4 buah x 270
wp 32.7 0 10.00 29.90 119.9 11.9 190 32.7 0 11.00 29.90 119.9 11.9 190 34 0 12.00 34.30 220 12.0 190 34 0 13.00 32.50 221 12.0 150 34 0 14.00 31.70 221 11.9 150 33.3 0 15.00 30.70 221 11.9 140 33.3 0 16.00 28.70 221 11.9 90 Tabel 5. Data dan Grafik kondisi 2 No Suhu Jam Tegangan PV (DC) Tegangan Inverter 1 (AC) Arus Input Inverter 1 (DC) Beban 1 Inverter (AC) Jumlah PV 1 32 0 08.00 28.70 221
11.9 200 2 buah x 270 wp 32.7 0 09.00 29.90 221 11.9 240 33.7 0 10.00 29.90 119.9 11.9 240 34 0 11.00 34.30 119.9 11.9 240 34 0 12.00 33.50 220 11.9 240 34 0 13.00 32.50 221 11.9 240 34 0 14.00 31.70 221 11.9 240 34 0 15.00 30.70 221 11.9 190 34 0 16.00 28.70 221 11.9 150

## Gambar 7. Pengambilan data kondisi 1 dan kondisi 2
Efisiensi Pemakaian Prototype Converter DC PLTS 1000 watt :
Golongan  tarif  yang  rumah  non  subsidi  dengan  pemakaian  tenaga  listrik  1.300  watt  adalah sebesar Rp. 1.444,70/kWH
0.00 100.00 200.00 300.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 32,7 ° 33,7 ° 34 ° 34 ° 34 ° 34 ° 33,3 ° 33,3 °

## Grafik Pengukuran Kondisi 2
(540 wp) 28,70 221 12,0 190
2 buah (540 wp)
Maka daya terpakai = 240 watt/1000 = 0,24 kWH Dimana daya yang dihasilkan dari uji coba menggunakan prototype converter DC selama rata- rata 7 jam dengan daya PLTS 1000 wp adalah :
Daya = 0.24 kWH x 7 Jam x Rp 1.444.70 kWH x 30 hari
= Rp. 72.812,88,- Jadi penghematan tagihan listrik dengan pemakaian prototype converter DC adalah sebesar = Rp. 72.812,88,-

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  dan  analisis  alat,  serta  fitur-fitur  alat  pada  judul” Penggunaan Prototype  DC  Coverter Untuk  Meningkatkan  Kinerja  Panel  Surya  1000  watt  di Politeknik  Penerbangan  Indonesia  Curug”  dapat  meningkatkan  efektivitas  pemakai  energi terbarukan diketahui dengan, pengujian Prototype DC Coverter dengan daya terpasang dalam uji coba penelitian sebesar 1080 wp keluaran panel surya ± 33 V DC dengan kapasitas inverter 12V DC 1000 watt energi listrik dapat dipergunakan dari pukul 08.00 s/d 16.00 WIB ,Dari uji coba penelitian menerapkan dua kondisi, dimana pada kondisi 1 dengan menggunakan satu inverter jauh  lebih  baik  dibandingkan  pada  saat  kondisi  2  menggunakan  dus  inverter  unjuk  kerja rancangan  pemakaian converter DC  untuk  supply  ke  beban  240  watt,  Dengan  menggunakan prototype converter DC ini, maka efisiensi dari pemakaian PLTS adalah sebesar 30% dikarenakan menggunakan  inverter  12V  DC  1000  watt,  dengan  penghematan  sebesar  72.812,88,-  dalam waktu  satu  bulan.  Dan prototype  converter DC  meningkatkan  efisiensi  energi  surya,  sehingga dapat  mengurangi  konsumsi  bahan  bakar  fosil  dan  emisi  CO 2 yang  dihasilkan  dan  ramah lingkungan. Dapat mengurangi penggunaan bahan bakar minyak bumi dan tidak menghasilkan emisi karbon dioksida (CO 2 ).

