Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-10-31
Buyer: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 42112100 | 50410000 | 50514100 | 71314000: Energy and related services
Estimated value: 32695487.05 PLN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Przedmiotem Zamówienia jest remont średni rozszerzony turbozespołu oraz przynależnych mu urządzeń pomocniczych w zakresie: remontu turbiny i generatora, wymiany armatury na układach pomocniczych turbozespołu, przygotowania do rewizji UDT i naprawy wymienników regeneracyjnych, zbiorników i chłodnic turbozespołu, remontu kapitalnego części elektrycznej, AKPiA i sterowań bloku nr 6 wraz z pomiarami i próbami zabezpieczeń w Elektrowni Dolna Odra.
Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie remontu turbiny bloku nr 6 w zakresie: części WP, SP, NP, generatora, skraplacza (wymiana 100 % rurek), schładzaczy pary S4-S5, wstawek zrzutowych do skraplacza, układu regulacji oraz przyturbinowych rurociągów parowych i olejowych.
W wyniku remontu ma zostać uzyskany wzrost sprawności turbiny (zmniejszenie jednostkowego zużycia ciepła o minimum 100 kJ/kWh), pomierzony przy znamionowej wartości przepływu pary do turbiny (650 t/h pary świeżej), wartości uzyskane w trakcie pomiarów gwarancyjnych zostaną przeliczone na znamionowe warunki pracy turbiny. Szczegółowy zakres prac zawiera Załączniki 1a do SIWZ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany oraz remontu armatury układów pomocniczych turbozespołu nr 6. Szczegółowy zakres prac zawiera Załączniki 1b do SIWZ.
Przygotowanie do rewizji UDT i naprawa wymienników regeneracyjnych, zbiorników i chłodnic turbozespołu nr 6 w Elektrowni Dolna Odra
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do rewizji UDT i naprawa zbiornika wody zasilającej 6ZZ, podgrzewaczy wysokoprężnych 6XW1÷3, podgrzewaczy niskoprężnych 6XN3÷5, 6XA÷B i chłodnic pary 6CT2, 6CU w Elektrowni Dolna Odra. Szczegółowy zakres prac zawiera Załączniki 1c do SIWZ.
Przeprowadzenie remontu kapitalnego części elektrycznej, AKPiA i sterowań bloku nr 6 wraz z pomiarami i próbami zabezpieczeń w Elektrowni Dolna Odra.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu części elektrycznej i AKPiA na bloku energetycznym w skład którego wchodzą:
— turbina parowa produkcji Zamech-Elbląg typu 13K215, jednowałowa, trójkadłubowa, kondensacyjna, z 7 upustami nieregulowanymi,
Układy zabezpieczeń technologicznych kotła realizowane są w systemie ABB Procontrol P13, regulacja kotła zaimplementowana jest w systemie ABB Procontrol P14.
Układy zabezpieczeń turbiny realizowane są w systemie ABB Procontrol P13, elektrohydrauliczny regulator turbiny zrealizowany jest w systemie ABB Adwant.
Za regulację mocy biernej generatora odpowiada cyfrowy regulator napięcia generatora ETEF200C produkcji Energotest Gliwice.
Za Elektroenergetyczną Automatykę Zabezpieczeń bloku (generator – transformator) odpowiada zespół CZAZ-GT produkcji Kopex Electric Systems S.A. w skład którego wchodzą segmenty CZAZ-GT-A i CZAZ-GT-B odpowiedzialne za prawidłowe reagowanie na wszystkie rodzaje zakłóceń i nienormalne stany pracy.
Wyprowadzenie mocy z bloku nr 6 w Elektrowni Dolna Odra realizowane jest linią 220kV długości ok. 3km do SE Krajnik.
Izolacje, rusztowania, prace remontowe na kondensatorze, pomiary geodezyjne, czyszczenie i płukanie układów, prace w systemie Procontrol i ADVANT, próby i pomiary wirnika generatora, remont wirnika generatora, dostawy dla remontu wirnika generatora


Winner: Doosan Babcock Energy Polska S.A.
Award value: 32695487.05
Number of bids: 5