## Evaluasi Instalasi Listrik pada Area Workshop Divisi Teknik PT. Pelindo 4 (Persero) Cabang Makassar
Author: Muhammad Nur Abdullah 1 Intan Maulina 2
Afiliation: Universitas Cokroaminoto Makassar 1 Universitas Deli Sumater 2
Corresponding email *1 m uh.nurabdullah26@ gmail.com
Histori Naskah:
Submit: 2024-03-22 Accepted: 2024-03-31 Published: 2024-04-01 This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## Abstrak :
Instalasi listrik yang memenuhi standarisasi yang telah ada bukanlah sebuah pilihan,  melainkan  sebuah  keawajiban  yang  harus  dipenuhi  untuk  tetap menjaga  keselamatan  bagi  para  pihak  yang  memanfaatkan  instalasi  listrik tersebut. Namun, seringkali pemasangan instalasi listrik yang terstandarisasi sering kali terabaikan dengan sengaja ataupun tidak. Pemasangan instalasi listrik  yang  terstandarisasi  ini  pun  menjadi  hal  sangat  yang  peting  untuk diperhatikan  untuk  gedung  dan  bangunan  yang  digunakan  untuk kepentingan  umum,  karena  banyaknya  pihak  yang  akan  memanfaatkan instalasi pada gedung atau bagunan tersebut. Seperti yang diketahui bersama bahwa  area  pelabuhan  merupakan  salah  satu  area  yang  sering  digunakan oleh  untuk  kepentingan  umum  karena  pelabuhan  merupakan  sebuah  area kunci  dari  sebuah  kota.  Pelabuhan  digunakan  untuk  berbagai  jenis kepentingan, mulai dari embarks atau debarkasi penumpang, bongkar muat kargo, bongkar muat petikemas, dan masih banyak lagi. Maka dari itu sangat penting untuk gedung – gedung dan bangunan – bangunan di area pelabuhan memiliki  instalasi listrik  yang terstandarisiasi dan aman untuk  masyarakat dan  pekerja  pelabuhan.  Berdasarkan  dengan  pemikiran  tersebut,  maka peneliti memiliki tujuan untuk megetahui standarisasi Instalasi Listrik pada area  workshop  Divisi  Teknik  PT.  Pelindo  4  (Persero)  Cabang  Makassar yang  telah  terpasang.  Akan  dilakukan  pengambilan  data  manual  oleh peneliti pada instalasi listrik di area workshop Divisi Teknik PT. Pelindo 4 (Persero)  Cabang  Makassar,  terutama  pada  besaran  pengaman  dan  luas penampang yang telah terpasang pada area tersebut. Kemudian data tersebut akan dibandingkan kesesuainnya dengan standarisasi yang telah disepakati bersama, salah satunya adalah PUIL 2011. Dengan demikian akan diketahui seberapa aman instalasi yang terpasang pada area workshop Divisi Teknik PT. Pelindo 4 (Persero) Cabang Makassar.
Kata kunci : Pelabuhan,   Standarisasi,   Instalasi Listrik, Kesesuian,   PUIL 2011

