Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-07-26
Buyer: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 35110000: Fire-fighting and safety equipment
Submission deadline: 2017-08-24
Award criteria: Cena, Okres udzielonej gwarancji, Czas przyjazdu na miejsce awarii

Technical requirements: Cena
Okres udzielonej gwarancji
Czas przyjazdu na miejsce awarii
Kompleksowa usługa serwisowa stałych, wodnych urządzeń gaśniczych transformatorów sieciowych o mocy ≥ 250 MVA.
— wykonanie przez Wykonawcę raz w roku w ramach uzgodnionego harmonogramu dwóch zabiegów planowych: przeglądu skróconego (przegląd półroczny) oraz kompleksowego przeglądu serwisowego SUG (przegląd roczny), włącznie z wykonaniem funkcjonalnej próby „na mokro” dla każdej klatki gaśniczej i z uwzględnieniem, iż SUG, dla których okresy gwarancji nie upłynęły, powinny być serwisowane w zakresie i z częstotliwością określoną w DTR.
— udział w odbiorach gwarancyjnych SUG w zakresie wykonania czynności i w cenie jak dla przeglądu rocznego
Szczegółowy zakres przeglądu rocznego oraz półrocznego zostanie przekazany wykonawcom zaproszonym do złożenia oferty.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi serwisowej stałych, wodnych urządzeń gaśniczych transformatorów sieciowych (SUG) zainstalowanych w stacjach elektroenergetycznych sieci przesyłowej najwyższych napięć, stanowiących majątek Zamawiającego.
b) Prace nieplanowe, obejmujące w szczególności: prace związane z likwidacją stanów zagrożeń pracy danej instalacji SUG, nie będące pracami w zakresie usuwania awarii, wykonanie pomiarów i badań specjalnych oraz pomontażowych, wymianę zużytych technicznie elementów SUG, zabezpieczenie antykorozyjne stalowych konstrukcji wsporczych, rurociągów i zbiorników zapasu wody, modyfikacje oprogramowania sterownika, edycja sygnałów alarmowych w systemach nadrzędnych, demontaże i montaże elementów klatek gaśniczych w celu umożliwienia wykonania prac serwisowych na jednostkach transformatorowych,
c) Prace awaryjne, obejmujące prace w zakresie usuwania awarii, włącznie z wykonaniem pomiarów i badań poawaryjnych;
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi serwisowej stałych, wodnych urządzeń gaśniczych transformatorów sieciowych (SUG) zainstalowanych w stacjach elektroenergetycznych sieci przesyłowej najwyższych napięć, stanowiących majątek Zamawiającego.
b) Prace nieplanowe, obejmujące w szczególności: prace związane z likwidacją stanów zagrożeń pracy danej instalacji SUG, nie będące pracami w zakresie usuwania awarii, wykonanie pomiarów i badań specjalnych oraz pomontażowych, wymianę zużytych technicznie elementów SUG, zabezpieczenie antykorozyjne stalowych konstrukcji wsporczych, rurociągów i zbiorników zapasu wody, modyfikacje oprogramowania sterownika, edycja sygnałów alarmowych w systemach nadrzędnych, demontaże i montaże elementów klatek gaśniczych w celu umożliwienia wykonania prac serwisowych na jednostkach transformatorowych,
c) Prace awaryjne, obejmujące prace w zakresie usuwania awarii, włącznie z wykonaniem pomiarów i badań poawaryjnych;
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi serwisowej stałych, wodnych urządzeń gaśniczych transformatorów sieciowych (SUG) zainstalowanych w stacjach elektroenergetycznych sieci przesyłowej najwyższych napięć, stanowiących majątek Zamawiającego.
