Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-02-16
Buyer: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111000 | 45112000 | 45231000 | 45233000: Construction work for highways and roads
Estimated value: 2429000 PLN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, καλώδια επικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας
Przebudowa sieci przesyłowej Północ i Południe II w Tychach. Sieć przesyłowa Południe II 2xDn600 pod ul. A. Krajowej – ul. J. Pawła II – ul. Paprocańska.
Przebudowę istniejącej wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w technologii tradycyjnej - kanałowej na wysokoparametrową osiedlową sieć ciepłowniczą 2xDn600 w technologii rur preizolowanych pojedynczych wraz z kanalizacją teletechniczną.
a) prace przygotowawcze oznaczające rozpoczęcie budowy tj. geodezyjne wytyczenie trasy sieci ciepłowniczej i zagospodarowanie terenu budowy,
b) zamówienie i dostawę preizolowanych kształtek i rur ciepłowniczych oraz pozostałych materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
c) wykopy i demontaż istniejących kanałów i rur ciepłowniczych zgodnie z dokumentacją projektową, w tym np. punktów stałych, izolacji termicznej oraz usunięcie wytworzonych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
d) montaż preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z instalacją alarmową zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) z kształtek i rur preizolowanych pojedynczych z pogrubioną izolacją seria 2 (plus) 2xDN600/Dzewn800 ~598mb,
e) wzdłuż sieci z ciepłowniczych rur preizolowanych ułożyć wtórnik 2xRHDPE DN40/3,7 dla kabli do transferu danych wg „Wytycznych dotyczących budowy sieci kanalizacji wtórnikowej przy budowie sieci ciepłowniczych” stanowiących (załącznik nr 5 do SIWZ), oraz wykonać szczegółowy montażowy schemat
f) badanie wszystkich (100 % ilości) spoin metodą nieniszczącą wraz z próbą szczelności połączeń mufowych przed wypełnieniem pianą poliuretanową,
g) ścisłą dokumentację powykonawczą instalacji alarmowej tj. schematy montażowe, wykresy reflektometryczne. Wyniki pomiarów oporności, dokumentacja powykonawcza musi być wykonywana na bieżąco, w miarę postępu robót montażowych sieci ciepłowniczej,
h) ścisłą dokumentację powykonawczą geodezyjną sieci ciepłowniczej tj. pozycje wszystkich spoin, rzędne terenu, rzędne góry rur ciepłowniczych i rozstaw ich osi, szkice polowe z odpowiednimi znakami umożliwiającymi ich łatwe łączenie, dokumentacja geodezyjna musi być wykonywana na bieżąco, w miarę postępu
Należy podać średnicę nominalną rury przewodowej i średnicę zewnętrzną używając oznaczenia np. 2c600/800 dla rur pojedynczych oraz symbolem 2t dla kanalizacji wtórnikowej. Dwoma liniami ciągłymi należy oznaczać osie rur pojedynczych,
i) program organizacji ruchu drogowego oraz ustawienie znaków drogowych, tablic informacyjnych, oświetleniowej instalacji alarmowej wg tego programu,
j) zabezpieczenie infrastruktury technicznej w miejscu skrzyżowań lub zbliżeń do rur ciepłowniczych zgodnie z wymaganiami właścicieli / zarządców tej infrastruktury oraz pisemnym odbiorem technicznym wykonanych robót,
l) po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu Harmonogram robót. Należy zapewnić ciągłość dostaw ciepła do budynków przy ul. Paprocańskiej 84, 84a i 86. Proponujemy by na okres wykonania robót zabudować grzałki elektryczne u odbiorców ciepła bądź zabudować źródło


Winner: Instalmedia Sp. z o.o.
Award value: 2429000
Number of bids: 5