## Pendahuluan
Salah satu indikator secara fisik dari suatu perkembangan wilayah adalah perkembangan dari pelabuhan di kota tersebut. Hal itu karena pelabuhan di sebuah wilayah merupakan pusat keluar masuknya berbagai jenis kebutuhan  dari  wilayah  tersebut,  baik  berupa  kebutuhan  yang  digunakan  untuk  kehidupan  sehari  –  hari maupun  kebutuhan  yang  digunakan  untuk  membangun  fisik  dari  wilayah  tersebut.  Selain  itu  pelabuhan juga menjadi tempat keluarnya komoditi dari wilayah tersebut yang akan dipasarkan di wilayah lain.
Pelabuhan juga menjadi tempat keluar masuknya barang dari sebuah wilayah, pelabuhan juga menjadi salah satu fasilitas transportasi, pintu masuk dan pintu keluar dari sebuah wilayah.
Maka dari itu produktifitas dari sebuah daerah salah satunya ditopang oleh kegiatan yang berlangsung di dalam pelabuhan  di  daerah tersebut. Penigkatan produktifitas di dalam pelabuhan akan berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan di daerah dimana pelabuhan tersebut berada.
Melihat betapa pentingnya fugsi pelabuhan untuk sebuah wilayah maka sangat penting untuk memastikan bahwa instalasi listrik  yang  digunakan  dalam bangunan–bangunan  di  dalam area pelabuhan harus sesuai standar  PUIL  dan  memenuhi  sayarat  K3  dalam  pengoprasiannya,  karena  dengan  instalasi  listrik  yang terstandarisasi maka akan mendorong kegiatan di dalam gedung – gedung dan baungunan – bangunan di dalam  pelabuhan  berjalan  lancer.  Di  dalam  sebuah  pelabuhan  terdapat  banyak  gedung  –  gedung  dan bangunan  –  bangunan,  salah  satu  dari  area  bangunan  yang  sangat  vital  di  dalam  pelabuhan  adalah  area workshop.  Workshop  adalah  area  yang  menjadi  pusat  perbaikan  seluruh  alat  bongkar  muat  dari  sebuah pelabuhan  dikumpulkan.  Maka  dari  itu  area  tersebut  memiliki  kekhususan  tersendiri  dalam  instalasi listriknya, agar dapat menjamin keamanan bagi para pekerja yang sedang melakukan perbaikan terhadap alat bongkar muat pelabuhan. Oleh karena itu instalasi listrik yang sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan demi menjaga kelancaran dan keselamatan orang – orang yang beraktifitas di dalam area pelabuhan pada umumnya, dan di dalam area workshop Divisi Teknik PT. Pelindo 4 (Persero) Cabang Makassar. Dengan lancarnya kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan di  di  dalam  area  pelabuhan  pada  umumnya,  dan  di  dalam  area  workshop  Divisi  Teknik  PT.  Pelindo  4 (Persero) Cabang Makassar, maka dapat memicu peningkatan produktifitas orang – orang yang bekerja di dalamnnya,  dan  secara  tidak  langsung  akan  berdampak  pada  kemajuan  dari  wilayah  dimana  pelabuhan tersebut bertempat.

## Studi Literatur
Menurut  Hazairin,  S.  (2002:1)  instalasi  listrik  adalah  suatu  sistem  /  rangkaian  yang  digunakan  untuk menyalurkan  daya listrik (Electric Power) untuk kebutuhan  manusia dalam kehidupannya. Instalasi pada garis besarnya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :
a. Instalasi penerangan listrik
b. Instalasi daya listrik
Yang  termasuk  didalam  instalasi  penerangan  listrik  adalah  seluruh  instalasi  yang  digunakan  untuk memberikan  daya  listrik  pada  lampu.  Pada  lampu  ini  daya  listrik  /  tenaga  listrik  diubah  menjadi  cahaya yang digunakan untuk menerangi tempat / bagian sesuai dengan kebutuhannya.
Instalasi penerangan listrik ada 2 (dua) macam, yaitu:
a. Instalasi di dalam gedung
b. Instalasi di luar gedung
Instalasi di dalam gedung adalah instalasi listrik di dalam bangunan gedung (termasuk untuk penerangan, teras  dan  lain  –  lain)  sedangkan  instalasi  di  luar  bangunan  gedung  (termasuk  disini  adalah  penerangan halaman, taman, jalan peneragan papan nama dan lain – lain).
Tujuan  utama  dari  instalasi  penerangan  adalah  untuk  memberikan  kenyamanan  terhadap  keadaan  yang memerlukan ketelitian  maka diperlukam penerangan yang  mempunyai  kuat penerangan besar sedangkan untuk  pekerjaan  –  pekerjaan  yang  memerlukan  ketelitian  tidak  perlu  menggunakan  penerangan  yang mempunyai  penerangan  besar.  Sedangan  instalasi  daya  listirk  adalah  instalasi  yang  digunakan  utnuk menjalankan mesin – mesin listrik termasuk disini adalah instalasi untuk melayani motor – motor listrik di
pabrik,  pompa  air,  dan  lain  –  lain,  pada  mesin  –  mesin  listrik  ini  energi  diubah  menjadi  energi  mekanis sesuai dnegan kebutuhan manusia.
Maka dari itu setiap pemasangan instalsi listrik yang dilakukan tidak boleh lepas dari pedoman-pedoman yang telah menjadi standar yang disepakati bersama. Pedoman peraturan yang biasa digunakan ada 2 yaitu Persyaratan Umum Insatalsi Listrik (PUIL) dan International Electronical Commision (IEC).

