Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2024-02-16
Buyer: Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijstoffen
Country: BE
Region: BE100
Contract type: Works
Procedure: Negotiated with prior call for competition
CPV classification: 31625100 | 31682210 | 31682400 | 31700000 | 31710000
Submission deadline: 2024-04-05
Award criteria: price

Technical requirements: De opdracht heeft als onderwerp: ” PM0371 -Brandveiligheid 127X”. Het bestaande opslaggebouw 127X bevat vier bunkers waarin middelactief radioactief afval in geconditioneerde vorm wordt opgeslagen. In bunkers 1, 2 en 3 bevinden zich ongeveer 13.500 gebitumineerde Eurobitumen colli, die omwille van de chemische samenstelling, specifieke brandrisico’s met zich meebrengen. Om te voldoen aan de brandveiligheidseisen gesteld in art. 17 van het Koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties (zoals gewijzigd door het Koninklijk besluit van 19 december 2014) dient een brandbestrijdingsplan te worden uitgewerkt, waarbij uitbreiding van een gebeurlijke brand dient beperkt te blijven. De brandbestrijdingsstrategie bestaat uit het snel onder water zetten van alle aanwezige colli in één bunker, onmiddellijk na de vaststelling van een brand van een Eurobitumencollo   in deze bunker. Om dit te verwezenlijken werd een geautomatiseerd blussysteem ontworpen dat over volgende functionaliteiten beschikt: - betrouwbare detectie van een brand van een Eurobitumencollo in een bunker;  - gravitair vullen van de desbetreffende bunker met water, binnen het half uur, tot op een niveau boven de bovenste laag colli (ongeveer 4 meter);  - koelen en neerslaan van rook in de gemeenschappelijke gang aangrenzend aan de bunkers. De nodige installaties zullen geplaatst worden aan de noordoostelijke kant van het gebouw 127X. Deze installaties bestaan uit drie betonnen watertanks geplaatst op een verhoging, twee gebouwen met nutsvoorzieningen elektriciteit en automatisatie, twee kleppenhuizen, en het nodige leidingwerk en instrumentatie.  Tevens zal per bunker een branddetectiesysteem voorzien worden, waarbij de detectie zal gebeuren op aangezogen lucht uit de bunker. De lucht wordt bemonsterd met rookdetectors in combinatie met een meetsysteem voor radioactieve aërosolen om een brand van Eurobitumencolli te kunnen onderscheiden van een niet nucleair brand of van een valse branddetectie (bijv. stof ten gevolge van werkzaamheden).   De blussing met water wordt geïnitieerd door het openen van verschillende kleppen opgesteld in een bunker waarna het water gravitair in de bunker loopt. In de gang van het gebouw zal ook een sprinklerinstallatie voorzien worden om de rook neer te slaan. Dit alles zal aangestuurd worden door een zeer betrouwbare controle systeem waarbij foutieve metingen geen aanleiding geven tot blussen.
Le bâtiment d’entreposage 127X existant contient quatre casemates dans lesquelles des déchets radioactifs de moyenne activité sont entreposés sous forme conditionnée. Les casemates 1, 2 et 3 contiennent environ 13 500 colis de déchets bitumés d'Eurobitum qui, en raison de leur composition chimique, présentent des risques d'incendie spécifiques. Pour répondre aux exigences en matière de sécurité incendie énoncées à l'article 17 de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires (tel que modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2014), un plan de lutte contre l'incendie doit être établi, afin de limiter la propagation d'un éventuel incendie.
La stratégie de lutte contre l'incendie consiste à inonder rapidement tous les colis présents dans une casemate immédiatement après y avoir identifié un feu de colis Eurobitum. Pour ce faire, un système d'extinction automatisé a été conçu avec les fonctionnalités suivantes :
- détection fiable d'un feu de colis Eurobitum dans une casemate ; 
- remplissage gravitationnel de la casemate concernée avec de l'eau, en l'espace d'une demi-heure, jusqu'à un niveau situé au-dessus de la couche supérieure de colis (environ quatre mètres) ; 
- refroidissement et précipitation de la fumée dans le couloir commun adjacent aux casemates.
Les installations nécessaires seront placées sur le côté nord-est du bâtiment 127X. Ces installations se composent de trois réservoirs d'eau en béton placés en hauteur, de deux bâtiments dotés de l'électricité et de l'automatisation, de deux abris destinés aux vannes, ainsi que de la tuyauterie et de l'instrumentation nécessaires. 
Un système de détection d'incendie sera également mis en place pour chaque casemate, la détection se faisant sur l'air extrait de la casemate. L'air sera échantillonné à l'aide de détecteurs de fumée combinés à un système de mesure des aérosols radioactifs afin de distinguer un feu de colis Eurobitum d'un feu non nucléaire ou d'une fausse détection d'incendie (par exemple, de la poussière due à des travaux). 
 L'extinction à l'eau est déclenchée par l'ouverture de plusieurs vannes placées dans une casemate, après quoi l'eau s'écoule dans celle-ci par gravité.
Un système d'arrosage sera également installé dans le couloir du bâtiment afin de précipiter la fumée.
Le tout sera piloté par un système de contrôle très fiable, où des mesures erronées ne déclencheront pas l'extinction.
Dit perceel bestaat uit de bouw van:   - een ‘tankengebouw’ (drie metalen tanks, door middel van een betonnen constructie aan elkaar verbonden);   - twee gebouwen voor elektrische voorzieningen en sturing;    - twee kleppenhuisjes voor de behuizing van de inkomende leidingen in de bunkers alsook de nodige kleppen;   - het maken van doorvoeringen in de bestaande bunkers;   - het maken van doorvoeringen in het dak;   - het uitvoeren van de nodige graaf- en funderingswerken;   - het voorzien van de nodige infrastructuur en werfinrichting.     De pilootaannemer, dit is de aannemer bouwkunde, wordt belast met de uitvoering van de werforganisatie alsook het coördineren in tijd en ruimte van de uitvoeringen van alle percelen en eventuele activiteiten uitgevoerd door aannemers aangesteld door Belgoprocess via bestaande raamcontracten gedurende de gehele uitvoering van het project op de werflocatie en daarbuiten.
Ce lot comprend la construction ou la réalisation de :
-	un bâtiment pour les réservoirs (à savoir trois réservoirs métalliques reliés par une structure en béton) ;
-	deux bâtiments pour les équipements électriques et le contrôle ; 
-	deux bâtiments destinés aux vannes, qui abriteront les tuyaux d'arrivée dans les casemates ainsi que les vannes nécessaires ;
-	traversées dans les casemates existantes ;
-	percées dans le toit ;
-	travaux d'excavation et de fondation nécessaires ;
-	l'infrastructure et de l'aménagement de chantier nécessaires.
L'entrepreneur pilote, qui est l'entrepreneur en génie civil, sera chargé de l'exécution de l'organisation du chantier ainsi que de la coordination dans le temps et dans l'espace de l'exécution de tous les lots et de toutes les activités menées par les entrepreneurs désignés par Belgoprocess par le biais des contrats-cadres existants tout au long de l'exécution du projet sur le chantier et au-delà.
Dit perceel bestaat uit de constructie en de plaatsing van het nodige leidingwerk (diameter 600 mm, ongeveer 300 lopende meters, met de daarbij benodigde kleppen (ongeveer 90 stuks) en instrumentatie (waaronder: niveaudetectie, , temperatuurdetectie …)

Eligibility requirements: other