Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2025-01-20
Buyer: Organisme national des déchets radioactifs et de matières fissiles enrichies
Country: BE
Region: BE100
Contract type: Works
Procedure: Negotiated with prior call for competition
CPV classification: 35000000: Security, fire-fighting, police and defence equipment | 45000000: Construction work
Submission deadline: 2025-02-27
Award criteria: price

Technical requirements: Le marché a pour objet : « PM0371 - Réservoirs en béton, tuyaux annulaires et système de détection d'incendie visant à renforcer la sécurité incendie dans le bâtiment 127X ». Le bâtiment d'entreposage 127X actuel comprend quatre casemates, dans lesquelles sont entreposés des déchets radioactifs de moyenne activité, sous forme conditionnée. Les casemates 1, 2 et 3 contiennent environ 13 500 colis de déchets bitumés d’Eurobitum, qui présentent des risques d'incendie spécifiques. Pour répondre aux exigences de sécurité incendie énoncées à l'article 17 de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires (tel que modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2014), un plan de lutte contre l'incendie doit être établi, visant à limiter la propagation d'un éventuel incendie. La stratégie de lutte contre l'incendie consiste à inonder rapidement tous les colis présents dans une casemate immédiatement après avoir constaté un incendie dans ladite casemate. Pour ce faire, un système d'extinction automatisé a été conçu avec les fonctionnalités suivantes : - détection fiable d'un feu de colis Eurobitum dans une casemate ; - remplissage gravitationnel de la casemate concernée avec de l'eau, en l'espace d'une demi-heure, jusqu'à un niveau situé au-dessus de la couche supérieure de colis (environ quatre mètres) ; - refroidissement et précipitation de la fumée dans un couloir commun adjacent aux casemates. Les installations nécessaires seront placées sur le côté nord-est du bâtiment 127X. Ces installations se composent de trois réservoirs à eau en béton placés en hauteur, de deux bâtiments équipés des utilités pour l'électricité et l'automatisation, de deux locaux à vannes, ainsi que de la tuyauterie et de l'instrumentation nécessaires. Un système de détection d'incendie sera également mis en place pour chaque casemate, la détection se faisant sur l'air extrait de la casemate. L'air sera échantillonné à l'aide de détecteurs de fumée combinés à un système de mesure des aérosols radioactifs afin de distinguer un feu de colis Eurobitum d'un feu non nucléaire ou d'une fausse détection d'incendie (par exemple, de la poussière due à des travaux). L'extinction à l'eau est déclenchée par l'ouverture de plusieurs vannes placées dans une casemate, après quoi l'eau s'écoule dans celle-ci par gravité. Un système d'arrosage sera également installé dans le couloir du bâtiment afin de précipiter la fumée. Le tout sera piloté par un système de contrôle très fiable, où des mesures erronées ne déclencheront pas l'extinction. Le bâtiment des réservoirs mesurera environ 11x12x64 m (HxLxl), le volume de chacun des trois réservoirs en béton étant de 1 800 m³. Une partie de la zone de chantier (construction des réservoirs d'eau d’extinction) sera située à l'extérieur du périmètre interne. Certaines excavations, notamment pour la tuyauterie, le câblage ou les fondations, peuvent nécessiter l'utilisation d'un véhicule aspirateur.
De opdracht heeft als onderwerp: “PM0371 -Betonnen tanks, ringleiding en branddetectiesysteem ter bevordering van de brandveiligheid van gebouw 127X”.
Het bestaande opslaggebouw 127X bevat vier bunkers waarin middelactief radioactief afval in geconditioneerde vorm wordt opgeslagen. In bunkers 1, 2 en 3 bevinden zich ongeveer 13.500 gebitumineerde Eurobitum colli, die specifieke brandrisico’s met zich meebrengen. Om te voldoen aan de brandveiligheidseisen gesteld in art. 17 van het Koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties (zoals gewijzigd door het Koninklijk besluit van 19 december 2014) dient een brandbestrijdingsplan te worden uitgewerkt, waarbij uitbreiding van een gebeurlijke brand dient beperkt te blijven.
De brandbestrijdingsstrategie bestaat uit het snel onder water zetten van alle aanwezige colli in één bunker, onmiddellijk na de vaststelling van een brand in deze bunker. Om dit te verwezenlijken werd een geautomatiseerd blussysteem ontworpen dat over volgende functionaliteiten beschikt:
- betrouwbare detectie van een brand van een Eurobitumencollo in een bunker;
- gravitair vullen van de desbetreffende bunker met water, binnen het half uur, tot op een niveau boven de bovenste laag colli (ongeveer 4 meter);
- koelen en neerslaan van rook in de gemeenschappelijke gang aangrenzend aan de bunkers.
De nodige installaties zullen geplaatst worden aan de noordoostelijke kant van het gebouw 127X. Deze installaties bestaan uit drie betonnen watertanks geplaatst op een verhoging, twee gebouwen met nutsvoorzieningen elektriciteit en automatisatie, twee kleppenhuizen, en het nodige leidingwerk en instrumentatie.
Tevens zal per bunker een branddetectiesysteem voorzien worden, waarbij de detectie zal gebeuren op aangezogen lucht uit de bunker. De lucht wordt bemonsterd met rookdetectors in combinatie met een meetsysteem voor radioactieve aërosolen om een brand van Eurobitumencolli te kunnen onderscheiden van een niet nucleair brand of van een valse branddetectie (bijv. stof ten gevolge van werkzaamheden).
De blussing met water wordt geïnitieerd door het openen van verschillende kleppen opgesteld in een bunker waarna het water gravitair in de bunker loopt.
In de gang van het gebouw zal ook een sprinklerinstallatie voorzien worden om de rook neer te slaan.
Dit alles zal aangestuurd worden door een zeer betrouwbare controlesysteem waarbij foutieve metingen geen aanleiding geven tot blussen.
Het tankengebouw zal bij benadering 11x12x64 m (HxBxL) meten, het volume van elk van de drie betonnen tanks bedraagt 1.800m³.
Een deel van de werfzone (het bouwen van de bluswatertanks) zal zich buiten de interne perimeter bevinden. Bepaalde graafwerken voor onder andere piping, bekabeling of funderingen dienen mogelijks met een zuigwagen te gebeuren.
Aménagement de chantier, génie civil, infrastructure, tuyauterie et vannes, et option requise pour l'entrepreneur pilote
Werfinrichting, bouwkunde, infrastructuur, leidingwerk en kleppen en vereiste optie pilootaannemer
Électricité et Instrumentation, Automatisation, dispositifs nucléaires, protection contre l'incendie et intégration des techniques (sécurisation, système d’appel, informatique, visualisation, système d'alarme central)

Eligibility requirements: other
Voir document descriptif
Zie beschrijving document
Aménagement de chantier, génie civil, infrastructure, tuyauterie et vannes, et option requise pour l'entrepreneur pilote
Werfinrichting, bouwkunde, infrastructuur, leidingwerk en kleppen en vereiste optie pilootaannemer
Zie beschrijvingsdocument
Électricité et Instrumentation, Automatisation, dispositifs nucléaires, protection contre l'incendie et intégration des techniques (sécurisation, système d’appel, informatique, visualisation, système d'alarme central)
Elektriciteit en Instrumentatie, Automatisatie, nucleaire toestellen, brandbeveiliging en integratie van technieken (beveiliging, omroepsysteem, IT, visualisatie, centraal alarmsysteem)
Contrôleur SSLC
SSLC controller