Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-09-06
Buyer: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45212220 | 45231000 | 45231300
EU fund: ESF

Technical requirements: Kivitelezés: Székesfehérvár, Hrsz: 14495; 14446; 14447; 14311; 14317; 14318; 14439; 9823/10; 12220/1; 14273; 14277;14440;14444;14435/3;9822/11 - További érintett hrsz-k lsd. műszaki dokumentáció.
Az épület normál befogadóképessége: ~6 000 férőhely, időszakos többlet befogadóképessége: ~2 250 férőhely. Térszín alatti terület (nettó értékben): 10 404,3 m2, földszint 7 088,2 m2, emelet 6 225,8 m2, lift terület: 21,3 m2.
A kivitelezés tartalmaz 1db nyílt rendszerű záportározót (8300 m3) és 1db zárt rendszerű záportárolót (975 m3), olajleválasztó berendezéssel a tervekben, műszaki leírásokban megfogalmazott műszaki tartalom szerint.
- korszerűbb szoftverek tették lehetővé a légtechnikai modellezés ellenőrzését, ennek eredménye azt adta ki, hogy az átmeneti időkben az épületben egyszerre van igény hűtésre és fűtésre, mivel a kerengő hőmérsékletét a kerengő - küzdőtér közötti filtráció miatt hűteni szükséges, ennek következménye, hogy a kétcsöves hűtő-fűtő rendszer négycsövesre alakult;
- a szerver helyiség és az elektromos elosztó helyiségek hűtési kapacitását az üzembiztonság érdekében növelni kellett;
- a hűtő és hőszivattyús gépek forrás oldali csatlakozásába keverő szelepes hőmérséklet szabályozás került, ez az eredeti terv szerint csak 2 db gépnél volt (hűtő-fűtő hőszivattyús gépeknél);
- a jégpálya eltérő szélességben való üzemeltetése érdekében a hűtőbeton két szélső sávja a gépháztól önálló hűtővíz hálózatot kapott, hogy a két szélső sáv szakaszolható legyen;
- a jégpálya hűtési körébe keverő szabályozást kellett betervezni az évi egyszeri jégpálya készítés szabályozási igényeihez igazítva, ez a tervezett egykörös hűtés helyett kétkörös hidraulikai kialakítást igényelt, 6 m3-es puffertartállyal;
- az elkészített füstmentesítési szimuláció alapján a hő és füstelvezető rendszer is változtatásra került, bekerültek új JET ventillátorok és tűzálló légcsatornák, viszont csökken az elszívó ventilátorok teljesítményigénye;
- az öltözői plusz igények kielégítése miatt a vizes berendezések számának növelése és a fűtési, légtechnikai hálózatok bővítése szükséges;
- a mosoda technológiai igényei újak voltak, ehhez egy külön légtechnikai rendszert kellett installálni.
Felek rögzítik, hogy a 15-16. számú változáskövető szerinti műszaki tartalom változás a Szerződés részét képező eredeti műszaki tartalom változását eredményezi. Az eredeti műszaki tartalomban a módosulás miatt egyes tartalmak, mennyiségek elmaradnak, míg az új műszaki megoldások okán új tartalom, mennyiség kerül az árazott költségvetési leírásba.
Kivitelezés: Székesfehérvár, Hrsz: 14495; 14446; 14447; 14311; 14317; 14318; 14439; 9823/10; 12220/1; 14273; 14277;14440;14444;14435/3;9822/11 - További érintett hrsz-k lsd. műszaki dokumentáció.
Az épület normál befogadóképessége: ~6 000 férőhely, időszakos többlet befogadóképessége: ~2 250 férőhely. Térszín alatti terület (nettó értékben): 10 404,3 m2, földszint 7 088,2 m2, emelet 6 225,8 m2, lift terület: 21,3 m2.
A kivitelezés tartalmaz 1db nyílt rendszerű záportározót (8300 m3) és 1db zárt rendszerű záportárolót (975 m3), olajleválasztó berendezéssel a tervekben, műszaki leírásokban megfogalmazott műszaki tartalom szerint.


Winner: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság