Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-08-09
Buyer: Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC Spółka Akcyjna
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 42961000 | 45110000 | 45200000: Building and civil engineering work | 45214000: Construction work for education buildings | 45223100
Estimated value: 48865900 PLN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Zabudowa instalacji oczyszczania spalin dla kotłów WR-25 w Ciepłowni Południe (oznaczonych jako kotły K4,  K5 oraz K7) w ramach projektu pn. „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT”
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie przez Wykonawcę Instalacji Oczyszczania Spalin w Ciepłowni Południe (dla trzech kotłów WR-25 oznaczonych jako K4, K5, K7) w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obejmujące wykonanie wszystkich robót budowlano-montażowych, dostaw i usług niezbędnych do zrealizowania i przekazania do użytkowania przez Wykonawcę kompletnej, sprawnej i nowoczesnej instalacji oczyszczania spalin, zgodnie z warunkami umowy.
Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie roboty budowlano-montażowe, dostawy i usługi niezbędne do zrealizowania i przekazania do użytkowania przez Wykonawcę w formule „pod klucz” kompletnej, sprawnej i nowoczesnej instalacji oczyszczania spalin w zakresie kotłów WR-25 oznaczonych jako K4, K5, K7 na terenie Ciepłowni Południe Radpec S.A., zgodnie z warunkami umowy. Realizacja budowy instalacji oczyszczania spalin obejmuje wykonanie niezbędnych prac projektowych wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych, robót budowlano-montażowych i instalacyjnych, zrealizowanie dostaw urządzeń i materiałów, przeprowadzenie rozruchów, prób eksploatacyjnych, szkoleń, uzyskanie certyfikatów i pozwoleń niezbędnych do przekazania Zamawiającemu instalacji oczyszczania spalin do użytkowania oraz wykonanie zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady. Realizacja budowy instalacji
— dla kotłów K4, K5 ograniczenie średniodobowego poziomu emisji tlenków azotu do poziomu ≤ 160 mg/Nmu3 NOx (rozumianych jako suma tlenków azotu w przeliczeniu na NO2), w zakresie od obciążenia „minimalnego” do obciążenia „maksymalnego” oraz przy spalaniu paliwa podstawowego, przy jednoczesnym zapewnieniu poziomu emisji amoniaku ≤ 9 mg/Nmu3
. Redukcja poziomu emisji tlenków azotu winna być zapewniona indywidualnie dla każdego kotła (osobno dla każdej instalacji SNCR) z możliwością płynnego ustawienia jej stopnia,
— dla kotłów K4, K5 ograniczenie średniodobowego poziomu emisji tlenków siarki do poziomu ≤ 160 mg/Nmu3 SO2 (rozumianych jako suma tlenków siarki w przeliczeniu na SO2), w zakresie od obciążenia „minimalnego” do obciążenia „maksymalnego” oraz przy spalaniu paliwa podstawowego. Redukcja poziomu emisji tlenków siarki winna być zapewniona łącznie dla dwóch kotłów nr K4 i K5 w Ciepłowni Południe z możliwością płynnego ustawienia jej stopnia,
— dla kotłów K4, K5 ograniczenie średniodobowego poziomu emisji pyłu do poziomu ≤ 10mg/Nmu3 w zakresie od obciążenia „minimalnego” do obciążenia „maksymalnego” oraz przy spalaniu paliwa podstawowego.
Redukcja poziomu emisji pyłu winna być zapewniona łącznie dla dwóch kotłów nr K4 i K5 w Ciepłowni Południe z możliwością płynnego ustawienia jej stopnia,
— dla kotła K7 ograniczenie średniodobowego poziomu emisji pyłu do poziomu ≤ 20mg/Nmu3w zakresie od obciążenia „minimalnego” do obciążenia „maksymalnego” oraz przy spalaniu paliwa podstawowego,
— ograniczenie średniodobowego poziomu emisji rtęci do poziomu ≤ 8 μg/Nmu3 Hg, w zakresie od obciążenia „minimalnego” do obciążenia „maksymalnego” oraz przy spalaniu paliwa podstawowego. Redukcja poziomu emisji rtęci winna być zapewniona indywidualnie dla kotła nr K7 w Ciepłowni Południe oraz łącznie dla dwóch kotłów nr K4 i K5 w Ciepłowni Południe z możliwością płynnego ustawienia jej stopnia,
— dla kotłów K4, K5 ograniczenie średniodobowego poziomu emisji chlorowodoru do poziomu ≤ 4 mg/Nmu3 HCl, w zakresie od obciążenia „minimalnego” do obciążenia „maksymalnego” oraz przy spalaniu paliwa podstawowego. Redukcja poziomu emisji chlorowodoru winna być zapewniona łącznie dla dwóch kotłów nr K4 i K5 w Ciepłowni Południe z możliwością płynnego ustawienia jej stopnia,
— dla kotłów K4, K5 ograniczenie średniodobowego poziomu emisji fluorowodoru do poziomu ≤ 2,5 mg/Nmu3 HF, w zakresie od obciążenia „minimalnego” do obciążenia „maksymalnego” oraz przy spalaniu paliwa podstawowego. Redukcja poziomu emisji fluorowodoru winna być zapewniona łącznie dla dwóch kotłów nr K4 i K5 w Ciepłowni Południe z możliwością płynnego ustawienia jej stopnia,
— dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy terenów podlegających ochronie akustycznej zgodnie z warunkami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 112) oraz treścią uzyskanych przez Wykonawcę w ramach Przedmiotu Umowy decyzji administracyjnych i pozwoleń.
Zgodnie z treścią art. 388 pkt 2 lit. c ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej jako „Pzp”, zamówienia sektorowego można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki jeżeli zamówienie jest udzielane dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych i polega na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy szacowaniu jego wartości, a w opisie zamówienia podstawowego wskazano zakres tych usług lub robót budowlanych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone.


Winner: SBB Energy S.A.
Award value: 48865900
Number of bids: 1