Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-06-24
Buyer: ZalaZONE InnoTech Innovációs és Technológiai Transzfer Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Country: HU
Region: HU223
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72000000
Estimated value: 19711624 HUF
Award criteria: quality, price

Technical requirements: Az energetikai rendszer vezérlő fő célja egy meglévő (és a jövőben potenciálisan további elemekkel bővíthető) energetikai rendszer szabályozása: - A rendszer operatív működésének biztosítása (eszközökkel kommunikáció, azok indítása, leállítása, működési paraméterek beállítása, adatgyűjtés stb.) - Valamint az energetikai működési logika biztosítása: a megválasztott energiastratégia és a rendelkezésre álló adatok alapján a termelők, tárolók és fogyasztók működési paramétereinek meghatározása Alapvető működési- és rendszer-elvárások: • A beszerzés kiterjed a részletezett funkcionalitás ellátásához szükséges hardware és software komponensekre • A vezérlő egy konténeres energetikai egységbe kerül telepítésre, lokális számítógépen vagy egyéb, erre alkalmas eszközön legyen futtatható • Vezérlő folyamatos működtetése a telepítés helyén ne használjon 100 W-nál nagyobb teljesítményt napi átlagban. Egyéb hardver megkötés nincs, amennyiben a funkcionalitást a rendszer biztosítja. Megjegyzések: o 100% rendelkezésre állás (redundánd rendszer) nem elvárás o Nem szükséges, de megfelelő a rack-elhető, ipari szabvány megoldás o Helyi energiafogyasztás csökkentése érdekében a hosszútávú működési adatokat rögzítő adatbázis lehet hálózaton keresztül elérhető tárhelyen, de a vezérlő – ezen historikus adatok elérését kivéve – teljes funkcionalitással kell tudjon működni offline módban (bármiféle külső kommunikáció nélkül) is. o A megelőző 72 óra működési adatainak tárolása történjen meg helyileg is (lehet in-memory) – ezen adatok helyileg lekérdezhetők, ill. energiastratégiát alkotó szabályokban használhatók kell legyenek. • A szoftver rendelkezzen online diagnosztikai és vezérlési funkciókkal, de ezek korlátozhatók kell legyenek, illetve helyi hozzáféréssel (offline módban is) ugyanezen diagnosztikai és vezérlési funkcionalitás legyen hozzáférhető. Megjegyzések: o Online és offline is elérhető diagnosztikai és vezérlési funkciók legalább: Aktuális működési adatok és rövid idejű (lokálisan tárolt) historikus adatok lekérdezése, energiastratégia módosítása. o Helyi hozzáféréssel további (lentebb részletezett) funkciók hozzáférése szükséges. o Az Ajánlatkérő vállalati hálózatán keresztül legyen biztosított a belső hálózati és online hozzáférés. Az ajánlatadó adjon javaslatot a megfelelő hálózati tűzfal beállításra, mellyel a rendszer online elérése biztosítható de kiberbiztonsági szempontból védett. o A rendszer normál működése online és offline (lokális) beavatkozásokkal is biztosítható legyen. • Az online kapcsolat cybersecurity szempontjából naprakész és jövőálló legyen külső támadások elleni védelem ill. adatvédelem szempontjából. Elvárások a vezérlendő rendszer tekintetében: • A szoftver az alábbi hardverek vezérlésére legyen alkalmas (a megfelelő interface a csomag része): o Victron Cerbo inverter modul (Modbus interfész) o Huaweii SUN 2000-10 KTL-M1 inverter (Modbus interfész) o Sinexcel SEC 80 KW járműtöltő (OCPP 1.6J interfész) o WAGO PFC 100 PLC (Modbus interfész) o Pixii Power Shaper – PixiiBox (Modbus interfész) o HyDAC PLC-vel való kommunikáció – ehhez rendelkezésre álló eszköz: ADFweb HD67515 CAN/Modbus TCP Slave Converter • A szoftver legyen felkészítve további eszközökkel való Modbus-alapú kommunikációra, további eszközök rendszerbe integrálására (a felhasználó által). • A vezérlő legyen képes a rendszer alapműködését biztosító vezérlő szoftverrel való Modbus/TCP kommunikációra.
Szoftverfejlesztő M/2.1. alkalmassági követelményen felüli tapasztalat (min. 0, max. 48 hónap)
Villamosmérnök M/2.2. alkalmassági követelményen felüli tapasztalat (min. 0, max. 48 hónap)


Winner: Senso-Net Kommunikációs kft.
Award value: 422301624
Number of bids: 8