Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2025-03-13
Buyer: ENERGA-OPERATOR S.A.
Country: PL
Region: PL634
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45100000: Site preparation work | 45110000 | 45111000 | 45112000 | 45113000
Submission deadline: 2025-04-08
Award criteria: price

Technical requirements: 1.	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej oraz robót budowlano-montażowych w formule zaprojektuj i wybuduj, na podstawie, której możliwa będzie realizacja budowy zarówno pod względem formalno-prawnym jak i technicznym oraz wykonanie robót zgodnie z tą dokumentacją projektową dla zadania GPZ Majewo - kompleksowa modernizacja stacji.
Zakres prac budowlano-montażowych obejmuje: 
1.1.	wykonanie niezbędnych prac związanych z rozbiórką budynku stacyjnego wraz z instalacjami i rozdzielnią 15 kV, 
1.2.	budowę wolnostojącego, parterowego i niepodpiwniczonego budynku stacyjnego; 
1.3.	demontaż istniejącej rozdzielni 110kV wraz z transformatorami WN/SN i fundamentami; 
1.4.	budowę rozdzielni 110 kV, pięciopolowej, w układzie mostkowym H5, z rezerwą terenu pod kolejne cztery pola liniowe; 
1.5.	zabudowę nowej, wnętrzowej rozdzielnicy rozdziału pierwotnego SN, 24-polowej (z ramą przygotowaną dla docelowej ilości 32 pól); 
1.6.	instalację dwóch transformatorów 110/15 kV o mocy 40 MVA w dedykowanych, wydzielonych komorach; 
1.7.	instalację dwóch zespołów kompensacji ziemnozwarciowej umieszczone w dwóch wydzielonych, odrębnych pomieszczeniach; 
1.8.	budowę wspólnej instalacji uziemiającej obejmującej uziemienie robocze, ochronne i odgromowe;
1.9.	rozbiórka istniejących i budowa nowych dróg wewnętrznych głównie przewidzianych do transportu urządzeń elektroenergetycznych; 
1.10.	rozbiórkę istniejącego i budowa nowego zewnętrznego ogrodzenia; 
1.11.	budowę systemu ochrony technicznej SOT; 
1.12.	budowę wyprowadzeń linii SN; 
1.13.	zabudowę w pomieszczeniu nastawni szafy dławików gaszących wyposażoną w regulatory z wymuszaczami prądowymi; 
2.	Zamawiający, uwzględniając że zakończenie realizacji umowy w sprawie zamówienia nastąpi po dniu 01.01.2028 r., informuje, że odrzuci,  jako niezgodną z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, ofertę, w której zaoferowano:
a)	rozdzielnicę napowietrzną z zastosowaniem medium izolacyjnego w postaci fluorowanych gazów cieplarnianych (w tym SF6),
b)	rozdzielnice elektryczne napięcia od 52 kV do 145 kV włącznie i o prądzie zwarcia do 50 kA, włącznie wykorzystujące fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku globalnego ocieplenia równym 1 lub większym, 
ponieważ na dzień odbioru roboty budowlanej nie będzie mógł wprowadzić takiego urządzenia do użytku zgodnie z treścią art. 13 ust. 9 lit. a) i c)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014 (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj?locale=pl). 
W przypadku niewskazania w Formularzu ofertowym w zakresie rozdzielnicy rodzaju medium izolacyjnego oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
3.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 14 do SWZ. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie ze wskazanymi w niniejszej dokumentacji wytycznymi (załącznik nr 17 do SWZ) i instrukcjami oraz stanowiącymi załącznik do SWZ standardami (załącznik nr 18 do SWZ) i projektowanymi postanowieniami umowy (załącznik nr 15 do SWZ).
4.	W ramach poszczególnych etapów zamówienia, Wykonawca dokona opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlano-montażowych dla przebudowy kompleksowej stacji GPZ Majewo wraz z zakupem, dostawą i posadowieniem transformatorów oraz rozdzielnicy rozdziału pierwotnego SN. 
5.	Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na warunkach opisanych w załączniku nr 15 do SWZ.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej  10 000 000,00 zł
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.