## Prinsip Dasar Pemasangan Instalasi Listrik
Menurut  Prih  Sumardjati,  dkk  (  2008  :  77  )  Agar  instalasi  listrik  yang  dipasang  dapat  digunakan  secara optimum,maka ada be-berapa prinsip dasar yang perlu sebagai bahan pertimbangan yaitu paling tidak me- menuhi 5K+E(Keamanan, Keandalan, Ketersediaan, Ketercapaian, Keindahan dan Ekonomis).

## Keamanan
Instalasi harus dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan kecelakaan. Aman dalam hal ini berarti tidak  membahayakan  jiwa  manusia  dan  terjaminnya  per-alatan  listrik  dan  benda-benda  disekitarnya  dari suatu kerusakan akibat adanya gangguan-ganguan seperti hubung singkat, arus lebih, tegangan lebih dan sebagai-  nya.  Oleh  karena  itu  pemilihan  peralatan  yang  digunakan  harus  memenuhi  standar  dan  teknik pemasangannya sesuai dengan peraturan yang berlaku

## Keandalan
Keandalan  atau  kelangsungan  kerja  dalam  mensuplai  arus  listrik  ke  beban/  konsu-men  harus  terjamin dengan  baik.  Untuk  itu  pemasangan  instalasi  listriknya  harus  dirancang  sedemikian  rupa,  sehingga kemungkinan  terputusnya  aliran  listrik  akibat  gangguan  ataupun  karena  untuk  pemeliharaan  dapat dilakukan sekecil mungkin:
a. diperbaiki dengan mudah dan cepat
b. diisolir pada daerah gangguan saja sehingga konsumen pengguna listrik tidak terganggu.

## Ketersedian
Artinya kesiapan suatu instalasi dalam melayani kebutuhan pemakaian listrik lebih berupa daya, peralatan maupun  kemungkinan  pengembangan/  perluasan  instalasi,  apabila  konsumen  melakukan  perluasan instalasi,  tidak  mengganggu  sistem  insta-lasi  yang  sudah  ada,  dan  mudah  menghubungkannya  dengan sistem instalasi yang baru (tidak banyak merubah dan mengganti peralatan yang ada).

## Ketercapaian
Penempatan dalam pemasangan peralatan instalasi listrik relatif mudah dijangkau boleh pengguna, mudah mengoprasikannya dan tidak rumit.

## Keindahan
Pemasangan  komponen  atau  peralatan  instalasi  listrik  dapat  ditata  sedemikian  rupa,  selagi  dapat  terlihat rapi dan indah dan tidak menyalahi aturan yang berlaku.

## Ekonomis
Perencanaan  instalasi  listrik  harus  tepat  sesuai  dengan  kebutuhan  dengan  menggu-nakan  bahan  dan peralatan seminim mungkin, mudah pemasangannya maupun pe-meliharaannya, segi-segi daya listriknya juga harus diperhitungkan sekecil mungkin.
Dengan  demikian  hanya  keseluruhan  instalasi  listrik  tersebut  baik  untuk  biaya  pemasangan  dan  biaya pemeliharaannya bisa dibuat semurah mungkin.

## Dasar Peraturan Pemasangan Instalasi Listrik
1. Rencana instalasi listirk harus memenuhi ketentuan PUIL 2011
2. Peraturan Bangunan Nasional
3. PP RI No.36 tahun 1979 tentang pengusahaan kelistrikan
4. Peraturan Menteri Pertambangan dan Enrgi No. 02/P/MenPertamben/1983 tentang standar listrik Indonesia
5. PP RI No.11 tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi, bab XV Listrik
6. Peraturan  Pemerintah  RI  No.18  tahun  1972,  tentang  PLN  Dan  PP  No.54  tahun  1981  tentang perubahan PP RI No.18 tahun 1972
7. PP RI No.36 tahun 1979 tentang pengusahaan kelistrikan
8. Peraturan mengenai kelistrikan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan PUIL 2011

## Ketentuan Dasar Perencangan Instalasi Listrik
Menurut Hazairin, S. (2002:1) Rencana instalasi listrik ialah berkas gambar rencana dan uraian teknik yang digunakan  sebagai  pegangan  untuk  melaksanakan  pemasangan  suatu  instalasi  listrik.  Rencana  instalasi listirk harus dibuat dengan jelas, serta mudah dibaca dan dipahami oleh para teknisi listrik, untuk itu harus diikuti ketentuan dan standar yang berlaku. Rencana gambar instalasi terdiri atas:
a. Gambar  Situasi,  yang  menunjukan  dengan  jelas  letak  gedung  atau  bangunan  tempat  instalasi tersebut akan dipasang dan rencana pengembangannya dengan sumber tenaga listrik.
b. Gambar Instalasi

