Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-08-11
Contract type: Works
CPV classification: 45232150 | 45233140: Roadway works | 71322000: Civil engineering design services
Estimated value: 31181201.49 RON
EU fund: eu-funds

Technical requirements: Obiectul contractului il constituie executia retelelor noi de apa, conducte transport si Gospodarii de apa  : Sacosu Turcesc, Tormac, Gavojdia, Stiuca, Olosag, Herendesti, Victor Vlad Delamarina, Pietroasa Mare, Honorici dupa cum urmeaza:
UAT Sacoşu Turcesc, localitatea Sacoșu Turcesc,Icloda,Otvești
Extindere rețea de distribuție apă potabilă
Conducta de aducțiune de la  Gospodăria de apă Sacoșu Turcesc la Gospodaria de apă Icloda
Conducta de aducțiune de la  Gospodaria de apă Sacoșu Turcesc la Gospodaria de apa Otvesti
UAT Tormac, localitatea Tormac,Cadar,Șipet 
conductă de transport de la stația de tratare la reteaua de distribuitie Tormac
extinderea rețelei de distribuție a apei potabile
conductă de transport spre localitatea Cadar se racordează la conducta de aducțiune spre Șipet
conductă de transport de la gospodăria de apă nouă Tormac până în localitatea Șipet 
UAT Victor Vlad Delamarina,localitatea Victor Vlad Delamarina, Herendești,Petroasa Mare,Honorici
conductă de transport pentru alimentarea cu apă a localității V.V. Delamarina între STA nouă și reţeaua de distribuţie a localităţii
conductă de transport de la gospodăria de apă nouă VV Delamarina pana in gospodaria de apa existenta Herendești
Statie de clorare, Statie de pompare tip booster echipata cu 1+1 pompe
conductă de transport pentru localitatea Petroasa Mare care se racordează la conducta de aducţiune dintre GA VV Delamarina şi GA Herendeşti 
Statie de clorare, Statie de pompare tip booster echipata cu 1+1 pompe
conductă de transport care se racordează la reţeaua de distribuţie  din VV Delamarina. Conducta de transport de la punctul de racord cu reţeaua de distribuţie din VV Delamarina  până în gospodăria de apă Honorici
Statie de clorare, Statie de pompare tip booster echipata cu 1+1 pompe
UAT Ştiuca, localitatea Dragomirești,Zgribești.
Realizarea conductei de transport de la GA Știuca la GA existentă Dragomirești.
Statie de clorare, Statie de pompare echipata cu 1+1 pompe 
Realizarea conductei de transport de la GA Știuca la GA existentă Zgribești
Statie de clorare, Statie de pompare echipata cu 1+1 pompe 
UAT Ştiuca, localitatea Oloșag,Găvojdia,Sălbagel
Realizarea conductei de transport de la GA Știuca la GA existentă Oloșag
Statie de clorare, Statie de pompare echipata cu 1+1 pompe.
Realizarea conductei de transport de la GA Știuca la GA existentă Gavojdia
Statie de clorare, Statie de pompare echipata cu 1+1 pompe.
Realizarea conductei de transport de la GA Gavojdia la GA nouă Salbagel
Statie de clorare, Statie de pompare echipata cu 1+1 pompe. 
Toate statiile de clorare vor ficomplet echipate, impreuna cu toate instalatiile necesare de ventilatie si neutralizare in cazul scaparilor de clor.
Toate statiile de pompare vor fi echipate cu 1+1 pompe cu convertizor de frecventa.
Contractul include:
a)	Activitatile de proiectare pentru devierea/protejarea retelelor utilitare intâlnite pe traseul retelelor de apa/apa uzata, care vor fi cotate de ofertanți conform Capitolul 3 CS-Preambul, Liste, Fise tehnice, PREAMBUL CL21. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor necesare..
b)	Lucrari de constructie
c)	Alimentare cu energie electrica a obiectivelor
d)	Testare si punere in functiune
e)	Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garantie) 

Contractul ramane valabil pana la indeplinirea tuturor obligatiilor de catre parti. 
