Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2025-10-22
Buyer: Úrad pre verejné obstarávanie
Country: SK
Region: SK010
Contract type: Services
CPV classification: 45251110: Nuclear power station construction work | 45251150 | 45310000 | 45317200 | 71320000
Submission deadline: 2026-11-02

Technical requirements: Účelom PTK je v súlade s princípmi verejného obstarávania:
1.	Príprava a informovanie trhu a potencionálnych záujemcov o plánovanom verejnom obstarávaní na vyššie uvedený predmet zákazky;
2.	Zistenie okruhu predpokladaných vhodných dodávateľov na trhu; 
3.	Získanie a vyhodnotenie spätnej väzby od potencionálnych záujemcov, ktorí sa zúčastnia prípravných trhových konzultácií;
4.	Potvrdenie si dostupnosti technických riešení spĺňajúcich kvalitatívne požiadavky na predmet diela;
5.	Potvrdenie si realizačných riešení predmetu diela pri platnej licencii;
6.	Zistenie a posúdenie možných rizík počas realizácie jednotlivých technických  alternatív;
7.	Zistenie existujúcich technických a realizačných riešení pre jadrové zariadenia v prevádzke
8.	Naformulovanie a overenie nediskriminačných podmienok účasti; 
9.	Overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u relevantných a skúsených hospodárskych subjektov tak, aby následné verejné obstarávanie podporovalo otvorenú hospodársku súťaž;
10.	Naformulovanie obchodných podmienok, ktoré umožnia podanie ponuky všetkým vhodným dodávateľom; 
11.	Identifikácia požiadaviek, ktoré by mohli brániť podaniu ponuky; 
12.	Určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Účelom PTK je v súlade s princípmi verejného obstarávania:
1.	Príprava a informovanie trhu a potencionálnych záujemcov o plánovanom verejnom obstarávaní na vyššie uvedený predmet zákazky;
2.	Zistenie okruhu predpokladaných vhodných dodávateľov na trhu; 
3.	Získanie a vyhodnotenie spätnej väzby od potencionálnych záujemcov, ktorí sa zúčastnia prípravných trhových konzultácií;
4.	Potvrdenie si dostupnosti technických riešení spĺňajúcich kvalitatívne požiadavky na predmet diela;
5.	Potvrdenie si realizačných riešení predmetu diela pri platnej licencii;
6.	Zistenie a posúdenie možných rizík počas realizácie jednotlivých technických  alternatív;
7.	Zistenie existujúcich technických a realizačných riešení pre jadrové zariadenia v prevádzke
8.	Naformulovanie a overenie nediskriminačných podmienok účasti; 
9.	Overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u relevantných a skúsených hospodárskych subjektov tak, aby následné verejné obstarávanie podporovalo otvorenú hospodársku súťaž;
10.	Naformulovanie obchodných podmienok, ktoré umožnia podanie ponuky všetkým vhodným dodávateľom; 
11.	Identifikácia požiadaviek, ktoré by mohli brániť podaniu ponuky; 
12.	Určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Systém cirkulačnej vody 
Chladiace veže EBO34 (ITTERSON) sú stavebne a výkonovo najmenšie zo všetkých veží postavených v rámci ČSSR. Zároveň prívodné potrubia do veží majú najväčšiu výšku, čo vyvoláva vyšší výkon chladiacich čerpadiel BQDV. Plášte veží sú zostarnuté a potrebujú rekonštrukciu. Vnútorná stavebná časť je v prijateľnej kondícii, avšak nie je možné predpokladať, že vydrží ďalších 40 rokov prevádzky bez rekonštrukcie. Prívodné uzatváracie a regulačné klapky sú zostarnuté a počítame s ich výmenou pri rekonštrukcii plášťov.  
Zvýšenie chladiaceho výkonu tretieho (terciárneho) okruhu jadrovej elektrárne EBO34 má priamy vplyv na vyrobenú elektrickú energiu. V praxi to znamená zníženie teploty ochladenej cirkulačnej vody tak, ako je ekonomicky a technicky možné, pri referenčných klimatických podmienkach a pri zachovaní prevádzkovej bezpečnosti. 