## Faktor – Faktor Dalam Memilih Ukuran Kabel berdasarkan PUIL 2011 AMD 1:2013
Beberapa faktor pertimbangan dalam memilih ukuran kawat untuk transmisi dan distribusi tenaga listrik:
1. Kehilangan  atau  kerugian  tenaga  (Power  Loss),  yang  dirubah  menjadicpanas  dalam  kawat karena adanya tahanan kawat itu sendiri Besarnya power loss = I2R Pemakaian kawat dengna ukuran besar, harga tahanan akan mengecil sehingga tenaga yang hilang diperkecil.
2. Kerugian  tegangan.  Tegangan  listrik  dari  sumber  akan  turun  disebabkan  karena  adanya pemakaian  arus  pada  beban.  Pemakaian  arus  menyebabkan  adanya  kehilangan  /  kerugian tegangan (I.R drop)
3. Batasan  kuat  arus  yang  boleh  dialirkan  pada  kawat  agar  tidak  menimbulkan  panas  yang berlebihan (kritis), dimana panas tersebutakan merusak bahan isolasi.

## Metode Penelitian
Untuk melakukan analisis dan mendapatkan data berdasarkan latar belakang masalah yang diajukan maka penulis melakukan penelitian di area workshop Divisi Teknik PT. Pelindo 4 (persero) Cabang Makassar. Sedangangkan untuk waktu penelitian akan dilaksanakan selama 3 bulan, yakni di mulai pada bulan Mei 2020 dan berakhir pada juli 2020.
Teknik  yang  digunakan  penulis  dalam  pengumpulan  data  baik  data  primer  maupun  data  sekunder  akan menjadi dasar penelitian yang digunakan sebagai bahan keterangan untuk kelengkapan data dan informasi. Adapun metode tersebut adalah:
1. Metode observasi, yaitu dengan mengamati secara langsung instalasi yang telah terapasang.
2. Metode dokumentasi, yaitu metode yang digunaka untuk mengumpulkan beberapa data yang tertulis baik dari buku, literatur, dan tutorial-tutorial yang terdapat di  internet sebagai bahan referensi. Kemudian mencocokan dengan kemungkinan- kemungkinan yang terjadi dalam penyelesaian masalah. agar bisa diambil data – datanya.

## Hasil
Dalam proses observasi yang dilakukan oleh penulis, didapatkan beberapa data yang sangat penting untuk dijadikan pembahasan. Data tersebut adalah sebagai berikut:

## Denah ruangan
Bagunan dari area workshop Divisi Teknik PT. Pelindo 4 (persero) Cabang Makassar terdari 2 jenis ruangan yaitu  ruangan  kerja  dan  ruangan  penunjang.  Ruangan  kerja  adalah  ruangan  yang  digunakan  untuk melakukan kegiatan perbaikan berbagai jenis alat berat dan alat penunjang kegiatan PT. Pelindo 4 (persero) Cabang  Makassar.  Termasuk  dalam  ruangan  kerja  ini  juga  adalalah  ruangan  yang  digunakan  untuk penyimpanan perlatan, dan ruangan penyimpanan limbah hasil perbaikan dan perawatan alat berat dan alat penunjang kegiatan PT. Pelindo 4 (persero) Cabang Makassar.
Jenis  bagunan  berikutnya  adalah  bangunan  penunjang  yang  merupakan  bagunan  yang  berfungsi  sebagai tempat berisitirahat bagi para pekerja dan supervise dari Divisi Teknik dan Divisi Pelayanan Barang Dan Aneka Usaha PT. Pelindo 4 (persero) Cabang Makassar.
Berikut ini daftar ruangan yang terdapat pada area workshop Divisi Teknik PT. Pelindo 4 (persero) Cabang Makassar:
1. Ruangan petugas keamanan
2. Ruangan kerja
3. Ruangan penyimpanan alat dan bahan 1
4. Ruangan penyimpanan alat dan bahan 2
5. Ruangan supervise perawatan alat
6. Ruangan istirahat mekanik
7. Wc
8. Ruangan istirahat operator alat berat
9. Ruangan supervise pemasaran dan penyewaan alat
10. Ruangan penyimpanan limbah B3 sementara

