Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-04-02
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45251140: Thermal power station construction work | 45251220 | 45255400 | 71000000 | 71313000: Environmental engineering consultancy services
Estimated value: 607494834.17 RON
Award criteria: price, quality

Technical requirements: Judeţul Vâlcea, în calitate de acționar unic la S.C. CET Govora S.A., conform Hotărârii de Guvern nr. 1005/2002, deține partea din SACET care cuprinde sursa de producere a energiei termice (centrala electrică de termoficare) și rețeaua de transport. O analiză a sistemului de termoficare la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea a evidenţiat o serie de aspecte negative ale funcţionării sistemului, în special datorită eficienţei energetice scăzute a reţelelor termice, ca urmare a supradimensionării acestora, dar şi a uzurii fizice a lor, fiind implementate tehnologii foarte învechite pentru izolaţia termică.
În acest sens, s-au obținut finanțări din cadrul POS Mediu și POIM pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice” - etapa I (POS Mediu) și etapa II (POIM).
În baza Master-Planului s-a elaborat Studiul de Fezabilitate pentru proiectul „Modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Râmnicu Vâlcea”.
Utilizând documentațiile realizate, Consiliul Județean Vâlcea a aplicat pentru obținerea finanțării, prin Programul Termoficare, a proiectului „Modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Râmnicu Vâlcea”. Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în 24.08.2023.
Valoarea estimată a achiziției = 544.032.957,00 lei, fără TVA, din care:
Lot nr. 1" Proiectare și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investitii pentru proiectul: „Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență "" = 533.916.632 lei, fără TVA.
Lot nr. 2" Proiectare și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiti pentru proiectul: „Centrală termo-electrică pe biomasă"" = 10.116.325 lei, fără TVA.

	
Nota:
Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificări sau informatii suplimentare, numai prin SEAP, într-un termen de cel tarziu 20 de zile inainte de data limită de depunere a ofertelor, conf art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016 În masura în care solicitările de clarificări sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut anterior, termenul limita in care AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare este cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. SOLICITARILE DE CLARIFICARI VOR FI TRANSMISE IN FORMAT EDITABIL.
Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Randamentul termic al instalației de cogenerare de înaltă eficiență formată din cele 5 unități CHP (ηt) este definit ca raportul dintre energia termică produsă anual sub formă de apă caldă pentru termoficare (ET) și energia combustibilului consumat anual (EF) de instalația CHP.
ηt = ET / EF 		[%]
unde:
ηt = Randamentul termic al instalației de cogenerare de înaltă eficiență, exprimat în %
ET = Energia termică utilă produsă anual sub formă de apă caldă livrată către SACET, exprimată în MWh(t)/an
EF = Energia combustibilului consumat anual (gaz natural), exprimată în MWh(f)/an
Valorile ET și EF se stabilesc în baza bilanțului realizat conform cerințelor din cap. 3.2.14 din caietul de sarcini.
Cerințe minime:
Ofertantul va prezenta în cadrul ofertei breviarul de calcul care justifică obținerea valorii propuse pentru randamentul termic.
Valoarea minimă admisibilă pentru randamentul termic este: ηt(min) = 40,9%, valoare care nu se puncteaza.
O ofertă care prezintă o valoare a randamentului termic sub valoarea minimă admisibilă nu va fi luată în considerare, fiind stabilită ca „ofertă neconformă”.
Algoritm de calcul:
Pentru oferta care prezintă randamentul termic ηt cu valoarea cea mai ridicată, ηt(max), se acordă punctajul maxim alocat: P2max = 15 puncte.
Pentru celelalte oferte se acordă punctajul astfel:
P2(n) = P2max * [ηt(n) – ηt(min)] / [ηt(max) – ηt(min)].
Randamentul global al instalației de cogenerare de înaltă eficiență formată din cele 5 unități CHP este definit ca raportul dintre energia utilă anuală, calculată ca sumă dintre energia electrică produsă anual la bornele generatoarelor (EE) și energia termică produsă anual sub formă de apă caldă pentru termoficare (ET) și energia combustibilului consumat anual (EF).
ηg = (EE + ET) / EF 		[%]
unde:
ηg = Randamentul global al instalației de cogenerare de înaltă eficiență, exprimat în %
EE = Energia electrică produsă anual la bornele generatoarelor, exprimată în MWh(e)/an
ET = Energia termică utilă produsă anual sub formă de apă caldă livrată către SACET, exprimată în MWh(t)/an
EF = Energia combustibilului consumat anual (gaz natural), exprimată în MWh(f)/an.
Valorile EE, ET și EF se stabilesc în baza bilanțului realizat conform cerințelor din cap. 3.2.14 din caietul de sarcini.
Cerințe minime:
Ofertantul va prezenta în cadrul ofertei breviarul de calcul care justifică obținerea valorii propuse pentru randamentul global.
Valoarea minimă admisibilă pentru randamentul global este: ηg(min) = 88,2%, valoare care nu se puncteaza.
O ofertă care prezintă o valoare a randamentului global sub valoarea minimă admisibilă nu va fi luată în considerare, fiind stabilită ca „ofertă neconformă”.
Algoritm de calcul:
Pentru oferta care prezintă randamentul global cu valoarea cea mai ridicată, ηg(max), se acordă punctajul maxim alocat: P3max = 15 puncte.
Pentru celelalte oferte se acordă punctajul astfel:
P3(n) = P3max * [ηg(n) – ηg(min)] / [ηg(max) – ηg(min)].
Cantitatea anuala a emisiei GES produsa de instalatia de cogenerare de inalta eficienta formata din cele 5 unitati CHP (MC) este definita ca produsul dintre energie anuala a combustibilului consumat (EF) si factorul de emisie specifica arderii gazului natural (FE). 
MC = EF*FE [tCO2eq/an] 
Unde: 
MC = Cantitatea anuala de emisir GES produsa de instalatia de cogenerare de inalta eficienta exprimata in tCO2eq/an 
EF = energia combustibilului consumat anual de instalatia de cogenerare de inalta eficienta, exprimata in MWh (f) stabilita in baza bilantului realizat conform cerintelor din capitolul 3.2.14 din caietul de sarcini 
FE = factorul de emisie specific arderii gazului natural cu valoarea de referinta de 0,20196 tCO2/MWh stabilita conform Regulamentului 2066/2018/EU. 
Cerinte minime: 
Ofertantul va prezenta in cadrul ofertei breviarul de calcul care justifica obtinerea valorii propuse pentru cantitatea emisiei GES. 
Algoritm de calcul: 
Pentru oferta care prezinta o cantitate a emisiei GES cu valoarea cea mai scazuta, MC(min) se acorda punctajul maxim alocat: P4max=10 puncte.
Pentru celelalte oferte se acorda punctajul astfel: P4[n] = P4 max* [MC(min)/M(n)] 
Valoarea maxima a cantitatii anuale de emisii GES este de 150.000 tCO2eq. 
Ofertele peste valoarea maxima stabilita a cantitatii de emisie GES vor fi declarate oferte neconforme. 
Valoarea minima a cantitatii anuale de emisii GES este de 132.342 tCO2eq.
Pentru ofertele a caror valoare a cantitatii anuale de emisii GES este sub valoarea minima stabilita nu se acorda punctaj suplimentar.


Award value: 607494834.17
Number of bids: 2