Szczegóły dotyczące składanych dokumentów znajdują się w Rozdziale XIV pkt 1.4 SWZ.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1.	wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej dwie dokumentacje projektowe przebudowy lub budowy lub remontu stacji WN/SN wraz z dostosowaniem mostów kablowych SN oraz obwodów pierwotnych i wtórnych w zakresie:
(1)	budowy napowietrznej rozdzielni 110kV w technologii tradycyjnej (AIS) lub przebudowy lub remontu polegającego na kompleksowej wymianie co najmniej dwóch pól rozdzielni 110 kV,
(2)	montażu na stanowisku lub wymiany transformatora 110kV/SN o napięciu dolnym SN nie mniejszym niż 15kV, 
(3)	wymiany rozdzielnicy rozdziału pierwotnego SN minimum 15 kV wraz z zespołami uziemiającymi, 
(4)	przebudowy lub wymiany zabezpieczeń 110 kV, 
(5)	wymiany rozdzielni potrzeb własnych,
(6)	przebudowy lub budowy lub remontu budynku stacyjnego,  
Zakresy wskazane w pkt 1-6 mogą być zrealizowane w ramach jednej lub wielu umów.
Zamawiający wymaga, aby zakresy określone w pkt 1-6 co najmniej jednokrotnie zostały zaprojektowane w ramach dokumentacji projektowej, zrealizowanej dla operatora sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej.
Uwaga: 
(1)	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doświadczenie określone w pkt 1 musi w całości wykazać co najmniej jeden Wykonawca albo podmiot na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca polega,
(2)	W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): wykazu usług.
Szczegóły dotyczące składanych dokumentów znajdują się w Rozdziale XIV pkt 1.4 SWZ.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1.	wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane: przebudowę lub budowę lub remont stacji WN/SN wraz z dostosowaniem mostów kablowych SN oraz obwodów pierwotnych i wtórnych w zakresie:
(1)	budowy napowietrznej rozdzielni 110kV w technologii tradycyjnej (AIS) lub przebudowy lub remontu polegającego na kompleksowej wymianie co najmniej dwóch pól rozdzielni 110 kV,
(2)	wymiany transformatora 110kV/SN o napięciu dolnym SN nie mniejszym niż 15kV, 
(3)	wymiany rozdzielnicy rozdziału pierwotnego SN minimum 15 kV wraz z zespołami uziemiającymi, 
(4)	przebudowy lub wymiany  zabezpieczeń 110 kV, 
(5)	wymiany rozdzielni potrzeb własnych,
(6)	przebudowy lub budowy lub remontu budynku stacyjnego.
Zakresy wskazane w pkt 1-6 mogą być zrealizowane w ramach jednej lub wielu umów.
Zamawiający wymaga, aby zakresy określone w pkt 1-6 co najmniej jednokrotnie zostały wykonane w ramach budowy lub przebudowy lub remontu stacji WN/SN zrealizowanej dla operatora sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej.  
Uwaga: 
(1)	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doświadczenie określone w pkt 1 musi w całości wykazać co najmniej jeden Wykonawca albo podmiot na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca polega,
(2)	W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): wykazu robót budowlanych. 
Szczegóły dotyczące składanych dokumentów znajdują się w Rozdziale XIV pkt 1.4 SWZ.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia:
(1)	co najmniej jedną (1) osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
(2)	co najmniej jedną (1) osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
(3)	co najmniej jedną (1) osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
(4)	co najmniej jedną (1) osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy,
(5)	co najmniej jedną (1) osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
(6)	co najmniej jedną (1) osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
(7)	co najmniej  dwie (2) osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, o napięciu znamionowym 110kV, na stanowisku dozoru (D),
(8)	co najmniej trzy (3) osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, o napięciu znamionowym 110kV, na stanowisku eksploatacji (E).
Uwaga: 
(1)	Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektowania, kierowania robotami budowlanymi i posiadania świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, o napięciu znamionowym 110kV, na stanowisku dozoru (D), przez jedną osobę w danej branży.
(2)	W zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334). 
(3)	Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego w związku z przepisami ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego. 
(4)	Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy Pzp), co oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): wykazu osób.
Szczegóły dotyczące składanych dokumentów znajdują się w Rozdziale XIV pkt 1.4 SWZ.