Predpokladáme na základe praxe, že zníženie teploty ochladenej cirkulačnej vody o 1°C je možné modifikáciou chladiacej časti veží ITTERSON a zníženie ochladenej cirkulačnej vody o ďalší 1°C by malo byť možné doplnením nových ventilátorových chladiacich veží do okruhu cirkulačnej chladiacej vody. 
Požadujeme od relevantných dodávateľov návrh technických riešení založených na teplotechnických a ekonomických výpočtoch po zistení skutkového stavu zariadení a rezerv technológie. 
Systém cirkulačnej chladiacej vody tvoria tieto samostatné zariadenia: 
•	Chladiace veže s prirodzeným ťahom jedná sa o súbor štyroch chladiacich veží ITTERSON, ktorých účelom je ochladenie CCHV z HK TG, kde CCHV odoberá teplo z pracovnej pary vystupujúcej z NT dielov TG, čím dochádza k premene pary na kondenzát - kondenzácii. Situovanie je prevedené  do obdĺžnika o stranách 150x135 m. Je tu použitý systém spojenia chladiacich veží prepojovacími kanálmi a zberným odtokom z veží č.103 a č.104. Systém hradenia a delených kanálov umožňuje vyradenie ktorejkoľvek jednotky, či ide o prevádzkové dôvody alebo havarijné. Zaistenie zimnej prevádzky je prevedené ostrekovým zariadením. Ostrek vytvára pri hornom okraji nasávacieho otvoru teplovodnú clonu, ktorá zabraňuje prenikaniu studeného vzduchu k chladiacemu systému a tým tvoreniu námraz v priestore veže. 
•	Prepojovacie trasy a armatúry medzi HK TG s chladiacimi vežami a CČS. Časť potrubí sú  uložené v betóne, časť v zemi. Armatúry sú umiestnené v betónových šachtách . 
•	Štyri diagonálne čerpadlá 1600 BQDV, vyrobené k. p. Sigma Lutín, ktoré zabezpečujú dopravu cirkulačnej chladiacej vody ku kondenzátorom. Výkon každého čerpadla je možné meniť natáčaním lopatiek obežného kola.  
•	Hlavné kondenzátory TG31, 32,41,42.Pre dosiahnutie rovnakého prietoku do jednotlivých HK, sú na spojovacom potrubí medzi jednotlivými stupňami HK TG31,32,41 inštalované prestaviteľne škrtiace klapky DN1800. 
•	SKR a elektro.

ROZSAH PREDMETU PLNENIA
Pre zvýšenie chladiaceho výkonu tretieho okruhu jadrovej elektrárne EBO na JE EBO predpokladáme nasledovný rozsah prác: 
•	analyzovať súčasný stav systému cirkulačnej vody (technológia, výkony a pod.), 
•	vyhodnotiť dostatočnosť  údajov a podkladov k existujúcej technológii, 
•	vypracovať varianty úprav existujúcich zariadení a navrhnúť nové zariadenia v rozsahu stavebnej, strojnej, elektro, SKR časti,  
•	vyhodnotiť vplyv jednotlivých variantov na existujúcu technológiu, 
•	zosumarizovať otázky a odpovede v rozsahu PTK,
•	navrhnúť hodnotenie zavádzania zmien, hodnotiace parametre pre zavedenie každej zmeny, rozsah garančných meraní, 
•	analyzovať vplyv zmien na systémy doplňovania cirkulačnej vody,  
•	popísať alternatívy  paralelnej spolupráce veží ITTERSON a prídavných chladiacich veží,  
•	navrhnúť modely pre sledovanie výkonu systému cirkulačnej vody, prediktívne nástroje pre odhad výkonu 
•	rozpočet pre minimálne dve varianty 
•	vypracovať realizačný harmonogram postupu prác v súlade s HMG dvojblokovej odstávky 2030 JE EBO  
 Súčasťou spracovania PTK sú aj nasledovné činnosti: 
•	Prehliadka existujúceho systému cirkulačnej vody 
•	Konzultácie so správcom, zadávateľom NZ, garantom technickej zmeny 
•	Konzultácie k prvému návrhu úprav 
•	Účasť na jednaniach v EBO (min. 3x)