Public procurement notice: Additional Information
Published: 2021-05-25
Buyer: Pidpa
Country: BE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44130000 | 45000000: Construction work | 45232440 | 45233120: Road construction works | 45300000
Submission deadline: 2021-05-31
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Gemeente Balen - Weg en rioleringswerken in Ongelberg, Krommepad, Sinterveld(deel),Vogelsberg(deel) (Aanleg van riolering (2DWA-systeem))
a) De huisaansluitingsformulieren als bijlage bij het aanbestedingsdossier zijn slechts indicatief om de locatie van de huisaansluitputjes te duiden. Er zijn geen posten opgenomen in de meetstaat voor het uitvoeren van de werken op private eigendom in kader van de afkoppelingswerken, als zitten deze hoeveelheden niet vervat in desbetreffende posten van PVC diam. 160mm. Er dienen in kader van deze opdracht geen afkoppelingswerken uitgevoerd te worde op privatief domein;
b) Bij inspectie putten R17 en R19 staan strengen aangeduid als gewapend beton. Dit is incorrect. De lengtes waren opgenomen in de post van de ongewapende buizen;
d) Op plan bouwerken1 staat inspectieput R54 ingetekend. Echter is deze inspectieput opgenomen bij de standaard geprefabriceerde toegangsputten. De inspectieputten R45; R46; R54; R58; R59 en R60 zijn allemaal te aanschouwen als geprefabriceerde toegangsputten. Deze zullen echter vierkant uitgevoerd moeten worden waarbij het bouwwerk van R54 als principevoorbeeld aanschouwd kan worden;
e) De hoeveelheid bij post 39 moet aangepast worden naar 923 vierkante meter aangezien het slechts van toepassing is op de rioolbuizen van post 11 en 13;
f) Bij post 129 zijn tussen haakjes de putnummers vermeld. Hier is een typfout gebeurd. D58 en D60 moeten vervangen worden door R58 en R60;
g) Op de bouwwerken zijn terugslagkleppen ingetekend bij de drie pompstations (D4+D12+D32) en aan de twee instroomconstructies van de bufferbekkens. Hiervoor zijn geen posten voorzien in de meetstaat. Bij de instroomconstructies zijn de terugslagkleppen niet nodig. Voor de terugslagkleppen aan de pompstations mag volgende post toegevoegd worden tussen post 151 en 152:
h) In post 167 staan RVS-deksels vermeld met afmetingen 800x1600mm. De deksels moeten de afmetingen hebben zoals opgenomen in bijlage 12 en op de constructietekeningen, namelijk 700x700mm. De aantallen vermeld in de post zijn correct.
Het te gebruiken hout is FSC-gecertificeerd. Het attest van certificering wordt afgeleverd samen met de leveringsbon en de etiketten van de verpakkingen.
j) Post 250 dient opgesplitst te worden in onderstaande posten. In post 250 zit het uitgraven en eventueel tijdelijk opslaan op de werf. Dit is een keuze van de aannemer. Daarnaast wordt een post opgenomen voor het laden en transporteren vanaf de werf naar een reinigingsbedrijf of stortplaats in kmxton waarbij enkel de heenrit vergoed wordt.
Tijdens uitvoering zal de opdrachtnemer drie offertes dienen voor te leggen voor het reinigen of storten van de gronden met zinkassen waarbij in combinatie met post 250bis voor de goedkoopste oplossing gekozen wordt. Voor het storten van zinkassen is VLAREMA van toepassing zoals vermeld op de conform verklaring.