Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-11-22
Buyer: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45112710 | 45200000: Building and civil engineering work | 45231000
Submission deadline: 2019-12-30
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDN 400 przy obiektach Astorii od pkt I do pkt II wraz z przebudową przyłączy – zad. 19
„Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDN 400 przy obiektach Astorii od pkt I do pkt II wraz z przebudową przyłączy – zad. 19”, realizowana w ramach POIiŚ Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji projekt pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”.
W technologii rur preizolowanych z instalacją alarmową impulsową wraz z budową kanalizacji teletechnicznej od p. I do p. II wg mapy (załącznik nr 5);
b) Przebudowę istniejącego przyłącza 2xDN150 (po nowej trasie) do budynku ul. Sobieskiego 1 (do komory K-4/6) na nowe wykonane w technologii rur preizolowanych z instalacją alarmową impulsową wraz z budową kanalizacji teletechnicznej;
c) Przebudowę istniejącego przyłącza 2xDN 100 (po nowej trasie) ul. Unii Lubelskiej 4 (opracowanie projektowe dla Rejtana 4) do ściany budynku z zakończeniem spinką w budynku, na nowe wykonane w technologii rur preizolowanych z instalacją alarmową impulsową wraz z budową kanalizacji teletechnicznej;
d) Przebudowę istniejącego przyłącza 2xDN 50 (po tej samej trasie) do budynku ul. Rejtana 5 na nowe wykonane w technologii rur preizolowanych z instalacją alarmową impulsową wraz z budową kanalizacji teletechnicznej do połączenia z istniejącym przyłączem w budynku;
e) wykonanie robót w komorze K-4/6: likwidacja zasuw DN 200 – 1 szt i DN 250 – 1 szt., wymiana zaworów spustowych DN 40 –2 szt., naprawa drabinek 3 szt., malowanie ścian oraz sufitu;
f) wykonanie wszelkich robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (w tym m. in. niezbędne odpowietrzenia i odwodnienia sieci).
Wykonawca w ofercie winien wycenić wycinkę drzew i krzewów (około 65 drzew i krzewów), zgodę na ich usunięcie dostarczy Zamawiający (we współpracy z Urzędem Miasta). W związku z koniecznością wycinki drzew w okresie lęgowym Wykonawca winien zapewnić ornitologa i chiropterologa celem weryfikacji przed wycinką drzew czy zamieszkane są przez ptaki i nietoperze.
Prace prowadzone będą na działkach nr 52/4, 52/2, 53/1, 54/13, 9/8, 50/46, 50/24 i 50/12 obr. 80 w Bydgoszczy.
W ofercie należy uwzględnić opłaty za zajęcie terenu działek za których zajęcie opłaty naliczą właściciele i władający działkami.
1. Jeżeli w dokumentacji projektowej znajdują się znaki towarowe lub nazwy własne, to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów/urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów/urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami/urządzeniami równoważnymi. Za produkty równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.
2. Badanie spawów należy przeprowadzić metodą nieniszczącą (100 % spawów) minimum ultradźwiękową, chyba że projekt przewiduje metodę o większej dokładności (np. radiograficzną).
– wykonanie szczelnych przejść łańcuchowych w miejscu wejścia rurociągów do budynku (przez ścianę zewnętrzną),
– ułożenie betonowych płyt odciążających nad rurociągami przyłącza w miejscach zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi (projektowane i istniejące: parkingi, drogi, chodniki) gdy przykrycie rurociągów wynosi mniej niż 70 cm, nawet jeżeli nie jest to przewidziane w dokumentacji projektowej.