Public procurement notice: Additional Information
Published: 2020-05-05
Buyer: Direction infrastructure des transports publics
Country: BE
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72000000
Submission deadline: 2020-05-29
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Accord-cadre pour la mise en œuvre d’une supervision centralisée des installations électromécaniques et électriques dans 40 stations métro, prémétro ou dépôts
— l’assistance au maître d'ouvrage pour l'étude de la réalisation d'un réseau de bus de terrain afin de connecter tous les équipements sur le réseau «station»;
— le développement du concept du SCADA pour 40 stations ou dépôts contenant un écran menu, un écran pour les alarmes, un écran fonctionnel par interface type et un écran d'implantation des interfaces «équipements» sur une vue en plan, des états de «santé» de tous les équipements électriques et électromécaniques existants dans une station;
— un contrat de support de trois années à dater de la dernière réception provisoire du présent marché.
— la description du poste 1.1: « Fourniture d'un Programmer Logic Controller — Master Controller (concentrateur) avec protocol OPC UA compatible avec l'imagerie locale et l'écran tactile. Le PLC est d'origine muni de trois connections Ethernet (trois MAC adresses) afin de connecter sur la boucle de la station les interfaces «escalators — volets — etc». Ce PLC est en outre compatible avec Profinet, Modbus TCP, TCP/IP et UDP. Ce PLC est capable de gérer min. 4000 I/O et 500.000 points Modbus TCP. Il peut également gérer min 125 RIO (remote I/O). Mémoire DATA min: 8 Mb et mémoire de programmation min 4 Mb. Horloge real-time incorporé. Compatible IEC 61131-5. Vitesse de transmission 1 microseconde. FTP server incorporé»;
— est modifié comme suit: «Fourniture d'un Programmer Logic Controller — Master Controller (concentrateur) avec protocol OPC UA compatible avec l'imagerie locale et l'écran tactile. Le PLC est d'origine muni de trois connections Ethernet (trois MAC adresses) afin de connecter sur la boucle de la station les interfaces «escalators — volets — etc». Ce PLC est en outre compatible avec Profinet, Modbus TCP, TCP/IP et UDP. Ce PLC est capable de gérer min. 4000 I/O et 50.000 points Modbus TCP. Il peut également gérer min 125 RIO (remote I/O). Mémoire DATA min: 8 Mb et mémoire de programmation min 4 Mb. Horloge real-time incorporé. Compatible IEC 61131-5. Vitesse de transmission 1 microseconde. FTP server incorporé»;
— est complété comme suit: «Fourniture d'un interface pour contacts «libres de potentiels» avec 16 entrées et 8 sorties»;
— la description du poste 1.13: «Fourniture d'un coffret pour un switch «slave» avec son alimentation, y compris tous les accessoires pour le montage et le câblage, les étiquettes, les disjoncteurs, etc.»;
— est modifié comme suit: «Fourniture d'un coffret pour un PLC «slave» avec son alimentation, y compris tous les accessoires pour le montage et le câblage, les étiquettes, les disjoncteurs, etc.»;
— la description des postes 2.2 et 2.3: «Installation et raccordement d'un coffret pour un switch «slave» avec son alimentation, y compris tous les accessoires pour le montage et le câblage, les étiquettes, les disjoncteurs, etc.»;
— est complétée comme suit: «Installation et raccordement d'un coffret pour un switch «slave» ou PLC avec son alimentation, y compris tous les accessoires pour le montage et le câblage, les étiquettes, les disjoncteurs, etc.»;
— poste 3.6: «programmation des alarmes/TC/TS à partir d'une module I/O d'un volet électromécanique»: les unités sont en heures (h) et non en pièce (p);
— la description du poste 3.12: «Programmation des alarmes/TC/TS d'un escalator électromécanique — type 1»;
— la description du poste 3.13: «Programmation des alarmes/TC/TS d'un escalator électromécanique — type 1»;