Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2023-10-20
Buyer: Universitätsklinikum Münster
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 71240000 | 71322000: Civil engineering design services | 71356100 | 71356400 | 71521000: Construction-site supervision services
Submission deadline: 2023-11-17
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Universitätsklinikum Münster - 2910_16_676 Versorgungszentrum II (VZII) - P35 Ausführungsüberwachung / technisches Controlling
Das Gebäude Servicezentrum steht auf einem zweigeschossigen Kellerbauwerk (2. UG mit rd. 1.750 m2 BGF + 1. UG mit rd. 2.800 m2 BGF). Circa 1/3 der Flächen im Westen dienen dabei der Unterbringung der Technikräume für das Servicezentrum selbst.
Die verbleibenden Flächen (2/3) im Osten Richtung Domagkstraße beherbergen die technischen Anlagen des VZ II, dessen Geräte und Installationen teilweise eine lichte Raumhöhe von ca. 8,0 m benötigen. Abgasleitungen, Kühlwasserleitungen sowie sonstige Medienleitungen werden in vertikalen Schächten durch das komplette Hochhaus bis über Dach geführt.
Das Dach des Servicezentrums dient als Aufstellfläche für die Rückkühlwerke der Kälteerzeugung und der sonstigen technischen Anlagen. Der mittige Erschließungskern führt den Feuerwehraufzug und das Treppenhaus bis aufs Dach. Daran angelagert ragt ein Schachtbauwerk (Schornstein) ca. 6,0 m über die Dachfläche, welches den Betrieb und die Abgasführung des VZ II sicherstellt.
Darüber hinaus befinden sich im 10.OG und im darüber befindlichen Technikgeschoss 2 Kühlwasserspeicher aus Stahlbeton mit einem Fassungsvermögen von ca. 30 m3 Kühlwasser.
Das VZII beherbergt auf der Kälte- und Wärmeversorgungseite künftig im Wesentlichen folgende technische Anlagen und Einrichtungen:
Zur Versorgung des Nahwärmenetzes auf dem UKM Campus ist eine modular aufgebaute Fernwärmeübertragerstation bestehend aus insgesamt 3 Stück parallel angeordneten Fernwärmetauschern mit einer Übertragerleistung in Höhe von jeweils 5,0 MW vorgesehen.
Die Bereitstellung der benötigten Fernwärme erfolgt dabei aus dem Fernwärmenetz der Universität Münster.
Zur Sicherstellung einer energieeffizienten Wärmeversorgung sowie dezentralen Eigenstromversorgung ist ein gasbetriebenes BHKW mit einer Generatorleistung PElt. 2,0 MW integraler Bestandteil der Gesamtkonzeption. Das BHKW wurde so konzipiert, das sowohl ein Betrieb mit
Das BHKW wird hinsichtlich der geplanten Anlagenkonzeption ausschließlich wärmegeführt betrieben, sodass jeweils immer die KWK/KWKK - Hocheffizienzkriterien im Betrieb erfüllt werden. Das BHKW ist mit einem 10 kV Generator geplant um die erzeugte elektrische Energie übertragungsverlustfrei in das UKM-interne 10 kV Netz einzuspeisen.
Das Gesamtsystem wird ergänzt um zwei Hochtemperaturwärmepumpensysteme. Die Wärmepumpen dienen in erster Linie dazu, den relativ geringen witterungsunabhängigen Kälteleistungsbedarf der angebundenen Liegenschaften in den Wintermonaten abzudecken und dabei gleichzeitig das Wärmenetz mit der dabei anfallenden Abwärme zu speisen.
Um die Betriebsstunden des geplanten BHKW zu optimieren ist eine Absorptionskältemaschine (LiBr) mit einer Kälteleistung von QK = 1,5 MW vorgesehen, welche im den Sommermonaten mit der BHKW- Abwärme als Heizmedien versorgt wird.
Weiterer Baustein der Kälteversorgung bildet eine Hocheffizienzkältemaschine mit ölfrei verdichtenden Turboverdichtern. Die Kälteleistung dieses Aggregates beträgt QK = 3,4 MW.
Für den künftigen finalen Ausbau (2. Ausbaustufe) sind zwei Turbokältemaschinen mit einer Kälteleistung in Höhe von jeweils QK = 4,3 MW geplant. Diese Kältemaschinen werden direkt aus dem Mittelspannungsnetz mit der nötigen elektrischen Energie versorgt.
Die Versorgung der Kälteerzeuger mit dem benötigten Kühlwasser erfolgt durch ein zentrales Kühlwassernetz mit auf der Dachfläche platzierten offenen Rückkühlwerken sowie einem Kühlwasservorlagebehälter im 10.OG/ Technikgeschoss. Das Kühlwassernetz beinhaltet sämtliche technisch erforderliche Komponenten und Aggregate (wie Pumpen, Filter, Armaturen, Bioziddosiereinrichtng, UV -Desinfektion etc.).

Eligibility requirements: Der Bewerber bzw. die Bewerbergemeinschaft sollte zum Nachweis seiner Eignung (Zuverlässig-keit, Leistungsfähigkeit und Fachkunde) folgende Unterlagen oder vergleichbare Informationen vorlegen (Eigenerklärungen entsprechend der Vorgaben des Formblattes der Vergabestelle sind ausreichend): - unterschriebene Eigenerklärung, dass die Ausschlussgründe nach §§ 123 und 124 GWB nicht vorliegen, - Angaben, ob und auf welche Art der Bieter wirtschaftlich mit Unternehmen verknüpft ist oder ob und auf welche Art er auf den Auftrag bezogen in relevanter Weise mit anderen zusammenarbeitet. Die nicht rechtzeitige Vorlage der in Ziff. III.1.1 bis III.1.3 sowie Ziff. III.2.1 und 2.2 der EU-Bekanntmachung genannten Unterlagen kann zum Ausschluss aus dem Verfahren führen. Der Auftraggeber behält sich vor, fehlende Unterlagen nachzufordern und Bewerber oder Bewerber-gemeinschaften vom Verfahren auszuschließen, die auf einmalige Nachforderung keine oder nur unvollständige Unterlagen nachreichen. Ein Anspruch auf Nachreichung von Unterlagen besteht jedoch nicht, insbesondere kann die Vergabestelle im Rahmen der Gleichbehandlung aller Bieter entscheiden, bei keinem Bieter etwaig fehlende Unterlagen nachzufordern. Die Vergabestelle behält sich zudem vor, zusätzlich zu den Eigenerklärungen vor Vergabe des Auftrages entsprechende Bescheinigungen der zuständigen behördlichen Stelle zu verlangen. Die von den Bewerbern bzw. der Bewerbergemeinschaft einzureichenden Unterlagen ergeben sich insgesamt aus Ziffer III.1.1 bis III.1.3 sowie Ziff. III.2.1 und 2.2 der EU-Bekanntmachung. Will sich der Bewerber bzw. die Bewerbergemeinschaft bei der Erfüllung des Auftrages der Leistungen anderer Unternehmen (Nachunternehmer) bedienen, sind die in Ziff. III.1.1 bis III.1.3 sowie die in Ziff. III.2.1 und 2.2 der EU-Bekanntmachung genannten Unterlagen vollständig auch von diesen Nachunternehmern zu erbringen.