## Data Instalasi yang Terpasang
Kegiatan observasi berikutnya yang penulis lakukan adalah melihat jumlah beban yang terpasang, melihat ukuran pengaman yang terpasang dan ukuran penampang kabel yang terpasang pada area workshop Divisi Teknik PT. Pelindo 4 (persero) Cabang Makassar. Berikut ini adalah datanya:

## Data Instalasi dan Beban Yang Terpasang
No Nama Ruangan Grup MCB Jenis Peralatan Day a Jumlah Daya Ukuran Pengaman Ukuran kabel
1 Ruangan Petugas keamanan 1 1 lampu 1 TV
1 Kipas
15 Watt 55 Watt 30 Watt 100 Watt 10 A NYM 2 x 1,5 mm 2 2 Ruangan kerja 3 4 Lampu 250 Watt 1000 Watt 10 A NYM 2 x 1,5 mm 2 4 1 KK (mesin las,bor, dll) 1600 Watt 1600 Watt 16 A NYM 4 x 2,5 mm 2 5 2 Pompa Air 940 Watt 1880 Watt 10 A NYM 2 x 1,5 mm 2
Berikut ini adalah gambar dari panel yang terpasang:
Gambar Panel Utama
Gambar Pengaman Baris 1
Gambar Pengaman Baris 2
Gambar Pengaman Baris 3
Lalu  berikut  ini  adalah  gambaran  denah  area  workshop  Divisi  Teknik  PT. Pelindo 4
(persero) Cabang Makassar dan diagram single line di area tersebut :
Gambar Denah Area Workshop Divisi Teknik PT. Pelindo 4 (persero) Cabang Makassar
Gambar Singe Line Diagram Area Workshop Divisi Teknik PT. Pelindo 4 (persero)

## Cabang Makassar

## Pembahasan

## Data Dasar Standarisasi
Langkah  selanjutnya  yang  dilakukan  oleh  penulis  adalah  mengumpulkan  data  yang  akan  dijadikan standarisasi untuk  mengukur kesesuain instalasi  dengan standarisasi yang terpasang pada area workshop Divisi Teknik PT. Pelindo 4 (persero) Cabang Makassar.
Data yang  dikumpulkan oleh penulis pada penelitian  yang  dilaksanakan  di area workshop Divisi Teknik PT. Pelindo 4 (persero) Cabang Makassar haruslah data yang telah divalidasi kebenarannya dan telah diakui kebenaranya  oleh  berbagai  pihak  terkait,  agar  hasil  penelitian  yang  akan  didapatkan  betul  –  betul  dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan penelitian penulis.
Maka dari itu, berdasarkan Peraturan Menteri (ESDM) ESDM Nomor 36 tahun 2014, tentang pemberlakuan Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  tentang  Pesryaratan  Umum  Instalasi  Listrik  (PUIL)  2011  dan amandemen 1, Pasal 1“memberlakukan Standar Nasional Indonesia 0225:2011 (PUIL 2011) dan Standar Nasional  Indonesia  0225:2011/Amd  1:2013  mengenai  Persyratan  Umum  Instalasi  Listrik  (PUIL  2011) amandemen  1  sebagaimana  tercantum  dalam  lampiran  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari peraturan mentri ini, sebagai standar wajib”, maka penulis menjadikan Persyratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2011) amandemen 1 sebagai patokan standarisasi yang berlaku secara sah.
Di dalam PUIL 2011, sudah terdapat beberapa aturan yang dapat dijadikan standarisasi keamanan sebuah pemasangan instalasi listrik.

