Passiv yongʻindan himoya qilish. Passiv yongʻindan himoya qilish (PFP) — bu tizimni faollashtirmasdan va odatda harakatsiz yongʻin yoki tutun taʼsirining tarqalishini sekinlashtiradigan yoki toʻsqinlik qiladigan bino yoki inshootning tarkibiy qismlari yoki tuzilmalari hisoblanadi. Passiv tizimlarga misol sifatida pol-shiftlar va tomlar, yongʻinga qarshi eshiklar, derazalar va devor majmualari, yongʻinga chidamli qoplamalar va boshqa yongʻin va tutunni nazorat qilish moslamalari kiradi. Asosiy xususiyatlar. Passiv yongʻindan himoya qilish tizimlari quyidagilarga moʻljallangan: PFP tizimlari mahalliy qurilish qoidalari va yongʻin qoidalari bilan belgilanadigan cheklangan vaqt oraligʻida yongʻin va tutun tarqalishini yoki strukturaviy elementlarni isitishning „oldini olish“ uchun moʻljallangan. Yongʻin toʻxtatuvchilari, yongʻin devorlari va yongʻinga qarshi eshiklar kabi passiv yongʻindan himoya qilish choralari, odatda, yongʻinga chidamlilik soatlarida (masalan, ⅓, ¾, 1, 1½) ifodalanadigan yakuniy yigʻilishning yongʻinga chidamlilik darajasini aniqlash uchun sinovdan oʻtkaziladi va u 2, 3, 4 soat) davom etadi.. Passiv yongʻindan himoya qilish tizimlari odatda harakat talab qilmaydi. Istisnolar yongʻinga qarshi damperlar (yogʻ kanallari bundan mustasno) va yongʻinga qarshi eshiklarni yopish uchun harakatlanuvchi, ochiladigan va yopilgan, shuningdek, materialning etarli qalinligi va toʻldirishini taʼminlash uchun shishib ketadigan barcha intumescent mahsulotlardir. Binodagi PFP tizim ichidagi tizimlar guruhi sifatida ishlaydi. Misol uchun, oʻrnatilgan yongʻinni toʻxtatish tizimi yongʻinga chidamliligi koʻrsatilgan devor tizimining yoki pol tizimining bir qismi boʻlib, u oʻz navbatida tizim sifatida ishlaydigan umumiy binoning ajralmas qismini tashkil etuvchi yongʻin boʻlinmasining bir qismidir. PFP tizimlarini loyihalash va qurishda har xil turdagi materiallar qoʻllanadi. Endotermik materiallar issiqlikni oʻzlashtiradi, shu jumladan kaltsiy silikat plitasi, beton va gipsli devor. Misol uchun, suv qizdirilganda beton plitadan qaynab ketishi mumkin. Ushbu materiallar ichidagi kimyoviy bogʻlangan suv qizdirilganda sublimatsiyalanadi. PFP chora-tadbirlari, shuningdek, intumescents va ablativ materiallarni ham oʻz ichiga oladi. Strukturaviy yongʻinga chidamliligini taʼminlaydigan asosan ikki turdagi materiallar mavjud: intumescent va vermikulit. Vermikulit materiallari strukturaviy poʻlat elementlarni nisbatan qalin qatlamda qoplaydi. Vermikulitning gʻovakli tabiati tufayli, agar suvga taʼsir qilish ehtimoli mavjud boʻlsa, uni ishlatish tavsiya etilmaydi.Intumescent qoplamalar nisbatan past qalinlikda (odatda 350 dan 700 mikrometrgacha) qoʻllanadi, yanada estetik silliq qoplamaga ega va korroziyaning oldini olishga yordam beradi. PFP tizimining ishlashi odatda yongʻin sinovlarida namoyon boʻladi. Yongʻinga chidamli toʻplamlar uchun odatiy sinov maqsadi buyumni yoki himoya qilinadigan tomonni 140 yoki undan past darajada ushlab turishdir. (devorlar, pollar va yongʻinga chidamlilik darajasi talab qilinadigan elektr zanjirlari uchun). Yongʻinga chidamli strukturani himoya qilish uchun odatiy sinov maqsadi (masalan, ASTM E119) strukturaviy elementning haroratini (masalan, nur, ustun) taxminan bilan cheklashdir. Devor va pollar uchun odatiy sinov standartlari BS 476: 22-qism: 1987, BS EN 1364-1: 1999 va BS EN 1364-2: 1999 yoki ASTM E119. Yongʻin damperlari, yongʻinga qarshi eshiklar va boshqalar kabi kichikroq komponentlar devor va pollar uchun asosiy standartning asosiy maqsadlariga mos keladi. Yongʻin sinovi 1100 dan yuqori boʻlgan jonli yongʻin taʼsirini oʻz ichiga oladi, yongʻinga chidamlilik darajasi va davomiyligiga qarab, biridan keyin. Qoidalar. Sertifikatlash roʻyxatiga asos boʻlgan testlarga misollar: Belgilangan va roʻyxatga olingan. Koʻrsatma tizimlari hukumat organlari, jumladan DIBt, Britaniya Standartlar Instituti (BSI) va Milliy tadqiqot kengashining Qurilishdagi tadqiqotlar instituti tomonidan sinovdan oʻtgan va tasdiqlangan. Germaniya va Buyuk Britaniya DIN4102 4-qism (Germaniya) va BS476 (Birlashgan Qirollik) kabi standartlarda koʻrsatmalar tizimini nashr etadi. Roʻyxatga olingan tizimlar sinovdan oʻtkaziladi, unda oʻrnatilgan konfiguratsiya sertifikatlash roʻyxatida koʻrsatilgan tolerantliklarga va materiallarga mos kelishi kerak. Birlashgan Qirollik bundan mustasno, chunki sertifikat talab qilinadi, lekin sinovdan oʻtmaydi. Ixtiyoriy sertifikatga ega mamlakatlar. Buyuk Britaniyadagi yongʻin sinovlari sinov natijalari koʻrinishida xabar qilinadi, ammo qurilish maʼmuriyati saytga oʻrnatilgan materiallar sinovda ishlatilgan materiallar va mahsulotlar bilan bir xil ekanligini yozma ravishda isbotlashni talab qilmaydi. Sinov hisoboti koʻpincha muhandislar tomonidan talqin qilinadi, chunki sinov natijalari bir xil tuzilgan roʻyxatlarda eʼlon qilinmaydi.