Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-03-19
Buyer: PGE Energia Ciepła S.A.
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71314100: Electrical services
Estimated value: 1259500 PLN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Rozdzielnia BCA – wymiana rozdzielni SN w PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji rozdzielnicy SN w zakresie obwodów wtórnych w PGE EC S.A., Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie.
2. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji obwodów wtórnych rozdzielnicy 6 kV BCA. Przed rozpoczęciem prac projektowych należy wykonać inwentaryzację wszystkich obwodów sterowania pomiarów i zabezpieczeń zarówno w obrębie rozdzielnicy jak również wszystkich powiązań tych układów pomiędzy rozdzielnicą, a odpływami oraz powiązanymi rozdzielnicami. W ramach tych prac należy również zinwentaryzować powiązania rozdzielnicy z systemem DCS.
— projekt modernizacji rozdzielnicy BCA w zakresie obwodów wtórnych oraz pierwotnych w zakresie przekładników,
— wymiana przekaźników zabezpieczeniowych. Do zabezpieczenia należy wprowadzić wszystkie sygnały z własnego pola (zabezpieczenia, odwzorowania, itd.),
— modernizacja wszystkich obwodów sterowania, blokad i zabezpieczeń w obrębie samej rozdzielnicy jak również wszystkich modernizowanych pól i urządzeń powiązanych z rozdzielnica,
— wymiana wszystkich liczników w polach 7, 8, 9, 10, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 31, 32 – należy zastosować liczniki w klasie C. Układy te należy wykonać zgodnie ze standardem wynikającym z IRiESD oraz należy je zainstalować w osobnej szafie. W pozostałych polach należy zastosować liczniki legalizowane w klasie B,
— wymiana przekładników prądowych i napięciowych w polach 7, 8, 9, 10, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 31, 32. W polach 7 i 8 należy zastosować przekładniki klasy 0,2S,
— wyposażenie wszystkich modernizowanych pól w analizatory sieci z komunikacją do systemu DCS_E po uzgodnionym protokole. Aktualnie dane pomiarowe z pól przesyłane do systemu DCS są w postaci sygnałów analogowych 4–20 mA,
— wszystkie modernizowane pola należy wyposażyć w pojemnościowe wskaźniki obecności napięcia od strony kabla zasilającego,
— wykonać połączenie światłowodowe pomiędzy rozdzielnicą BCA, a nastawnią stacji 110 kV REC, minimum 24 pary, MM,
— po wykonaniu prac należy przeprowadzić pełne testy w zakresie układu sterowania, blokad oraz powiązań pomiędzy poszczególnymi polami. Testy będą obejmować wszystkie elementy podlegające modernizacji.
3. Prace modernizacyjne określone w opisie przedmiotu zamówienia wykonywane będą w okresie wskazanym w pkt 2 na podstawie zawiadomienia przekazanego przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną, w którym określony zostanie termin rozpoczęcia i zakończenia prac. Zamawiający prześle Wykonawcy zawiadomienie, o którym mowa powyżej, z min. 14-dniowym wyprzedzeniem.
4. Postanowienia szczegółowe w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) i projekt umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).


Winner: Energotest Sp. z o.o.
Award value: 1259500
Number of bids: 8