## Perbandingan Data Instalasi Terpasang dengan Nilai Rujukan Standarisasi
Hal yang penulis lakukan selanjutanya adalah membandingkan data instalasi yang terpasang dengan data nilai rujukan standarisasi untuk bisa mendapatkan kesimpulan mengenai apakah instalasi yang terpasang di area workshop Divisi Teknik PT. Pelindo 4 (persero) Cabang Makassar telah memenuhi standar atau tidak. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel Tabel Perbandingan Pengaman
No Nama Ruangan Group MCB Standar Pengaman Pengaman Yang Tepasang Keterangan 1. Ruangan Petugas keamanan 1 10 A 10 A Sesuai 2. Ruangan kerja 3 4 A 10 A Tidak Sesuai 4 10 A 16 A Tidak Sesuai 5 10 A 10 A Sesuai 3 Ruangan  Penyimpanan  alat dan bahan 1 dan WC 6 16 A 16 A Sesuai 7 10 A 16 A Tidak Sesuai 8 10 A 10 A Sesuai 4 Ruangan  Penyimpanan alat dan bahan 2 9 10 A 10 A Sesuai 5 Ruangan supervisi perawatan alat 10 10 A 16 A Tidak Sesuai 6 Ruangan istirahat mekanik 11 10 A 16 A Sesuai 7 Ruangan istirahat operator alat berat 12 10 A 16 A Tidak Sesuai 8 Ruangan supervisi pemasaran dan penyewaan alat 13 10 A 16 A Tidak Sesuai 9 Ruangan penyimpanan limbah B3 sementara 2 10 A 10 A Sesuai
Dari table perbandingan pengaman  yang standard dan  pengaman  yang terpasang  didapatkan informasi yaitu  terdapat  7  group  yang  pengamannya  telah  memenuhi  standar. Ruangan  yang  memenuhi  standar adalah ruangan petugas keamanan, ruangan kerja group5, ruangan penyimpanan alat dan bahan 1 beserta WC  pada  group  6  dan  7, ruangan  penyimpanan  alat  dan  bahan  2,  ruangan  istirahat  mekanik,  ruangan penyimpana limbah B3 sementara. Di sisi lain terdapat 6 group yang pengamanya tidak sesuai dengan pengaman yang disarankan karena memiliki nilai pengaman yang lebih tinggi dari nilai yang disarankan yaitu  ruangan  kerja  group 3  dan  4,  ruangan  penyimpanan  alat  dan  bahan  1  beserta  WC  pada  group  7, ruangan supervisi perawatan alat, ruangan istirahat operator alat berat, ruangan supervisi pemasaran dan penyewaan alat.
Tabel 4.4 Tabel Perbandingan Ukuran Penampang Kabel
No Nama Ruangan Group MCB Standar Ukuran Kabel Ukuran Kabel Yang Tepasang Keterangan
1. Ruangan Petugas keamanan 1 0,5 mm 2 NYM 2 x 1,5 mm 2 Sesuai 2. Ruangan kerja 3 0,75 mm 2 NYM 2 x 1,5 mm 2 Sesuai 4 1,5 mm 2 NYM 4 x 2,5 mm 2 Sesuai 5 1,5 mm 2 NYM 2 x 1,5 mm 2 Sesuai 3 Ruangan Penyimpanan alat dan bahan 1 dan WC 6 2,5 mm 2 NYM 3 x 4 mm 2 Sesuai 7 1,5 mm 2 NYM 3 x 2,5 mm 2 Sesuai 8 0,5 mm 2 NYM 2 x 1,5 mm 2 Sesuai 4 Ruangan  Penyimpanan alat dan bahan 2 9 0,5 mm 2 NYM 2 x 1,5 mm 2 Sesuai 5 Ruangan supervisi perawatan alat 10 0,75 mm2 NYM 2 x 1,5 mm2 Sesuai 6 Ruangan istirahat mekanik 11 0,75 mm 2 NYM 2 x 1,5 mm 2 Sesuai No Nama Ruangan Group MCB Standar Ukuran Kabel Ukuran Kabel Yang Tepasang Keterangan 7 Ruangan istirahat operator alat berat 12 0,75 mm2 NYM 2 x 1,5 mm2 Sesuai 8 Ruangan suhpervisi pemasaran dan penyewaan alat 13 0,75 mm2 NYM 2 x 1,5 mm2 Sesuai 9 Ruangan penyimpanan limbah B3 sementara 2 0,5 mm2 NYM 2 x 1,5 mm2 Sesuai
Dari  table  perbandingan  ukuran  penampang  yang  standar  dan  penampang  kabel  yang  terpasang didapatkan  informasi  yaitu  seluruh  ruangan  di  area workshop Divisi  Teknik  PT.  Pelindo  4  (persero) Cabang  Makassar telah memenuhi standar yang ditetapkan.

