Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-08-02
Buyer: ELI-HU Nonprofit Kft.
Country: HU
Region: HU110
Contract type: Works
CPV classification: 09330000: Solar energy | 09331000: Solar panels | 09332000: Solar installation | 45000000: Construction work | 45220000
Estimated value:  HUF
Submission deadline: 2025-05-25

Technical requirements: Az Extreme Light Infrastructure (ELI) lézeres kutatóközpont területén hosszútávú termelési képességű napelemes kiserőművek megtervezése, engedélyeztetése és létrehozása
Kivitelező a kivitelezési szerződés 78. pontja szerinti részteljesítésekre jogosult és köteles. 
Kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás során bekövetkező mindennemű káreseményt haladéktalanul bejelent Megrendelőnek a kárbejelentés és rendezés érdekében történő mielőbbi szakszerű eljárás lefolytatásának előmozdítására. A bejelentés elmulasztásából eredő következmények a Kivitelező terhére esnek.
A felek rögzítik, hogy ha Megrendelő bármilyen biztosítási szerződés alapján bármely káresemény következtében kártérítést kap, Kivitelező nem mentesül a kár - meg nem térült részének - megtérítése, illetve a maradéktalanul szerződésszerű teljesítés alól.
Projekt 1

Az ELI-HU területére tervezett három különböző típúsú erőműegység, mely négy különálló részen helyezkedik el az alábbiak szerint:
-	ELI-HU terület déli részén található kb. 1 ha alapterületű tavon 0,2MVA (0,25MWp) vízre telepített, napelemes kiserőmű
-	ELI-HU szintén a terület déli részén kb. 0,45 ha alapterületen 0,2MVA (0,25MWp) egytengelyes forgatós szerkezetű napelemes kiserőmű
-	ELI-HU vendégparkoló és ELI-HU belső parkoló területekre összesen kb. 2,9 ha alapterületű parkolóra összesen 0,76MVA (0,95MWp) úgynevezett „carport” napelemes kiserőmű
A Projekt 1 össz tervezett kapacitása 1155 kVA (1455 kWp)

Alább a részegységek bontása:

ELI terület déli részén található kb. 1 ha alapterületű tavon vízre telepített, visszwatt védelmű napelemes kiserőmű megtervezése és villamosenergia ipari és építési engedélyeztetése, valamint a létesítésével kapcsolatos építési-szerelési munkák teljes körű elvégzése
Főbb mennyiségi adatok: 
-	AC teljesítmény: 200kVA
-	DC/AC arány: min 1,25
-	rendszer feszültség: 1100V vagy 1500V
-	napelem: bifaciális magas hatásfokú napelem
-	tartószerkezet: vízre telepített vagy vízben álló bifacial tartószerkezet
-	GCR (ground coverage ratio): max 50%
-	inverter: string inverter
-	csatlakozás: ELI telephely belső 22kV hálózatára visszwatt védelemmel
-	csatlakozási távolság: max 300m
-	elvárt éves termelés: 1300 kWh/kWp

ELI terület déli részén kb. 0,45 ha alapterületen egytengelyes forgatós szerkezetű  visszwattos napelemes kiserőmű megtervezése és villamosenergia ipari és építési engedélyeztetése, valamint a létesítésével kapcsolatos építési-szerelési munkák teljes körű elvégzése
Főbb mennyiségi adatok: 
-	AC teljesítmény: 200kVA
-	DC/AC arány: min 1,25
-	rendszer feszültség: 1100V vagy 1500V
-	napelem: bifaciális magas hatásfokú napelem
-	tartószerkezet: egytengelyű forgatós szerkezet bifacial panelekhez
-	GCR (ground coverage ratio): max 40%
-	inverter: string inverter
-	csatlakozás: ELI telephely belső 22kV hálózatára visszwatt védelemmel
-	csatlakozási távolság: max 300m
-	elvárt éves termelés: 1480 kWh/kWp

