Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2021-06-01
Buyer: Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Country: PL
Contract type: Works
CPV classification: 31140000 | 31682530 | 42513290 | 42943400 | 45000000: Construction work
Estimated value: 5500000 PLN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Zaprojektowanie, budowa, wyposażenie i uruchomienie Centrum Informatycznego Świerk II w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku
Przedmiotem zamówienia są roboty projektowe, budowlane i instalatorskie oraz dostawy niezbędne do wykonania II etapu prac związanych z przygotowaniem Centrum Informatycznego Świerk II
1. kompleksowe opracowanie projektów budowlanych i wielobranżowych wykonawczych, tj. zaprojektowanie wszystkich niezbędnych elementów budowlanych oraz infrastruktury m.in. instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, chłodniczych (wodą lodową i chłodzenia bezpośredniego), wentylacji, ppoż. (sygnalizacji pożaru, wczesnej detekcji dymu, gaszenia gazem), okablowania strukturalnego, elektronicznych systemów zabezpieczeń oraz systemu BMS (integracja z obecnie istniejącym systemem), itp. pod docelową w pełni wyposażoną serwerownię,
2. adaptacja powierzchni oraz terenu przyległego pod docelową infrastrukturę serwerowni, w tym wykonanie niezbędnych prac remontowo-budowlanych i wzmocnienie drogi transportowej,
3. dostawę i wyposażenie wyremontowanych powierzchni w infrastrukturę serwerowni – wykonanie, uruchomienie i sprawdzenie/przetestowanie urządzeń i instalacji: elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, chłodniczych, wentylacji, ppoż. (sygnalizacji pożaru, wczesnej detekcji dymu, gaszenia gazem), okablowania strukturalnego, elektronicznych systemów zabezpieczeń oraz systemu BMS (integracja z obecnie istniejącym systemem), itp.,
4. uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń administracyjnych wynikających z obowiązującego prawa w ramach realizowanego zadania.
5. opracowanie wielobranżowej dokumentacji powykonawczej całości przedsięwzięcia, w tym uzgodnionej z rzeczoznawcą właściwym do ochrony ppoż.
1. dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji systemu chłodzenia w oparciu o wodę gorącą dla jednego rzędu szaf o mocy minimum 600 kW (orurowanie, armatura regulacyjno-kontrolna i sterownicza, pompy oraz niezbędne oprzyrządowanie);
2. dostawa, montaż i uruchomienie jednego dwusekcyjnego drycoolera o mocy minimum 300 kW (minimum dwie sekcje po 150 kW);
3. dostawa, montaż i uruchomienie aparatury łączeniowej i zabezpieczającej (nieujętej w ramach zamówienia gwarantowanego) oraz instalacji kablowej / przewodowej pozostałej do zrobienia docelowego zaprojektowanego układu zasilania serwerowni (w tym m.in. szynoprzewodów, skrzynek odpływowych itd.) wraz z docelowym oprzyrządowaniem (w tym koryt teletechnicznych umożliwiających połączenia crossowe między szafami) dla maksymalnej mocy projektowej;
4. dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń systemu SSWiN – nieujętych w zamówieniu gwarantowanym – wraz z integracja z systemem BMS;
5. dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń systemu CCTV – nieujętych w ramach zamówienia gwarantowanego;
6. dostawa, montaż i uruchomienie dodatkowego / jednego agregatu wody lodowej o mocy mininimum 400kW, wykonanego w technologii „free cooling”, podłączonego do systemu chłodzenia wodą lodową, opisanego dokładnie tak samo jak dla zamówienia gwarantowanego;
7. dostawa, montaż i uruchomienie dodatkowej / minimum jednej szafy klimatyzacyjnej dla pomieszczenia UPS o mocy chłodniczej ok. 80 kW podłączonej redundantnie do systemu chłodzenia wodą lodową pod docelową moc systemu UPS o mocy/-ach wynikających z wykonanego projektu.
Termin realizacji Etapu II zamówienia, np. wykonanie prac adaptacyjnych, montażowych i uruchomieniowych: do dnia 31 września 2022 roku.


Award value: 5500000