Contractul se compune din perioada de executie a lucrarilor care este de 24 de luni de la ordinul de incepere a lucrarilor, la care se adauga perioada de notificare a defectelor/perioada de garantie care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Termenul limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este: 21 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entiatea Contractantă stabilește două termene în care va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări, după cum urmează:
- primul termen: în a 28-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, Entitatea contractantă va raspunde solicitărilor transmise până în a 38-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor;
- al doilea/ultimul termen: în a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, Entitatea contractantă raspunde solicitărilor transmise până în a 21-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor;

Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit, respectiv 21 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Localitatile Sacosu Turcesc, Tormac, Gavojdia, Stiuca, Olosag, Herendesti, Victor Vlad Delamarina, Pietroasa Mare, Honorici judetul Timis
Ob contr il constituie exec retelelor noi de apa, conducte transp si Gospodarii de apa : Sacosu Turcesc, Tormac, Gavojdia, Stiuca, Olosag, Herendesti, Victor Vlad Delamarina, Pietroasa Mare, Honorici,dupa cum urmeaza: Loc Sacoșu Turcesc •Extindere rețea de distrib apă potabilă, cu o L=2.296 m din PEID,PE100,PN10 și De110 mm. Loc Icloda-Conducta de aducțiune de la GA Sacoșu Turcesc la GA Icloda, din PEID,PE100,PN10 cu L=3.654 m, având diam:De=160 mm,L=91 m;De=125 mm,L=3563 m;Loc Otvești-Conducta de aducțiune de la GA Sacoșu Turcesc la GA Otvesti, din PEID,PE100,PN10 cu L=4.283 m,De=140 mm; Loc Tormac-conductă de transp cu L=605m de la ST de tratare la reteaua de distrib Tormac, PEID,PE100,PN10,De=110mm; -extinderea reț de distrib a apei potabile în Tormac cu L=1.377m din PEID,PE100,PN10,De=110mm, Loc Cadar-cond de transp spre loc Cadar se racordează la cond de aducțiune spre Șipet. L totala a cond de aducțiune spre GA Cadar este de L=4.473 m din PEID,PE100,PN10 De=90 mm. Loc Șipet conductă de transp de la GA nouă Tormac până în loc Șipet cu L=7.710m Loc VV Delamarina -conductă de transp pt alim cu apă a loc VV Delamarina între ST nouă și reţeaua de distrib a loc, avînd urm caract: L=1.591m cu PEID,PE100,PN10 De=110mm. -GA nouă Loc Herendești - conductă de transp de la GA nouă VV Delamarina pana in GA existenta Herendești cu L=3.784m,De=125mm. -GA existentă se va extinde cu: •ST de clorare pentru un debit de 1,31l/s, complet echip, cu toate inst necesare de ventilatie si neutralizare in cazul scaparilor de clor; •ST de pompare tip booster echipata cu 1+1 pompe cu convertizor de frecventa, avand caract: Qpompa=1,70l/s,Hp=25 m si 1 pompa de incendiu cu Q=5,75 l/s,Hp=25 m Loc Petroasa Mare -conductă de transp pentru loc Petroasa Mare care se racord la conducta de aductiune dintre GA VV Delamarina şi GA Herendeşti cu L=3.915m,PEID,PE 100,PN10,De=110mm; -GA nouă, formată din: •ST de clorare pentru un debit de 2,52 l/s, complet echip, cu toate inst necesare de ventilatie si neutralizare in cazul scaparilor de clor; •ST de pompare tip booster echipata cu 1+1 pompe cu convertizor de frecventa, avand caract: Qpompa=3,75 l/s,Hp=30 m si 1 pompa de incendiu cu Q=5,75 l/s,Hp=30 m Loc Honorici - cond de transp care se racordează la reţeaua de distribuţie din VV Delamarina. Cond de transp de la punctul de racord cu reţ de distrib din VV Delamarina până în GA Honorici are o L=3.541m,PEID,PE 