Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2023-03-29
Buyer: Skanderborg-Hørning Fjernvarme a.m.b.a.
Country: DK
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 42511110 | 45210000: Building construction work | 71321200
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Totalentreprise - Skanderborg-Hørning Fjernvarme a.m.b.a. - Funktionsudbud vedr. 12,5 MW Luftvarmepumpe
Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. ønsker at etablere et eldrevet NH3-baseret varmepumpeanlæg, der kan anvende udeluft som varmekilde, og med mindst 12,5 MW varmeproduktion ved en udetemperatur på -1°C.
Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. (i det følgende betegnet SKHFJ) ønsker at etablere et eldrevet NH3-baseret varmepumpeanlæg, der kan anvende udeluft som varmekilde, og med mindst 12,5 MW varmeproduktion ved en udetemperatur på -1°C. Anlægget skal være baseret på skuekompressorer. Den samlede NH3-fyldningen for anlægget må gerne overstige 5 tons, men anlægget skal opdeles i to kredse med maksimalt 4,9 tons NH3-fyldning, der skal kunne isoleres fra hinanden og hver kunne levere den ønskede afgangstemperatur fra varmepumpen uafhængigt af, om den anden kreds er i drift (f.eks. ved service). Under normal drift må de to kredse kobles på både NH3 og fjernvarmevandssiden, så optimal drift opnås.
Anlægget skal varetage produktion af fjernvarme i samdrift med de eksisterende produktionsenheder på værket Danmarksvej 15, Skanderborg. Varmepumpen skal opføres i en eksisterende bygning (i det følgende betegnet "VPbygningen") på en tilkøbt nabogrund umiddelbart syd for værket på adressen Danmarksvej 18b. Etablering af transmissionsledning fra anlægget til det eksisterende værk samt fremføring af elforsyning på 10 kV-niveau varetages af bygherre. Som en del af entreprisen skal VPbygningen ombygges og tilpasses varmepumpen, men hvor en så stor resterende del som mulig skal kunne anvendes til oplagring af træpiller. Kølegården opføres umiddelbart øst for VPbygningen.
Ved designet af anlægget skal muligheden for og betydningen af en fremtidig udvidelse med et identisk anlæg til en samlet ydelse på mindst 25 MW være indtænkt.
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage
regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem
der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for
Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at
ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har
Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette
ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,
jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige


Winner: AKTIVE ENERGI ANLÆG A/S
Number of bids: 2