ELI terület D és DNY-i területén található összesen kb. 3 ha alapterületű külső és belső parkolóra úgynevezett „carport” visszwattos napelemes kiserőmű megtervezése és villamosenergia ipari és építési engedélyeztetése, valamint a létesítésével kapcsolatos építési-szerelési munkák teljes körű elvégzése

Főbb mennyiségi adatok: 
-	AC teljesítmény: 755 kVA
-	DC/AC arány: min 1,25
-	rendszer feszültség: 1100V vagy 1500V
-	napelem: bifaciális magas hatásfokú napelem
-	tartószerkezet: napelemes parkoló tartószerkezet bifacial panelekhez
-	inverter: string inverter
-	csatlakozás: ELI telephely belső 22kV hálózatára visszwatt védelemmel
-	csatlakozási távolság: max 400m
-	elvárt éves termelés: 1300 kWh/kWp
-	8db 11-22 kW-Type2 elektromos autó töltő, és még minimum 26 db 230V os kültéri csatlakozó kialakítva

Projekt 2

ELI épületektől északra kb. 4,0 ha alapterületen visszwattos napelemes kiserőmű megtervezése és villamosenergia ipari és építési engedélyeztetése, valamint a létesítésével kapcsolatos építési-szerelési munkák teljes körű elvégzése

Főbb mennyiségi adatok: 
-	AC teljesítmény: 3800 kVA
-	DC/AC arány: min 1,25 (4785kWp)
-	rendszer feszültség: 1100V vagy 1500V
-	napelem: bifaciális magas hatásfokú napelem
-	tartószerkezet: fix kelet-nyugati lejtésű tartószerkezet bifacial panelekhez
-	inverter: string inverter
-	csatlakozás: ELI telephely belső 22kV hálózatára visszwatt védelemmel
-	csatlakozási távolság: max 500m
elvárt éves termelés: 1300 kWh/kWp

Projekt 1 és Projekt 2 együttes kapacitása: 4955kVA (6241kWp)

Egyéb feladatok:

A nyertes ajánlattevő mindkét Projektben köteles az építési engedélyekhez szükséges engedélyezési tervdokumentációkat és a kivitelezési dokumentációkat, a hálózatcsatlakozáshoz szükséges engedélyezési dokumentációkat, az  összevont kiserőművi engedélyt valamint, amennyiben szükséges, vezetékjogi engedélyezési dokumentációkat elkészíteni és az engedélyezési folyamatokat lefolytatni. Mindkét projekt visszwatt védelmes és közös csatlakozási ponttal rendelkeznek, így közös engedélyeztetési eljárásban szükséges az engedélyeztetésük.  
A Projekt 1 esetében a négy erőműegységhez (úszó, carport külső, carport belső és forgatós) külön biztosítani kell az tervdokumentációt. 
A Projekt 2 esetében egy tervdokumentáció elégséges.
A műszaki leírás meghatározza a kivitelezési dokumentáció kötelező tervfejezeteit. 
A nyertes ajánlattevő feladata mindkét Projektre vonatkozóan a napelemes kiserőművek létesítéséhez szükséges összevont kiserőművi engedély és építési engedély megszerzése, valamennyi valamennyi engedélyeztetési eljárásban a megrendelő teljes körű képviselete. 
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá a helyi áramszolgáltató által jóváhagyott hálózat csatlakozási terv és hálózatcsatlakozási szerződés előkészítése és a megrendelő teljes körű képviselete a szerződés megkötése során, valamint a vezetékjogi engedély beszerzése, abban az esetben, ahol ez szükséges lesz.
A nyertes ajánlattevő valamennyi projektben köteles a használatbavételi engedély megszerzésével kapcsolatos feladatok elvégzésére is.


Winner: CST- Complete Solar Technology Korlátolt Felelősségű Társaság
Award value: 2045763000
Number of bids: 0