b) Prace nieplanowe, obejmujące w szczególności: prace związane z likwidacją stanów zagrożeń pracy danej instalacji SUG, nie będące pracami w zakresie usuwania awarii, wykonanie pomiarów i badań specjalnych oraz pomontażowych, wymianę zużytych technicznie elementów SUG, zabezpieczenie antykorozyjne stalowych konstrukcji wsporczych, rurociągów i zbiorników zapasu wody, modyfikacje oprogramowania sterownika, edycja sygnałów alarmowych w systemach nadrzędnych, demontaże i montaże elementów klatek gaśniczych w celu umożliwienia wykonania prac serwisowych na jednostkach transformatorowych,

Eligibility requirements: Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: Pakiet I: 250 000  PLN Pakiet II: 250 000 PLN Pakiet III: 250 000 PLN Pakiet IV: 250 000 PLN Pakiet V: 250 000 PLN W przypadku wykazania się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w tym dniu NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Wykonawca składa wraz z wnioskiem Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy lub podmiotu, na którego zdolnościach finansowych Wykonawca polega wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym mowa w zd. 1, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy.
I.
2) Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje prace serwisowe SUG służące ochronie przeciwpożarowej jednostek transformatorowych o górnym napięciu 220 kV lub 400 kV lub 750 kV, obejmujące: — co najmniej następujący zakres prac: — próbę na mokro klatek gaśniczych dla co najmniej 10 instalacji, — remont/wymianę pompy pożarowej, — kontrolę stanu odwzorowania stanów pracy SUG w systemach nadrzędnych, — badanie szczelności rurociągów wodnych i sprężonego powietrza, — badanie ciągłości uziemienia SUG, — przegląd zaworu zalewowego, — odwodnienie pneumatycznej instalacji detekcyjnej SUG — wymianę zasuwy/zaworu — remont/wymianę sprężarki układu detekcji — sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych b) dla każdego Pakietu dysponuje co najmniej dwoma, dwuosobowymi zespołami specjalistów. W skład każdego zespołu powinny wchodzić osoby posiadające ważne świadectwa kwalifikacyjne w zakresie: — Grupa I. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną, pkt.3 urządzenia, instalacje i sieci o napięciu powyżej 1 kV – świadectwo kwalifikacyjne kategorii E (eksploatacja) — Grupa II. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne, pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW – świadectwo kwalifikacyjne kategorii E (eksploatacja) zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. (Dz.U. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. — 1 osoba w zespole powinna posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe z zakresu eksploatacji i diagnostyki SUG jednostek transformatorowych o górnym napięciu 220 kV lub 400 kV lub 750 kV. Wymagane dokumenty: zgodnie z właściwym rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane – szczegółowo opisane w pkt. VI Części I SIWZ.
2) Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje prace serwisowe SUG służące ochronie przeciwpożarowej jednostek transformatorowych o górnym napięciu 220 kV lub 400 kV lub 750 kV, obejmujące: — co najmniej następujący zakres prac: — próbę na mokro klatek gaśniczych dla co najmniej 10 instalacji, — remont/wymianę pompy pożarowej, — kontrolę stanu odwzorowania stanów pracy SUG w systemach nadrzędnych, — badanie szczelności rurociągów wodnych i sprężonego powietrza, — badanie ciągłości uziemienia SUG, — przegląd zaworu zalewowego, — odwodnienie pneumatycznej instalacji detekcyjnej SUG — wymianę zasuwy/zaworu — remont/wymianę sprężarki układu detekcji — sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych b) dla każdego Pakietu dysponuje co najmniej dwoma, dwuosobowymi zespołami specjalistów. W skład każdego zespołu powinny wchodzić osoby posiadające ważne świadectwa kwalifikacyjne w zakresie: — Grupa I. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną, pkt.3 urządzenia, instalacje i sieci o napięciu powyżej 1 kV – świadectwo kwalifikacyjne kategorii E (eksploatacja) — Grupa II. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne, pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW – świadectwo kwalifikacyjne kategorii E (eksploatacja) zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. (Dz.U. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. — 1 osoba w zespole powinna posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe z zakresu eksploatacji i diagnostyki SUG jednostek transformatorowych o górnym napięciu 220 kV lub 400 kV lub 750 kV.
Wymagane dokumenty: zgodnie z właściwym rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane – szczegółowo opisane w pkt. VI Części I SIWZ.