Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2023-04-03
Buyer: MVM Démász Áramhálózati Kft.
Country: HU
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 31434000 | 72244000 | 72262000: Software development services
Estimated value: 136900000 HUF
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Akkumulátoros energiatároló alapú, mesterséges inerciát (tehetetlenséget) biztosító prototípus berendezés megvalósítása, egyedi inverteres (szoftver) vezérléssel. A nyertes AT feladata a szoftverfejlesztés és integrálása mellett a szükséges hardverkomponensek beszerzése is. A feladat a kész prototípusberendezés telepítése és üzembe helyezése:
A szükséges infrastruktúra a bekötés és a berendezések revitalizálása a villamosenergia-hálózathoz csatlakoztatva a helyszíneken Ajánlattevő kötelezettsége.
Akkumulátoros energiatároló alapú, mesterséges inerciát (tehetetlenséget) biztosító prototípus berendezés megvalósítása, egyedi inverteres (szoftver) vezérléssel.
Mennyisége: 1 db Egyedi inverteres Szoftverrel vezérelt, akkumulátoros energiatároló alapú, mesterséges inerciát (tehetetlenséget) biztosító prototípus berendezés
A nyertes AT feladata a szoftverfejlesztés és integrálása mellett a szükséges hardverkomponensek beszerzése is.
A szükséges infrastruktúra, a bekötés, és a berendezések revitalizálása a villamosenergia-hálózathoz csatlakoztatva a helyszínen AT kötelezettsége.
A fejlesztendő prototípus energiatároló berendezésnek lítium-ion akkumulátorral kell rendelkeznie. Ennek a berendezésnek a segítségével mesterséges tehetetlenségi szolgáltatás valósítható meg laboratóriumi vagy ipari tesztkörnyezetben. Az energiatároló berendezésnek a különféle vezérlési funkciókon és működési módokon túl elsősorban a hirtelen frekvenciaváltásra adott tehetetlenségi választ kell megvalósítania. Az inerciális válasz elérése a lehető leggyorsabb válaszidőt igényli, ezért a szükséges szinkrongenerátor modellt a prototípus berendezés inverterének vezérlőkártyáján lévő szoftver segítségével kell megvalósítani.
A beszerzendő prototípus eszköz egy kisméretű, könnyen szállítható energiatároló, amelyet egy - AT által biztosított - kültéri házban kell elhelyezni. A tárolóra a lehető legszigorúbb tűzvédelmi előírásokat kell alkalmazni (tűz terjedése és az emberre veszélyes mérgesgázok levegőbe történő jutása is megakadályozható legyen) a laboratóriumi és ipari környezetben elvégzendő vizsgálati feladatok, valamint a létesítmény ipari/lakókörnyezetbe történő későbbi elhelyezése érdekében. Az energiatároló eszköz akkumulátor moduljait könnyen kivehetők és újra összeszerelhetők legyenek a könnyű szállítás érdekében.
- Célszoftver létrehozása, amely megvalósítja a mesterséges tehetetlenség célfüggvényét egy speciális teljesítményű elektronikus átalakítóval;
- Egyedi inverteres Szoftverrel vezérelt berendezés: szoftver és akapcsolódó dokumentáció (magyar és angol nyelven);
Figyelemmel az Eredménytermék prototípus jellegére, AK a közbeszerzési eljárásban kiadott Műszaki leírásában rögzített, valamint a nyertes AT ajánlatában megajánlott termékre vonatkozó paramétereknél kedvezőbb paraméterekkel rendelkező terméket is elfogad, amennyiben a prototípus legyártásához mindez igazoltan szükségessé válik.
AK feltételes közbeszerzési eljárást indít, mire tekintettel a II.2.7) pontban megadott 12 hónapos szerződéses időtartam, a szerződés hatályba lépését, azaz a hatályba léptető feltétel bekövetkezését követően kezdődik. Lásd még a VI.3) pontban.
Indoka: Ajánlattevő ajánlata műszaki szempontból nem megfelelő ezért megállapítható, hogy az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
Az Ajánlattevő az akkumulátor és a hálózat közötti fizikai kapcsolatot egy átalakított Procon VHD 30U IP20 típusú frekvenciaváltóval kívánja megvalósítani. Az átalakítás lényege az Ajánlattevő nyilatkozata alapján, hogy a háromfázisú feszültségbemenet egyenirányítása helyett egyenfeszültséget (akkumulátort) kíván alkalmazni, tehát az a frekvenciaváltó bemenetét érinti, a kimenetét nem.
Az ajánlat részeként benyújtott frekvenciaváltó gépkönyvének 9/28. oldalán található előírás szerint a kimenetre csak háromfázisú motort szabad kötni, továbbá a frekvenciaváltó kimenetére tilos bármilyen tápfeszültséget kötni. Az Ajánlattevő által ismertetett koncepció nem csatlakoztatható a villamos hálózatra, továbbá nem teszi lehetővé az akkumulátorok töltését, így a berendezés a kiírt célnak megfelelően nem üzemeltethető.


Winner: INFOWARE Vállalkozási és Kereskedelmi Zártkörű Részvénytársaság
Award value: 136900000
Number of bids: 2