Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-08-26
Buyer: Gmina Czarna Białostocka
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09331100: Solar collectors for heat production | 45000000: Construction work | 45260000 | 45300000 | 45310000
Estimated value: 2361111.11 PLN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i montaż kotłów centralnego ogrzewania oraz instalacji solarnych. Kotły jak i instalacje solarne zostaną zamontowane w/na obiektach prywatnych położonych na terenie Gminy Czarna Białostocka.
Całość inwestycji jest realizowana w ramach projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zamówienie składa się z następujących części:
a) Część Nr 1: Modernizacja istniejących źródeł energii cieplnej wykorzystujących biomasę w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie gminy Czarna Białostocka – dostawa i montaż 56 kotłów,
b) Część Nr 2: Dostawa i montaż 159 szt. instalacji solarnych na budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie gminy Czarna Białostocka.
Część Nr 1: Modernizacja istniejących źródeł energii cieplnej wykorzystujących biomasę w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie gminy Czarna Białostocka – dostawa i montaż 56 kotłów
Część Nr 1: Modernizacja istniejących źródeł energii cieplnej wykorzystujących biomasę w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie gminy Czarna Białostocka – dostawa i montaż 56 kotłów. Przedmiot części nr 1 projektu obejmuje: 1)wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno – użytkowego (stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) dokumentacji projektowej dla montażu 56 kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę dla budynków prywatnych: a) kotły na drewno o mocy 21 kW – 12 szt., b) kotły na drewno o mocy 32 kW – 2 szt., c) kotły na drewno o mocy 15 kW – 1 szt., d) kotły na pellet o mocy 12kW – 6 szt., e) kotły na pellet o mocy 20 kW – 28 szt., f) kotły na pellet o mocy 32 kW – 7 szt. 2) dostawa i zainstalowanie wg opracowanych projektów 56 szt. kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę w budynkach prywatnych, 3) dostawa i montaż zainstalowanie zasobników c.w.u., 4) regulacja instalacji,5) rozruch technologiczny kotłowni, 6) przeszkolenie użytkowników, co do zasad prawidłowej eksploatacji kotłów centralnego ogrzewania wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem Użytkownikom, przez Wykonawcę, 7) usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym. Przeglądy serwisowe będą dokonywane przez Wykonawcę bezpłatnie i odbywać się będą w okresie obowiązywania gwarancji z częstotliwością ustaloną przez Wykonawcę (producenta kotła), nie rzadziej jednak niż raz na dwa lata. Lista adresowa mieszkańców dla wymiany kotłów – stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Ze względu na ograniczenia wymiarowe pomieszczeń kotłowni w domach prywatnych całkowita długość pieców c.o. po zamontowaniu (w układzie roboczym –piec c.o., palnik, zasobnik na pellet) nie może przekroczyć 1,5 m.
Wymagania dotyczące instalacji: 1) kocioł: a) kocioł na paliwo biomasa (drewno lub pellet) o mocy odpowiedniej do pokrycia 100 % zapotrzebowania na energię dla potrzeb ogrzewania budynku i ogrzania wody użytkowej, –kocioł na pellety i drewno – 5 klasa normy PN EN 303-5:2012, charakteryzujące się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/WE dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE, tj. zgodność realizowanej inwestycji z unijnymi standardami i przepisami w zakresie wspierania efektywności energetycznej w UE, a także usunięcia barier na rynku energii i zapewnienie jego prawidłowego działania, b) kocioł na drewno musi posiadać sprawność nominalną nie mniejszą niż 80 %, c) kocioł na biomasę powinien być podłączony przez zespoloną armaturę hydrauliczną, z elektroniczną pompą obiegową i do cwu; zaworami zwrotnymi, kulowymi zaworami odcinających oraz wyposażony w manometry i termometry. Maksymalne ciśnienie robocze 0,25 MPa, maksymalna temperatura robocza 100°C albo zawór termoregulacyjny cztero drogowy z siłownikiem typu ESBE w celu osiągnięcia minimalnej temperatury wody powrotnej do kotła na poziomie 60°C. Temperatura robocza kotła musi być utrzymywana na stałym poziomie 70-80°C., d) pojemność zasobnika na pellet dobrana w ten sposób, aby zapewnić możliwość co najmniej 3 dniowej pracy kotła, bez konieczności załadunku paliwa(zapewnia to Wykonawca kotłowni), e) wbudowane zabezpieczenia przed przegrzaniem i cofnięciem płomienia do zbiornika paliwa, f) palnik przystosowany do spalania tylko biomasy, g) palnik przystosowany do spalania pelletu klasy A; A1 i B, h) kotły powinny być malowane proszkowo, i) kotły powinny posiadać funkcję automatycznego zapłonu paliwa dla pelletu.
