Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-04-17
Buyer: Gmina Dębowa Kłoda
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09331100: Solar collectors for heat production | 45300000 | 45321000 | 45330000 | 45331000
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych i budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Kłoda
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych i budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Kłoda w ramach projektu pn.: „Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie Gminy Dębowa Kłoda”.
1) dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 1 szt. kotła na biomasę (kocioł do spalania pelletu) o mocy min. 230kW, który charakteryzuje się poniższymi minimalnymi parametrami:
a) kocioł powinien umożliwiać spalanie pelletu drzewnego, ziarna zbóż, pestek owoców, łupin orzechów,
c) kocioł wykonany ze stali kotłowej typu S 355 JR, S 275 JR o zwiększonej odporności na korozję, temperaturę i związki tlenków siarki i azotu,
d) kocioł powinien posiadać wężownicę schładzającą oraz dopuszczenie do pracy w układach zamkniętych, ciśnienie robocze kotła minimum 3BAR,
e) minimum trójciągowy przebieg spalin z komorą nawrotną wraz z drzwiami umożliwiającymi dostęp do całości wymiennika płomieniówkowego,
g) kocioł posiada własny zbiornik paliwa o pojemności minimum 450l, służący jako zbiornik główny lub pośredni.
h) kocioł wyposażony w system mechanicznego lub pneumatycznego czyszczenia wymiennika składający się z zaworów pneumatycznych wraz z przewodami zamontowanymi w drzwiach komory nawrotnej, zawory posiadają system chłodzenia powietrznego, podłączone są do zbiornika ciśnieniowego w którym ciśnienie 6÷10 BAR utrzymywane jest poprzez kompresor z osuszaczem powietrza. System poprzez zawory pneumatyczne oczyszcza cyklicznie (co 5-10 minut otwiera się jeden zawór) rury wymiennika płomieniówkowego uniemożliwiając osadzanie się pyłów, dzięki czemu sprawność grzewcza kotła utrzymywana jest stale na możliwie najwyższym poziomie oraz likwiduje konieczność cyklicznego czyszczenia ręcznego wymiennika i postojów kotła z tym związanych. System mechanicznego lub pneumatycznego czyszczenia wymiennika musi gwarantować potrzebę ręcznego czyszczenia nie częściej niż raz w roku.
i) automatyczny palnik mechaniczny kotła zbudowany z dwóch podajników – górnego odbierającego paliwo ze zbiornika pośredniego - dolnego podajnika ślimakowego transportującego paliwo do komory spalania i rusztu złożonego z elementów żeliwnych wymiennych, wyposażonych w dysze powietrza pierwotnego do spalania oraz dysze powietrza wtórnego do dopalania pyłów. Palnik powinien być zamontowany w stalowej skrzyni (podstawa kotła) wypełnionej cementem ognioodpornym zwiększającym stabilność termiczną,
j) kocioł wyposażony w system mechanicznego odpopielania zbudowany z dwóch odbieraków popiołu zamontowanych w komorze spalania wraz z szczelnym zewnętrznym zbiornikiem na popiół,
k) komora spalania wyłożona panelami ceramicznymi ognioodpornym, które mają za zadanie podnieść temperaturę spalania i ograniczyć emisję spalin do atmosfery. Panele wymienne, które umożliwiają łatwy demontaż i wymianę.
l) drzwi paleniskowe i wymiennikowe muszą być wypełnione cementem ognioodpornym lub innym materiałem ceramicznym dającym możliwość bieżącego uzupełniania ubytków,
m) palnik mechaniczny powinien posiadać dwa systemy zabezpieczenia ppoż. Przed cofnięciem się płomienia:
n) szafa sterująca zbudowana na regulatorze swobodnie programowalnym pracująca w systemie PiD wyposażona w system automatycznego zapłonu, zapewnia modulację mocy w zakresie 30-100 % mocy znamionowej. Szafa wyposażona w wyświetlacz ciekłokrystaliczny z wizualizacją parametrów pracy kotła.