Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-07-01
Buyer: DB Energie GmbH (Bukr 31)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 71314000: Energy and related services
Estimated value: 1 EUR
Submission deadline: 2020-07-23
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Erneuerung Maschinenschutz Köln E1, E2, E3 (Los 1) und Köln, Ufw, Umformersatz E3, Erneuerung ASM Stator (Los 2)
Nach der Erneuerung der Leittechnik soll auch der Maschinenschutz nach über 25-jähriger Betriebszeit erneuert werden. Der von Elin hergestellte und in Betrieb genommene Schutz kann mit der modernen Leittechnik nicht mehr kommunizieren und auch die Beschaffung von ersatzteilen gestaltet sich schwierig bis unmöglich.
Die im weiteren Verlauf beschriebenen Komponenten sind 3-mal zu liefern (3 Stück fertig montierte Schutzschränke). Die Lieferung der Schutzschränke soll noch 2020 erfolgen. Die Montage und Inbetriebnahme sollen 2021 erfolgen. Es kann immer nur an einem Umformer gearbeitet werden.
Die Statorwicklung der Asynchronmaschine Köln E3, Hersteller Siemens, ist nach nunmehr 58 Betriebsjahren am Ende ihrer technischen Nutzungsdauer angelangt – sie ist verschlissen. Die Wicklungsstäbe liegen nicht mehr fest in den Nuten (>80 % der Nutverschlusskeile lose), Ursache dafür ist eine spröde und von Glimmentladungen gekennzeichnete Stabisolation. Die Wicklungsisolation gewährleistet somit nur noch im geringen Umfang die notwendigen die elektrischen und mechanischen Funktionen. Im Zeitraum vom 7.9.2020 bis 11.12.2020 ist in den Motorstator ein neues Blechpaket und eine neue Wicklung einzubringen. Der zugehörige ASM-Rotor ist hierbei mechanisch und elektrisch mit zu befunden.
Nach der Erneuerung der Leittechnik soll auch der Maschinenschutz nach über 25-jähriger Betriebszeit erneuert werden. Der von Elin hergestellte und in Betrieb genommene Schutz kann mit der modernen Leittechnik nicht mehr kommunizieren und auch die Beschaffung von Ersatzteilen gestaltet sich schwierig bis unmöglich. Die im weiteren Verlauf beschriebenen Komponenten sind 3-mal zu liefern (3 Stück fertig montierte Schutzschränke). Die Lieferung der Schutzschränke soll noch 2020 erfolgen. Die Montage und Inbetriebnahme sollen 2021 erfolgen. Es kann immer nur an einem Umformer gearbeitet werden.
Die Statorwicklung der Asynchronmaschine Köln E3, Hersteller Siemens, ist nach nunmehr 58 Betriebsjahren am Ende ihrer technischen Nutzungsdauer angelangt – sie ist verschlissen. Die Wicklungsstäbe liegen nicht mehr fest in den Nuten (>80 % der Nutverschlusskeile lose), Ursache dafür ist eine spröde und von Glimmentladungen gekennzeichnete Stabisolation. Die Wicklungsisolation gewährleistet somit nur noch im geringen Umfang die notwendigen die elektrischen und mechanischen Funktionen. Im Zeitraum vom 7.9.2020 bis 11.12.2020 ist in den Motorstator ein neues Blechpaket und eine neue Wicklung einzubringen. Der zugehörige ASM-Rotor ist hierbei mechanisch und elektrisch mit zu befunden.
Formblatt zur wirtschaftlichen, finanziellen und technischen Leistungsfähigkeit zum Vorgang 20FEI46356 mit der Bietereigenerklärung
Corona-Virus: Der Auftraggeber behält sich vor, wegen möglicher Undurchführbarkeit der hier ausgeschriebenen Leistungen wegen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie den Zuschlag nicht zu erteilen/das Vergabeverfahren aufzuheben bzw. einzustellen.
Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind – bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 1 bis 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.


Award value: 1