Część Nr 2: Dostawa i montaż 159 szt. instalacji solarnych na budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie gminy Czarna Białostocka
Część Nr 2: Dostawa i montaż 159 szt. instalacji solarnych na budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie gminy Czarna Białostocka.
Przedmiot części 2 projektu obejmuje: Zaprojektowanie, dostawę i montaż 159 instalacji solarnych na terenie Gminy Czarna Białostocka, w tym:
a) Wykonanie dokumentacji projektowej, b) Dostawa i montaż zestawu solarnego 2 kolektory 200 L zasobnik – 24 szt., c) Dostawa i montaż zestawu solarnego 3 kolektory 300 L zasobnik – 84 szt., d) Dostawa I montaż zestawu solarnego 4 kolektory 400 L zasobnik – 51 szt. Obowiązkowym elementem instalacji solarnej jest licznik ciepła montowany w obiegu kolektora słonecznego umożliwiający lokalną prezentację danych (np.: zintegrowany z zespołem sterującym pracą instalacji). Wykonawca powinien zaprojektować, dostarczyć i zamontować oraz uruchomić zestawy solarne w oparciu o kolektory słoneczne płaskie o parametrach opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ).
Zakres zamówienia obejmuje ponadto: a) inwentaryzacja obiektów objętych programem funkcjonalno – użytkowym w stopniu umożliwiającym wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla całości przedsięwzięcia, b) wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej dachu (lub elewacji) pod kątem możliwości montażowych kolektorów słonecznych, c) opracowanie projektów obejmujących cały zakres realizowanego zadania, d) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, e) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, f) wykonanie robot budowlano-montażowych na podstawie w/w projektów i specyfikacji technicznych, g) opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji instalacji solarnych w języku polskim, h) opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji), i) przeprowadzenie prób i rozruchu technologicznego oraz przekazanie instalacji solarnych do eksploatacji, j) przekazanie przyszłym Użytkownikom instalacji solarnej, informacji na temat jej prawidłowej obsługi, k) bezpłatne usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym. Wymagany czas reakcji na usunięcie awarii w ramach bezpłatnej usługi serwisowej w okresie gwarancyjnym – 48 godzin od momentu zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia usuwania awarii. Lista adresowa mieszkańców dla montażu solarów – stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcje projektową przedstawiającą proponowane rozwiązania. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji projektowej. Zamówieniem objęty jest cały zakres prac niezbędnych do wykonania i odbioru robot montażowych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego kompletnych instalacji solarnych wraz z przekazaniem do eksploatacji. Wykonane instalacje solarne powinny charakteryzować się wysokim poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnością pracy.
Inne wymagania: 1.Kolektor słoneczny: budowa kolektora – musi być zgodna z wymaganiami normy przedmiotowej PN EN-12975-1:2007, PN EN-12975-2:2007 lub jej europejskim odpowiednikiem (EN 12975-1:2006 i EN 12975-2:2006).
Do oferty należy dołączyć: a) kartę produktu, tj. DTR, b) aktualne zaświadczenie/certyfikat zgodności wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzające zgodność oferowanego kolektora słonecznego z normami i parametrami podanymi w Programie funkcjonalno-użytkowym wraz ze sprawozdaniem z badań wydane przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą lub c) aktualny europejski certyfikat na znak „solar Keymark” nadany przez jednostkę certyfikującą potwierdzający zgodność oferowanego kolektora słonecznego z normami i parametrami w Programie funkcjonalno-użytkowym wraz ze sprawozdaniem z badań wydane przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą.
Część nr 1: Modernizacja istniejących źródeł energii cieplnej wykorzystujących biomasę w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie gminy Czarna Białostocka – dostawa i montaż 56 kotłów


Winner: Sungrant Sp. z o.o.
Award value: 2361111.11
Number of bids: 2