Eligibility requirements: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej  10 000 000,00 zł
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.
Szczegóły dotyczące składanych dokumentów znajdują się w Rozdziale XIV pkt 1.4 SWZ.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1.	wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej dwie dokumentacje projektowe przebudowy lub budowy lub remontu stacji WN/SN wraz z dostosowaniem mostów kablowych SN oraz obwodów pierwotnych i wtórnych w zakresie:
(1)	budowy napowietrznej rozdzielni 110kV w technologii tradycyjnej (AIS) lub przebudowy lub remontu polegającego na kompleksowej wymianie co najmniej dwóch pól rozdzielni 110 kV,
(2)	montażu na stanowisku lub wymiany transformatora 110kV/SN o napięciu dolnym SN nie mniejszym niż 15kV, 
(3)	wymiany rozdzielnicy rozdziału pierwotnego SN minimum 15 kV wraz z zespołami uziemiającymi, 
(4)	przebudowy lub wymiany zabezpieczeń 110 kV, 
(5)	wymiany rozdzielni potrzeb własnych,
(6)	przebudowy lub budowy lub remontu budynku stacyjnego,  
Zakresy wskazane w pkt 1-6 mogą być zrealizowane w ramach jednej lub wielu umów.
Zamawiający wymaga, aby zakresy określone w pkt 1-6 co najmniej jednokrotnie zostały zaprojektowane w ramach dokumentacji projektowej, zrealizowanej dla operatora sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej.
Uwaga: 
(1)	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doświadczenie określone w pkt 1 musi w całości wykazać co najmniej jeden Wykonawca albo podmiot na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca polega,
(2)	W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): wykazu usług.
Szczegóły dotyczące składanych dokumentów znajdują się w Rozdziale XIV pkt 1.4 SWZ.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1.	wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane: przebudowę lub budowę lub remont stacji WN/SN wraz z dostosowaniem mostów kablowych SN oraz obwodów pierwotnych i wtórnych w zakresie:
(1)	budowy napowietrznej rozdzielni 110kV w technologii tradycyjnej (AIS) lub przebudowy lub remontu polegającego na kompleksowej wymianie co najmniej dwóch pól rozdzielni 110 kV,
(2)	wymiany transformatora 110kV/SN o napięciu dolnym SN nie mniejszym niż 15kV, 
(3)	wymiany rozdzielnicy rozdziału pierwotnego SN minimum 15 kV wraz z zespołami uziemiającymi, 
(4)	przebudowy lub wymiany  zabezpieczeń 110 kV, 
(5)	wymiany rozdzielni potrzeb własnych,
(6)	przebudowy lub budowy lub remontu budynku stacyjnego.
Zakresy wskazane w pkt 1-6 mogą być zrealizowane w ramach jednej lub wielu umów.
Zamawiający wymaga, aby zakresy określone w pkt 1-6 co najmniej jednokrotnie zostały wykonane w ramach budowy lub przebudowy lub remontu stacji WN/SN zrealizowanej dla operatora sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej.  
Uwaga: 
(1)	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doświadczenie określone w pkt 1 musi w całości wykazać co najmniej jeden Wykonawca albo podmiot na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca polega,
(2)	W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): wykazu robót budowlanych. 
Szczegóły dotyczące składanych dokumentów znajdują się w Rozdziale XIV pkt 1.4 SWZ.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia:
(1)	co najmniej jedną (1) osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
(2)	co najmniej jedną (1) osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
(3)	co najmniej jedną (1) osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
(4)	co najmniej jedną (1) osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy,
(5)	co najmniej jedną (1) osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
(6)	co najmniej jedną (1) osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
(7)	co najmniej  dwie (2) osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, o napięciu znamionowym 110kV, na stanowisku dozoru (D),
(8)	co najmniej trzy (3) osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, o napięciu znamionowym 110kV, na stanowisku eksploatacji (E).
Uwaga: 
(1)	Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektowania, kierowania robotami budowlanymi i posiadania świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, o napięciu znamionowym 110kV, na stanowisku dozoru (D), przez jedną osobę w danej branży.
(2)	W zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334). 
(3)	Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego w związku z przepisami ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego. 
(4)	Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy Pzp), co oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): wykazu osób.
