Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-10-24
Buyer: Flughafen Stuttgart GmbH
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45262311 | 45262670 | 45300000 | 45310000
Estimated value: 3691970.2 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Ertüchtigung der Terminals 1& 2 am Flughafen Stuttgart mit den erforderlichen Entrauchungs- und RWA-Maßnahmen inkl. Austausch der Entrauchungsventilatoren sowie allen baulichen und technischen Begleitmaßnahmen mit folgenden Gewerken:
Austausch und Erneuerung von ca. 21 Entrauchungsventilatoren (Luftmenge von ca. 7.500 m³/h bis ca. 78.000 m³/h) und Neuinstallation von ca. 5 neuen Entrauchungsanlagen im Terminal 1 und Terminal 2. Ausstattung der Ventilatoren mit Stoßimpuls-Meßsystem. Nachrüstung im Bestand im Terminal 1 von 5 Spüllüftungsanlagen (je ca. 10.000 m³/h) inkl. Steuerung mit FU.
Bei allen Entrauchungsanlagen inkl. Anpassung bzw. Neuinstallation der Entrauchungskanalnetze (aus Kalzium-Silikat oder verzinktem Blech).
Zur Schaffung von Baufreiheit für die neuen Entrauchungsanlagen müssen in Teilen bestehende Installationen (Heizung, Kälte, Lüftung, Sanitär) de- und remontiert werden.
Zur Einbringung der Ventilatoren auf dem Dach oder den Terrassen werden Kranarbeiten auch im Sicherheitsbereich erforderlich.
Die Arbeiten finden in allen fünf Ebenen der beiden Terminals an unterschiedlichen Örtlichkeiten statt. Weiterhin finden auch Arbeiten im Sicherheitsbereich statt
Aufbau neuer Gebäudeautomationsanlagen (MSR-Technik) zur automatisierten Steuerung von mechanischen Entrauchungsanlagen und Nachströmungen mittels fehlersicherer SPS-Steuerungen samt Peripherie. Das Fabrikat der fehlersicheren Steuerung steht fest.
Untergliederung in vier ISP´s (Schaltanlagen) im Terminal 1 und ein ISP im Terminal 2. Ersetzen der bestehenden alten Entrauchungsschaltschränke (drei analoge Schaltschränke im Terminal 1 und ein analoger Schaltschrank im Terminal 2) mittels Umschluss Szenario für Szenario auf die neuen ISP´s. Demontage der alten Schaltanlagen.
Aufbau vier identischer neuer Feuerwehrangriffspunkte (FAP-Tableaus) an zwei Standorten mit Umschluss von ca. 65 Szenarien vom bisherigen analogen FAP auf die neuen fehlersicheren FAP-Steuerungen (im Bestand schon vorhanden).
Die Programmierung der fehlersicheren Steuerungen erfolgt bauseits, hier sind die Schnittstellen bei der Schaltschrankplanung und -ausführung zu beachten.
Zusätzlich Aufbau neuer MSR-Verkabelung für die Entrauchungsanlagen und Nachströmöffnungen in allen Ebenen der Terminals 1 und 2 im laufenden Betrieb, Ausführung weitestgehend in E30 oder E90-Verlegung. Zusätzlich Aufbau eine Brandschutz-Busverkabelung zwischen den neuen ISP´s.
Die Arbeiten finden in allen fünf Ebenen der beiden Terminals an unterschiedlichen Örtlichkeiten statt. Weiterhin finden auch Arbeiten im Sicherheitsbereich statt.
Installation von Verteilerzuleitungen in Funktionserhalt E90, zur Versorgung von MSR-Entrauchungsschaltschränken im Terminal 1, Terminal 1 Westerweiterung und im Terminal 2.
Im Terminal 1 sind für insgesamt 4 MSR-Schaltschränke mit Leistungen von 95kW, 83kW, 70kW und 6kW die Zuleitungen zu installieren. Hinzu kommen noch 4 Zuleitungen für Spüllüftungen mit je 5kW in Treppenhäusern.
Im Terminal 2 ist ein Entrauchungsschaltschrank von 55kW sowie eine Spüllüftung mit 5kW zu versorgen.


Winner: Air for All GmbH & Co. KG
Award value: 3691970.2