Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-07-29
Buyer: Gmina Zawiercie
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45113000 | 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work
Estimated value: 833436.69 PLN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: 1.	Przedmiotem zamówienia jest: ”Termomodernizacja budynku OSP w Skarżycach” współfinansowanym  przez Unię Europejską  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność Energetyczna Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie 4.3.1 Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej ZIT.
Przedmiotowy budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu – Skarżycach jest budynkiem wolnostojącym, częściowo podpiwniczonym z dwoma nadziemnymi kondygnacjami (w tym strych nieużytkowy) z wbudowaną klatką schodową. Zlokalizowany na działce nr 2/1 Obręb Skarżyce.
Obiekt został wykonany i odebrany do użytkowania w 1957r., w późniejszych latach ok. 1987r., wykonano modernizację obiektu i wymianę stolarki okiennej z drewnianej na PCV.
- instalacja wody zimnej – instalacja zasilana z wodociągu gminnego, wykonana z rur stalowych ocynkowanych łączonych przy pomocy złączek gwintowanych,
- instalacja wody ciepłej – instalacja wykonana w układzie centralnym, bez cyrkulacji z rur stalowych ocynkowanych łączonych przy pomocy złączek gwintowanych. Przewody prowadzone po wierzchu ścian, nieizolowane. Przygotowanie i magazynowanie ciepłej wody użytkowej przy pomocy kotła na paliwo stałe połączonego z zasobnikiem cwu,
- instalacja centralnego ogrzewania - instalacja wodna, dwururowa, działająca w systemie grawitacyjnym, z rozdziałem dolnym, wykonana z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. Przewody prowadzone po wierzchu ścian, nieizolowane. Grzejniki: żeliwne - członowe; stalowe – płytowe oraz rurowo - żebrowe. Woda grzewcza 90/70º C, przygotowana za pomocą kotła na paliwo stałe, zabezpieczonego otwartym naczyniem zbiorczym. Brak automatyki sterującej pracą kotła i regulacji obiegów wodnych.
- instalacja kanalizacji sanitarnej – brak przyłączenia do sieci gminnej. Zrzut ścieków do zbiornika bezodpływowego. Instalacja wykonana z rur PVC.
Przedmiot zamówienia  obejmuje termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  w Zawierciu – Skarżycach, ul. Skarżycka 4, działka nr. ew. 2/1 (obręb 0009 Skarżyce).
1)	Ocieplenie dachu nad pomieszczeniami ogrzewanymi poprzez ułożenie wełny mineralnej o współczynniku λ ≤ 0,039 W/m2K i grubości 0,27m pomiędzy elementami więźby dachowej (krokwie);
2)	Ocieplenie stropodachu nad wiatrołapami poprzez ułożenie styropapy o współczynniku λ ≤ 0,035 W/m2K i grubości 0,24m;
3)	Ocieplenie ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanego strychu wełna mineralną o współczynniku λ ≤ 0,038 W/m2K i grubości 0,1m;
4)	Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku nadziemnym oraz fundamentowych metodą BSO na bazie styropianu o współczynniku λ ≤ 0,033 W/m2K i grubości 0,16m z warstwą zbrojącą wykończoną tynkiem – łącznie 435,95 m2;
5)	Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem poprzez ułożenie na nim ocieplenia z dwóch warstw wełny mineralnej na „mijankę” grubości 0,27m (0,12m + 0,15m) o współczynniku λ ≤ 0,038 W/m2K;
7)	Wymiana pokrycia dachowego wraz z przedłużeniem okapów i wymianą elementów więźby dachowej, drewnianej w zakresie objętym opracowaniem, wykonaniem nowych obróbek blacharskich, montażem systemu odwodnienia połaci dachowych;
8)	Prace demontażowe niezbędne dla wykonania termomodernizacji: elementy zewnętrzne przeznaczone do likwidacji z ponownym montażem po termomodernizacji


Winner: Firma Handlowo Usługowa „INSTALDAR” Dariusz Dzielawski
Award value: 833436.69
Number of bids: 6