## DAFTAR PUSTAKA
Abit  Duka,  E.  T.,  Setiawan,  I.  N.,  &  Ibi  Weking,  A.  (2018).  Perencanaan  Pembangkit  Listrik Tenaga Surya Hybrid Pada Area Parkir Gedung Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Badung. Jurnal SPEKTRUM , 5 (2), 67.
Alifyanti, D. F., Tambunan, J. M., Jurusan Teknik Elektro, S. Plnj., & Jurusan Teknik Elektro,
STT  PLNJakarta,  J.  co.  (2018).  Pengaturan  tegangan  Pembangkit  Listrik  Tenaga Surya(PLTS) 1000 watt. Jurnal Kajian Teknik Elektro , 1 (1), 79–95.
Assyidiq,  M.  A.,  Winardi,  B.,  &  Andromeda,  T.  (2017).  Perancangan  Boost  Converter Menggunakan Voltage Feedback Pada Panel Surya. Transient , 6 (3), 404. Boxwell, M. (2012). Solar electricity handbook . GreenstreamPublishing 12 Poplar Grove, Ryton on Dunsmore, Warwickshire, CV8 3Qe, United Kingdom.
Chamdareno, P. G., & Hilal, H. (2018). Analisa Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid PLTD-PLTS di  Pulau  Tunda  Serang  Banten. RESISTOR (ElektRonika KEndali TelekomunikaSI Tenaga LiSTrik KOmputeR) , 1 (1), 35.
Fuaddin,  D.,  &  Daud,  A.  (2021).  Rancangan  sistem  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  on-grid kapasitas 20 kWp untuk residensial. Jurnal Teknik Energi , 10 (1), 53–57. Halim,  L.,  &  Oetomo.  (2020).  Perancangan  dan  implementasi  awal  solar  inverter  untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya off grid. Jurnal Teknologi , 12 (1), 31–38.
Hani, S., & Nugroho, I. A. (2021). Analisa Penggunaan Boost Converter Terhadap Daya Output Panel Surya Pada Warning Light. Jurnal Elektrikal , 8 (2), 28–36.
Iman,  M.,  &  Pambayun,  A.  P.  (2018).  Penggunaan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS) atap  untuk  keperluan  pada  rumah  tinggal  studi  kasus:  rumah  tinggal  di  jalan  swadaya, Depok. Trave . Ismail, I., & Zakri, A. A. (2020). Perancangan boost konverter paada sistem microgrid bersumber solar sel . 7 , 4–5. Jabbar, A. H., &  Syafitri, N. (2021). Perancangan Boost Converter untuk Menaikkan Tegangan Dari 12V ke 100-250V . 2022–2023.
Perdana, Y., Wardiah, I., Yohanes, E., Negeri Banjarmasin, P., Id, Y. P. A., & Id, I. A. (2018). Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya ongrid 5500 watt di rumah kost akademi. Prosiding SNRT (Seminar Nasional Riset Terapan) Politeknik , 5662 (November), 1–8. Perdana, Y., Wardiah, I., & Yohanes, E. (2018). Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Ongrid  5500  Watt  Di  Rumah  Kost  Akademi.  In Seminar  Nasional Riset  Terapan 3 ,  A63-
A70.
Pradiyo, J., Winardi, B., & Nugroh, A. (2015). Evaluasi dan optimasi sistem off grid Pembangkit Listrik  Tenaga  Hybrid  (Plth)  Bayu  Baru,  Bantul,  D.I.  Yogyakarta. Transient , TRANSIENT, (03), 557–564.
Putri,  R.,  Meliala,  S.,  &  Zuraida,  Z.  (2020).  Penerapan  instalasi  Panel  Surya  off  grid  menuju energi  mandiri  di  yayasan  pendidikan  islam  dayah  miftahul  janna. JET  (Journal  of Electrical … , 5 (3), 117–120.
Ramadhan, A. I., Diniardi, E., & Mukti, S. H. (2016). Analisis desain sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya kapasitas 50 WP. Teknik, 37 (2), 2016, 59-63 , 11 (2), 61–78.
Rosalina,  &  Sinduningrum,  E.  (2019).  Penerapan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  di  lahan pertanian terpadu Ciseeng Parung-Bogor. Seminar Nasional Teknoka , 4 (2502), 99–109. Saefuddin,  R.  F.,  Winardi,  B.,  &  Sudjadi,  S.  (2021).  Perancangan  Plts  Hybrid  Dengan Bidirectional  Dc-Dc  Converter  Di  Gedung  Ict  Universitas  Diponegoro  Menggunakan Software Matlab Simulink. Transient: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro , 10 (2), 390–398. Salman,  R.  (2013).  Analisis  perencanaan  penggunaan  sistem  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya (Plts) untuk perumahan (Solar Home System). Majalah Ilmiah Bina Teknik , 1 (1), 46–51. Sugiyono,  P.  D.  (2013). Metodo  penelitian  kuantitatif,  kualitatif  dan  R&D (19th  ed.).  Alfabeta Bandung.
Sukmajati,  S.,  &  Hafidz,  M.  (2015).  Perancangan  dan  analisis  pembangkit  listrik  tenaga  surya kapasitas 10 MW on grid di Yogyakarta. Energi & Kelistrikan , 7 (1), 49-63.
Suprihartini, Y., Taryana, Andiyan, Cakranegara, P. A., & Dwiyandana, D. (2023). Utilization of  Motion  Sensors  to  Reduce  Electricity  Consumption  in  Buildings. Journal  of  Wireless Mobile Networks, Ubiquitous Computing, and Dependable Applications , 14 (2), 94–108.
Wurfel, P., & Wurfel, U. (2016). Physics of solar cells (F. Formgeber & M. Mannheim (eds.); 3rd ed.).  ©  2016  Wiley-VCH  Verlag  GmbH  &  Co.  KGaA,  Boschstr.  12,  69469  Weinheim, Germany All.