Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-10-14
Buyer: Gmina Józefów
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09000000 | 09300000 | 09331100: Solar collectors for heat production | 09332000: Solar installation | 45300000
Submission deadline: 2017-11-23
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Dostawa i montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę realizowana w ramach projektu „OZE w Gminie Józefów – instalacje solarne i kotły na biomasę dla budynków mieszkalnych”.
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Józefów obejmująca między innymi:
1) Dostawę i montaż 219 kompletów instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu (dach, ściana), w tym:
a) 124 kompletów w skład którego wchodzi 2 panele o mocy min. 2,56 kW i zasobnik o pojemności min. 200 dm³);
b) 80 kompletów w skład którego wchodzi 3 panele o mocy min. 3,84 kW i zasobnik o pojemności min. 300 dm³);
c) 15 kompletów w skład którego wchodzi 4 panele o mocy min. 5,12 kW i zasobnik o pojemności min. 400 dm³);
3) Montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u. oraz do instalacji wody zimnej;
9) Napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych;
10) Wykończenie co najmniej zgodne ze stanem pierwotnym przejść instalacji przez dach, stropy, ściany,odtworzenie tynków, fragmentów elewacji oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem środków atmosferycznych miejsc gdzie prowadzone były prace;
11) Zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnegoWLAN do regulatora w celu odczytania parametrów uzysku energetycznego za pomocą internetu dla 10 ( oróżnej wielkości) instalacji kolektorów słonecznych.
Sterownik zapisuje dzienną, miesięczną oraz roczną energię zgromadzoną prze kolektory słoneczne na karciemicroSD lub SD oraz umożliwia przeniesienie zapisanych informacji na mobilne urządzenie zewnętrzne.Sterownik lub dodatkowy moduł do komunikacji z siecią posiada zbudowane WIFI oparte na komunikacjiradiowej do bezprzewodowego połączenia z lokalną istniejącą siecią i współpracuje z systemem monitoringu;
13) Przekazanie dokumentacji techniczno-rozruchowej, instrukcji obsługi oraz ogólnego schematu instalacji;
14) Inne elementy ujęte w załączniku nr 1a do SIWZ – Projekcie wykonawczym i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ;
Zamawiający zatem przewiduje, że sumarycznie w ramach projektu wymagane jest zainstalowanie minimum 548 kolektorów w 219 instalacjach i ilość ta nie może ulec zmniejszeniu.
Wykonawca w wyniku realizacji zamówienia zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanego wskaźnika. Wartośćmocy zainstalowanej wykonawca zobowiązany jest przekazywać zamawiającemu sukcesywnie w miarę postępu robót. Wartość mocy zainstalowanej musi być podana w protokole odbioru robót. Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego wykonawca przedłoży zamawiającemu wyliczenie sumarycznej mocy zainstalowanej i ilości zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.

Eligibility requirements: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.