Szczegóły dotyczące składanych dokumentów znajdują się w Rozdziale XIV pkt 1.4 SWZ.
Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 900 000,00 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały zawarte w Rozdziale XVII SWZ.
Zapisy w szczególności dotyczące:
- warunków zmian umowy, o których mowa w art. 455 Pzp;
- postanowień umowy, o których mowa w art. 436  i 437 Pzp; 
- informacji w zakresie obowiązku zatrudnienia, o których mowa w art. 438 Pzp;
- terminów realizacji poszczególnych etapów zamówienia;
- warunków wypowiedzenia lub rozwiązania umowy;
- zapłaty kar umownych i odszkodowań;
- warunków odnoszących do praw własności intelektualnej itp. 
zawiera załącznik do SWZ - wzór umowy.
1.Następujące dokumenty:
1)	Załącznik nr 18_20 do SWZ — ST_34 Standard Techniczny projektowania i budowy systemu zabezpieczenia technicznego stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN oraz punktów zasilających PZ i rozdzielni sieciowych RS,
2)	Załącznik nr 18_21 do SWZ — ST_35 Standard Techniczny projektowania i budowy infrastruktury telekomunikacyjnej dla stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN, 
3)	Załącznik nr  18_28 do SWZ – Wytyczne dla Wykonawców określające zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości dla istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych, 
— z powodu poufnego charakteru informacji w nich zawartych, zostaną udostępnione Wykonawcy do wglądu po przesłaniu Zamawiającemu wniosku o zawarcie umowy o zachowaniu poufności (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ), zawierającego dokładną nazwę Wykonawcy, adres siedziby i nr NIP oraz wskazanie osób, które zawierać będą umowę (wraz z pełnomocnictwem jeżeli nie będą to osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy) i zawarciu tej umowy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 13 do SWZ).
2.	Zastrzega się, że wnioski, o których mowa powyżej należy składać wyłącznie w terminie określonym w Rozdziale III pkt 10 SWZ z uwagi na konieczność przeprowadzenia weryfikacji Wykonawcy przez Zamawiającego, obejmującej co najmniej:
1)	ustalenie pełnej nazwy, danych rejestrowych i adresowych Wykonawcy,
2)	potwierdzenie rejestracji podmiotu we właściwym  rejestrze krajowym lub zagranicznym (np. KRS, CEiDG, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych lub inne),
3)	wskazanie osób, które będą zawierały umowę o zachowaniu poufności w formie elektronicznej (konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego!),
4)	potwierdzenie, że osoby reprezentujące Wykonawcę posiadają umocowania do działania w imieniu Wykonawcy.
3.	Po przeprowadzeniu weryfikacji, Zamawiający przekaże do podpisania przez Wykonawcę umowę o zachowaniu poufności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 13 do SWZ. 
4.	Po zawarciu umowy, o której mowa powyżej, Zamawiający za pośrednictwem modułu komunikacji w Platformie zakupowej udostępni wskazane dokumenty oraz prześle hasło dostępowe. 
5.	Umowa zawarta będzie w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Cena 100%
obliczona wg wzoru: CENA – waga 100%, punktacja obliczona wg wzoru  C.min./C.of×100
gdzie skróty oznaczają:
C.min – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;
C.of – cena oferty badanej;
1. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
1.1 Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
1.2  Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 1.1, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
1.	Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy Pzp).
2.	Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
4.	Odwołanie przysługuje na:
4.1.  	niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  w tym na projektowane postanowienie umowy;
4.2. 	zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy;
4.3. 	zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo
że Zamawiający był do tego obowiązany.
5.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
6.	Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym, że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
7.	Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
8.	Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp, odwołanie wnosi się:
8.1.	Odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
a)	10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b)	15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
8.2.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;
8.3.	Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 8.1 i 8.2 wnosi się w terminie:
1)	10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;
8.4.	Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a)	nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9.	Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego „sądem zamówień publicznych”
10.	Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2023 r, poz. 1640), albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2021 r. o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 285), jest równoznaczne z jej wniesieniem.
11.	Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.
Termin związania ofertą został określony datą dzienną w Rozdziale XVIII pkt 6 SWZ.

Winner: Publications Office of the European Union