Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2023-05-19
Buyer: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45100000: Site preparation work | 45110000 | 45111200 | 45111220 | 45112000
Estimated value: 1040340 PLN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, καλώδια επικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Jaracza  w Tychach oraz budowa 7 szt. indywidualnych węzłów cieplnych. Likwidacja grupowego węzła SWC „O1” w Tychach.
1. Przebudowa osiedlowej kanałowej sieci ciepłowniczej na sieć ciepłowniczą w technologii rur preizolowanych, z ułożeniem wtórników wraz przyłączami do budynków położonych przy ul. Jaracza w Tychach.
Szczegółowy zakres robót do realizacji w ramach przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacjach projektowych:
„Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy  ul. Jaracza w Tychach”, Grudzień 2017r.,opracowanej przez: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „TERMODEX” Leszek Ograbisz, ul. Sosnowa 6A, 43-100 Tychy.
„Budowa 7 szt. indywidualnych węzłów cieplnych dla zadania pn. Likwidacja grupowego węzła SWC „O1” w Tychach”; (7 egz. dokumentacji projektowych), Sierpień 2022r., opracowanej przez: : Firma Projektowo – Usługowa „ HYDROMAX – A ” 41-800 Zabrze ul. A. Struga 78.
a)	prace przygotowawcze oznaczające rozpoczęcie budowy tj. geodezyjne wytyczenie trasy sieci ciepłowniczej i zagospodarowanie terenu budowy,
b)	zamówienie i dostawę preizolowanych kształtek i rur ciepłowniczych oraz pozostałych materiałów    i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
c)	należy zastosować mufy zgrzewane elektrooporowo otwarte lub zamknięte; dopuszcza się zastosowanie muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie dla średnic płaszcza zewnętrznego mniejszych lub równych Dz160;
d)	montaż preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z instalacją alarmową zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych z kształtek i rur preizolowanych z pogrubioną izolacją o łącznej długości sieci ciepłowniczej ~ 524mb
e)	wzdłuż sieci z ciepłowniczych rur preizolowanych (zakres zgodnie z projektem) ułożyć wtórnik 2xRHDPE DN40/3,7 dla kabli do transferu danych wg „wytyczne dotyczące budowy sieci kanalizacji wtórnikowej” (załącznik nr 6 do SWZ), z próbą szczelności i drożności oraz wykonać szczegółowy montażowy schemat powykonawczy z pomiarem geodezyjnym,
f)	badanie wszystkich (100% ilości) złączy spawanych metodą wizualną i radiograficzną (w przypadku braku możliwości zastosowania metody radiograficznej, dopuszcza się wykonanie badań ultradźwiękowych, penetracyjnych lub magnetyczno-proszkowych za zgodą inspektora nadzoru),
g)	ścisłą dokumentację powykonawczą instalacji alarmowej tj. schematy montażowe, wykresy reflektometryczne, pomiary oporności,
h)	ścisłą dokumentację powykonawczą geodezyjną sieci ciepłowniczej tj. pozycje wszystkich spoin, rzędne terenu, rzędne góry rur ciepłowniczych i rozstaw ich osi, szkice polowe z odpowiednimi znakami umożliwiającymi ich łatwe łączenie, dokumentacja geodezyjna musi być wykonywana na bieżąco, w miarę postępu robót montażowych sieci ciepłowniczej. Należy podać średnicę nominalną rury przewodowej i średnicę zewnętrzną używając oznaczenia np. 2c600/800 dla rur pojedynczych, c40+40/180 dla rur podwójnych oraz symbolem 2t40 dla kanalizacji wtórnikowej. Dwoma liniami ciągłymi należy oznaczać osie rur pojedynczych; przed złożeniem powykonawczej dokumentacji geodezyjnej do zasobów geodezyjnych należy uzyskać jej akceptację przez Zamawiającego, zdemontowane sieci ciepłownicze należy usunąć z mapy w zasobach geodezyjnych, a wyłączone z eksploatacji oznaczyć jako nieczynne; należy również przekazać do wydziału geodezji informację o zrealizowanym zadaniu w celu uwzględnienia/uaktualnienia danych w ewidencji geodezyjnej tzw. ZUD; Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 6 miesięcy od odbioru końcowego przekazać Zamawiającemu mapę z klauzulą o pozytywnej weryfikacji i przyjęciu do zasobów geodezyjnych wykonanej sieci.
i)	Wykonawca jest zobowiązany  uzyskać zgodę właściciela terenu, na którym zamierza składować materiały potrzebne do budowy sieci,


Winner: Heatco Sp. z o.o.
Award value: 1040340
Number of bids: 5