100,PN10,De110 mm. -GA •ST de clorare pentru un debit de 1,17l/s, complet echip, cu toate inst necesare de ventilatie si neutralizare in cazul scaparilor de clor; •ST de pompare tip booster echipata cu 1+1 pompe cu convertizor de frecventa, avand caract: Qpompa= 1,46 l/s,Hp=45 m si 1 pompa de incendiu cu Q = 5,75 l/s,Hp = 45m Loc Dragomirești -Realizarea conductei de transp de la GA Știuca la GA existentă Dragomirești, din PEID,PE 100,PN 10,De 110 mm cu o L=5.259m; -GA în loc Dragomirești, care conține: •ST de clorare pentru un debit de 1,46 l/s, complet echip, cu toate inst necesare de ventilatie si neutralizare in cazul scaparilor de clor; •Rezervor V = 100 mc; •ST de pompare echipata cu 1+1 pompe cu convertizor de frecventa, avand caract: Qpompa=1,86 l/s, Hp=30 m si 1 pompa de incendiu cu Q=5,75 l/s,Hp=30 m Loc Zgribești -Realiz conductei de transp de la GA Știuca la GA existentă Zgribești, din PEID,PE 100,PN 10 cu L=4.172 m,(L=18m cu De=110mm si L=4154m cu De = 90mm; -GA în loc Zgribești, care conține: •ST de clorare pentru un debit de 1,14 l/s, complet echip, cu toate inst necesare de ventilatie si neutralizare in cazul scaparilor de clor; •Rezervor V = 100 mc; •ST de pompare echipata cu 1+1 pompe cu convertizor de frecventa, avand: Qpompa=1,4 l/s,Hp=15 m si 1 pompa de incendiu cu Q = 5,75 l/s,Hp =15 m Loc Oloșag - Realiz cond de transp de la GA Știuca la GA existentă Oloșag, din PEID,PE100,PN10, De=90mm cu L=5.756 m; -GA în loc Oloșag, care conține: •ST de clorare pentru un debit de 1,41l/s, complet echipata, cu toate inst necesare de ventilatie si neutralizare in cazul scaparilor de clor; • Reabilitare rezervor existent de V=100 mc; •ST de pompare echipata cu 1+1 pompe cu convertizor de frecventa, avand caract: Qpompa=1,95 l/s,Hp=15 m si 1 pompa de incendiu cu Q=5,75 l/s,Hp=15 m Loc Găvojdia -Realizarea conductei de transp de la GA Știuca la GA existentă Gavojdia, din PEID,PE100,PN10 cu L=8.067m (L=1547m cu De=110mm, L=6.006m cu De=160mm, L=514m cu De=180mm); - GA în loc Gavojdia, care conține: •ST de clorare pentru un debit de 3,71l/s complet echipata, cu toate inst necesare de ventilatie si neutralizare in cazul scaparilor de clor; •Rezervor V=1x300 mc; •ST de pompare echipata cu 2+1 pompe cu convertizor de frecventa, avand caract: Qgrup=5,78 l/s,Hp=30 m si 1 pompa de incendiu cu Q=5,75l/s, Hp=30 m Loc Sălbagel - Realiz cond de transp de la GA Gavojdia la GA nouă Salbagel, din PEID,PN6 cu o L=4.744 m, De=90mm; -GA în loc Sălbăgel, care conține: •ST de clorare pentru un debit de 0,98l/s, complet echip, cu toate inst necesare de ventilatie si neutralizare in cazul scaparilor de clor; •Rezervor V=100 mc; ST de pompare echip cu 1+1 pompe cu convertizor de frecventa, avand caract: Qpompa=1,15l/s,Hp=30m si 1 pompa de incendiu cu Q=5,75 Contr pentru exec retelelor de apa si apa uzata va include si activit de proiectare pentru devierea/protejarea retelelor de utilitati intâlnite pe traseul retelelor de apa/apa uzata, care vor fi cotate conf. Capitol 3 CS-Preambul, Liste, Fise tehnice, 2. PREAMBUL. Proiectul va include alim cu energie electrica a obiectivelor. Proiectul va include toate doc necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule, etc.) pt elaborarea PT in conf cu legislatia nationala si orice doc necesara pentru obtinerea autorizatiilor necesare. Metodele de execuţie a lucrărilor sunt descrise în Capitolul 2 C.S.-Specificatii şi Capitolul 3 C.S.-Preambul, Liste, Fise tehnice. Valoarea contr va include Rezerva de implementare (suma provizionata), dar nu include “cheltuieli diverse și neprevăzute.


Award value: 31181201.49