Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-04-30
Buyer: Energieversorgung Schwerin GmbH & Co. Erzeugung KG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45251100: Construction work for power stations
Submission deadline: 2021-05-27
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Die EVSE plant seit 2015 die Errichtung und den Betrieb einer Geothermieanlage zur energetischen Nutzung von Thermalsole am Standort des Heizkraftwerkes Schwerin Lankow. Die Erzeugungsanlage wird eine Wärmeleistung von max. 7,5 MW aufweisen und jährlich bis zu 55 GWh Wärme in das Fernwärmenetz der Stadt Schwerin einspeisen.
Die Anlage soll im Wesentlichen aus einer Förderbohrung und einer Injektionsbohrung, einer Soleleitung zur Verbindung der beiden Bohrungen, einem Ingenieurbauwerk zur energetischen Gewinnung der Wärme und dem Gebäude (Geothermiezentrale) zur Unterbringung des Ingenieurbauwerkes bestehen.
Das Investitionsobjekt wird an 2 Standorten realisiert. Standort 1 ist am Heizkraftwerk Schwerin Lankow, Grevesmühlener Straße 28, 19057 Schwerin. Hier werden die Förderbohrung, das Ingenieurbauwerk sowie die Geothermiezentrale errichtet. Am Standort 2, Sportpark Lankow, Ratzeburger Straße, 19057 Schwerin, wird die Injektionsbohrung realisiert sowie Nebenanlagen des Ingenieurbauwerkes.
Die Maschinen sollen in der Lage sein, ein weites Spektrum von Randbedingungen sowohl auf der Wärmesenken- als auch auf der Wärmequellseite mit hoher energetischer Effizienz zu bedienen.
Die Druckfestigkeit der Wasserseite des Verdampfers muss mindestens 10 bar und die der Kondensatorseite mindestens 20 bar betragen.
Planungsgemäß werden vorgenannte Rahmenbedingungen durch eine Reihenschaltung von 4 Maschinen des Typs Carrier 61XWHHZE15 und 10 erreicht. Die gegenläufige Reihenschaltung bezieht sich dabei sowohl auf die Verdampfer- als auch die Kondensatorseiten der Wärmepumpen. So sind die Temperaturdifferenzen zwischen der Wärmesenke (Fernwärme) und der Wärmequelle (Zwischenkreislauf) für jede der Maschinen gering und die energetische Effizienz entsprechend hoch.
Vorgenannte Wärmepumpen sind mit dem Kältemittel R1234ze ausgerüstet. Sein GWP von 7 stellt auch den Grenzwert dar, der nicht überschritten werden darf.
R1234ze ist ein A2L-Kältemittel, also brennbar, aber schwer entflammbar. Die entsprechend DIN EN 378 notwendigen Sicherheitseinrichtungen (Kältemittelsensorik, Notlüftung etc.) sind zu installieren. Dies gilt vollumfänglich in gleicher Weise, wenn Maschinen mit alternativen Kältemitteln angeboten werden.
Das Zusammenspiel der Wärmepumpen untereinander und mit ihrer Peripherie (Zwischen-kreislaufpumpen, Eingangsregelventil auf der Heiznetzseite, Rücklauf-Beimischpumpe) ist durch einen durch den Wärmepumpenanbieter zu konfigurierenden Masterregler zu organisieren. Dieser sichert zu jeder Zeit die Einhaltung von Betriebsgrenzen und die energetische Optimierung des Betriebes.
Die Leistungsregelung der Maschinen ist grundsätzlich so ausgelegt, dass sie einen ihnen zugeleiteten Fernwärmevolumenstrom auf eine von außen vorgegebene Temperatur aufheizen.
I) Jahresdurchschnittlicher Umsatz des Bewerbers für Leistungen in den 3 letzten abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit dem Auftragsgegenstand vergleichbar sind (20 %),
II) Referenzen der letzten 10 Jahre (Einschlägigkeit, Anzahl), die mit der ausgeschriebenen Leistung nach Art und Umfang vergleichbar sind (60 %):
1. Nachweis über aktuell gültige Eintragung in ein Handelsregister, soweit nach den jeweiligen Bestimmungen des Mitgliedsstaats am Sitz oder Wohnsitz des Bewerbers entsprechendes verpflichtend vorgesehen ist,
3. Eigenerklärung, dass keine Ausschlussgründe nach § 21 des AEntG, § 98c des AufenthG, § 19 des MiLoG und § 21 des SchwarzArbG vorliegen,
4. Kurze Unternehmensdarstellung (insb. Gesellschaftsstruktur, Geschäftsfelder, ggf. bestehende wirtschaftliche Verflechtungen),

Eligibility requirements: 1. Nachweis über aktuell gültige Eintragung in ein Handelsregister, soweit nach den jeweiligen Bestimmungen des Mitgliedsstaats am Sitz oder Wohnsitz des Bewerbers entsprechendes verpflichtend vorgesehen ist, 2. Eigenerklärung, dass keine Ausschlussgründe nach §§ 123 und 124 GWB vorliegen, 3. Eigenerklärung, dass keine Ausschlussgründe nach § 21 des AEntG, § 98c des AufenthG, § 19 des MiLoG und § 21 des SchwarzArbG vorliegen, 4. Kurze Unternehmensdarstellung (insb. Gesellschaftsstruktur, Geschäftsfelder, ggf. bestehende wirtschaftliche Verflechtungen), 5. Bewerbergemeinschaften haben mit ihrem Teilnahmeantrag eine von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklärung abzugeben, in der: — die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt wird, — alle Mitglieder aufgeführt sind, — ein von allen Mitgliedern gegenüber dem Auftraggeber im Vergabeverfahren und darüber hinaus uneingeschränkt für jedes Mitglied bevollmächtigter Vertreter bezeichnet ist, — die gesamtschuldnerische Haftung aller Mitglieder erklärt wird. Eine besondere Rechtsform der Bewerbergemeinschaft und/oder Arbeitsgemeinschaft wird nicht vorgeschrieben.