Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-02-13
Buyer: Východoslovenská distribučná, a. s.
Country: SK
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 30210000 | 48100000 | 72000000
Estimated value: 6050000 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.) prevádzkovateľ distribučnej sústavy na území východného Slovenska s rozsahom takmer 21000 km vedení a viac ako 632 000 odberných miest zákazníkov vyhlasuje verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na dodávku (dielo), rozvoj, prevádzku a údržbu dispečerského riadiaceho informačného systému (DIRIS). Synonymom pre DIRIS je typicky DMS (Distribution management system).
Modulárnosť, t.j. zloženie DIRIS z viacerých modulov a funkčností v rámci modulov, ktoré môžu byť za istých okolností implementované resp. aktivované postupne (v rôznom čase). Komunikáciu jednotlivých modulov bude podporovať štandardné rozhranie typu ESB alebo RESTAPI.
— interná modulárnosť môže bť zabezpečená i proprietárnou zbernicou a má umožniť napr. rýchlejšie debugovať a izolovať prípadné chyby SW predpokladáme zodpovednosť za realizáciu a prevádzku technických prostriedkov - na strane dodávateľa.
— externá modularnosť umožní napojenie externých aplikácií a dátových zdrojov a úložísk preferujeme využitie existujúcich či plánovaných prostriedkov v prostredí VSD IT (CA API, SAP PI a iné) zodpovednosť za prevádzku technických prostriedkov podporujúcich externú modulárnosť predpokladáme na strane VSD.
Škálovateľnosť, t.j. rozšíriteľnosť systému z pohľadu typov a počtov objektov bez negatívneho dopadu na na výkon resp. odozvu systému.
Otvorenosť, t.j. vlastnosť systému efektívne sprístupniť jemu vlastné dáta ďalším systémom a aplikáciám z tzv. technologickej siete do tzv. office siete alebo internetu pri zachovaní bezpečnosti.
Technická špecifikácia na dodávku diela DIRIS obsahuje >300 funkčných požiadaviek. Nižšie sú len niektoré, najviac relevantné pre rámcovú identifikáciu rozsahu a zložitosti diela. Požaduje sa aby DIRIS:
Umožnil riadenie a supervíziu všetkých napäťových hladín VVN, VN a NN distribučnej sústavy VSD, a.s. pri čo najvernejšom modelovaní oproti realite (na NN úrovni až po odberné miesto reprezentované elektromerom a istením pred elektromerom), pričom zdrojom dát je GIS geografický informačný systém (master technických dát) minimálne s denným importom dát do DIRIS.
A jeho real time databáza obsahovala minimálne 10 mil. objektov, t.j. aby pri zapnutí vrstiev, ktoré zodpovedajú jednotlivým napäťovým hladinám mohol užívateľ pracovať so súvislosťami (križovatky, súbehy) v 1 schéme/zobrazení.
Bol integrovaný na >10 okolitých systémov a aplikácií. Predovšetkým na automatický import z GIS (master technických dát) a SAP (master zákazníckych dát) a mnohé ďalšie.
A OS servrov bol Linux 64bit, OS klientskych staníc Linux 64bit alebo windows 10, aby boli použité DB Oracle alebo PostgreSQL.
Podporoval 2 dispečerské centrá hlavné a záložné v rôznych geografických lokalitách, t.j. dodaný systém musí byť plne redundantný s podporou prevádzky Active-Active
Podporoval štandardy a protokoly a mal príslušné konektory/interface predovšetkým CIM (IEC 61970/61968), IEC60870-5-104, IEC 60870-6 ICCP/TASE.2, Modbus TCP a ďalšie.
— Autonómne navrhoval optimálny manipulačný postup pre vypnutie vybraného zariadenia DS pri zohľadnení výpočtu ustáleného chodu a dovolených prúdových a napäťových medziach,
— Lokalizoval a predikoval miesta porúch a využil dostupné zdroje dát technické (lokátory porúch z digitálnych ochrán (VN úroveň), spontánne hlásenia inteligentných elektromerov a/alebo ich ping a/alebo odpočet ich napätí pre rozlíšenie 1 fázových porúch, spontánne hlásenia z IoT senzorov a pod. (NN úroveň) a zákaznícke (volania z Call Centra) a logicky ich spájal na základe topologického trasovania,


Winner: Elektrosystem, a.s.
Award value: 6050000
Number of bids: 4