## Kesimpulan
Setelah melakukan analisa data, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai kondisi instalasi yang terpasang di area workshop Divisi Teknik PT. Pelindo 4 (persero) Cabang Makassar, yaitu:
1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada nilai pengaman yang digunakan pada area workshop Divisi Teknik PT. Pelindo 4 (persero) Cabang Makassar, pada beberapa group MCB telah  memenuhi  standar  nilai  rujukan  yang  ditetapkan  Pesyaratan  Umum  Instalasi  Listrik (PUIL)  2011  dan  amandemen  1,  namun  pada  beberapa  group  MCB  tidak  sesuai  karena melebihi angka standar yang menjadi rujukan. Lebihnya angka pengaman yang dipasang dari pada nilai yang dirujuk bisa saja menyebabkan pengaman tidak akan bekerja secara maksimal ketika terjadi arus hubung pendek.
2. Sedangkan,  Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  pada  besar  penampang  kabel  yang digunakan  pada  area  workshop  Divisi  Teknik  PT.  Pelindo  4  (persero)  Cabang  Makassar,
semuanya  telah  memenuhi  standar  minimal  ukuran  penampang  kabel  yang  digunakan berdasarkan Pesyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2011 dan amandemen 1.
3. Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  juga  didapatkan  data  bahwa  tingkat keamanan  instalasi  digunakan  pada  area  workshop  Divisi  Teknik  PT.  Pelindo  4  (persero) Cabang  Makassar  telah  memenuhi  standar  untuk  beberapa  aspek  namun,  masih  terdapat beberapa  bagian  yang  tidak  memenuhi  standar.  Sehingga  penerapan  standarisasi  pada  area workshop Divisi Teknik PT. Pelindo 4 (persero) Cabang Makassar masih perlu ditingkatkan lagi.
4. Walaupun  telah  dilakukan  peneltian  terhadap  nilai  pengaman  dan  besar  penampang  kabel, namun  masih  diperlukan  penelitian  lanjutan  terhadap  kondisi  instalasi  pada  area  workshop Divisi Teknik PT. Pelindo 4 (persero) Cabang Makassar terhadap pengaplikasian standarisasi dari aspek selain nilai pengaman dan besar penampang kabel untuk mendapatkan instalasi yang baik dan memenuhi standar dari berbagai aspek.

## Referensi
Barokah.  F.  2015. Evaluasi  Sistem  Instalasi  Listrik  Gedung  Politeknik  Sriwijaya , Politeknik Sriwijaya. Palembang
Buku Pedoman Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2011) SNI 04- 0225-2011
Collings,  N.  (2011). "The  Applications  and  Technology  of  Phase-Only  Liquid  Crystal  on  Silicon Devices". IEEE Journal of Display Technology. 7 (3):
112119. Bibcode : 2011JDisT...7.112C . doi : 10.1109/JDT.2010.2049337 . S2CID 34118772 .
Heinich,  Robert  dkk.  (2001 )  Instructional  Media  and Technologies  for Learning  (7th  Edition).  Prentice Hall. ISBN 9780-130-305-367
Ir.H.  Hazairin  Samaulah  M.Eng.Ph.d.   2002. Teknik  Instalasi  Tenaga  Listrik, UNSRI Palembang. Palembang – Indonesia
Jacobson, Ralph E. (2000). "6 - Optical aberrations and lens performance". The manual of photography: photographic  and  digital  imaging (9th  ed.).  Boston,  Mass.:  Focal  Press.  p. 80 . ISBN 978-0-240- 51574-8 .
Malang – Jawa Timur
P. van. Harten; Ir. E. Setiawan, 1983. Instalasi Listrik Arus Kuat 3 . CV. Trimitra Mandiri. Bandung – Indonesia
Prih  Sumardjati,  dkk.  2008. Teknik  Pemanfaatan  Tenaga  Listrik,  Jilid., Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Jakarta – Imdonesia
Trisno. B. 2015. Kabel dan Teknik Penyambungan,Acdemia Edu, Jakarta - Indonesi
Utami.  W.  dkk.  2019. Instalasi  Tenaga  Listrik .  PT.  Kuantum  Buku  Sejahterah.
Vaughn, RF (2006). Multimedia: Making it Work, 7th Edition, New York: Mc-Graw Hill Companies, Inc. (TV)ISBN: 0601-100-666-503-1 Compound Photonics. "Products Compound Photonics" . Archived from the original on October 18, 2014. Retrieved October 13, 2014.
Waddington,  Damer. "Introduction".  Panoramas,  Magic  Lanterns  and  Cinemas.  Channel  Islands,  NJ: Tocan Books. Xiii-xv. Print.