Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-11-12
Contract type: Works
Procedure: Negotiated with prior call for competition
CPV classification: 39715000 | 39715210 | 45251140: Thermal power station construction work | 45251220 | 45255400
Award criteria: price, quality
EU fund: eu-funds

Technical requirements: Proiectarea, asistență tehnică din partea proiectantului, organizare șantier, procurarea, execuția lucrărilor, instruire, probe și teste pentru obiectivul de investiții „Capacități noi de producere energie electrică și termică pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficienţă de 295 MW pentru Societatea Electrocentrale Craiova SA”.
Descrierea detaliată a activităţilor ce vor face obiectul contractului de achiziție sectorială se regăseşte în documentaţia descriptivă anexată.
Beneficiarul recomanda candidaților interesați să participe la prezenta procedură, ca, inainte de depunerea candidaturii- până în termenul în care se pot solicita clarificări, sa viziteze amplasamentul cu scopul de a evalua pe proprie răspundere, cheltuială și risc, toți factorii necesari a fi luați în calcul la pregătirea Propunerii tehnice si financiare.
Vizitarea amplasamentului se va realiza în prezența unui reprezentant al entității contractante. În acest sens, cu cel puțin o zi înainte de realizarea vizitei amplasamentului, se va înștiința, în scris, entitatea contractantă cu privire la acest aspect, urmând a fi perfectat un proces verbal cu un reprezentant al acesteia. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a solicitărilor de participare: 18 zile. 
Entitatea Contractantă va răspunde la solicitările de clarificări în a 11-a zi înainte de data depunerii solicitărilor de participare.
Termenul de răspuns la clarificări a fost stabilit astfel încât operatorii economici să aibă o perioadă adecvată pentru analizarea documentației de atribuire și, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma răspunsurilor oferite de Entitatea Contractantă.
Avand in vedere faptul ca procedura selectata pentru atribuirea contractului este procedura de negociere competitiva care se desfasoara in mai multe etape, pentru etapa a doua a procedurii se va elabora un nou calendar aferent emiterii raspunsului consolidat la solicitarile de clarificari adresate de catre operatorii economici cu privire la documentatia descriptiva, calendarul in cauza urmand a fi comunicat candidatilor selectati prin/sau odata cu invitatiile de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire.
SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI VOR FI TRANSMISE ÎN FORMAT EDITABIL.
Luarea la cunoștință de către candidați a eventualelor solicitări de clarificări (și a răspunsurilor aferente) se face prin consultarea periodică de către aceștia a informațiilor și secțiunilor aferente anunțului de participare ce urmează a fi publicat în SICAP.
Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Descriere factor:Ofertantul va prezenta în cadrul ofertei breviarul de calcul (asumat de proiectant si furnizorul de tehnologie) care justifică obținerea val.propuse pentru Randam. Global al inst de cogenerare de înaltă eficiență.Randam global al inst. de cogenerare de înaltă eficiență este definit ca raportul dintre en utilă anuală, calculată ca sumă dintre en electrică produsă anual la bornele generatoarelor (EE) și en termică produsă anual sub formă de apă caldă pentru termoficare (ET) și en. combustibilului consumat annual (EF).ηg = (EE + ET) / EF [%]unde:ηg= Randam global al inst decogenerare de înaltă eficiență, exprimat în %EE = Enelectrică produsă anual la bornele generatoarelor, exprimată în MWh(e)/anET = En termică utilă produsă anual sub formă de apă caldă livrată către SACET, exprimată în MWh(t)/anEF = En.combustib consumat anual (gaz natural), exprimată în MWh(f)/an.Valorile EE, ET și EF se stab. în baza bilanțului realizat conform cerințelor din cap. 3.2.14 din doc. descriptivă.Ofertantul va prezenta în cadrul ofertei breviarul de calcul care justifică obț val.propuse pentru randam global.Val minimă admisibilă pentru randam global este: ηg(adm) = 84.0% așa cum este solicitat în doc descriptivă la capitolul 3.2.2. (performanta impusa PI4)O ofertă care prezintă o val a randam global sub val. min. admisibilă nu va fi luată în considerare, fiind stabilită ca „ofertă neconformă.
Algoritm de calcul: Ptr oferta care garanteaza randam global cu val. cea mai ridicată, ηg (max), dar nu mai puțin decât un randamentul global ηg (perf) =84,5% val considerată de beneficiar o val performantă) [adica ηg (max)˃ ηg (perf)], se acordă punctajul maxim alocat: P2max = 8 puncte.Ptr oferta care garanteaza randam global cu valcea mai scăzută, ηg(min)-(dar mai mare sau cel puțin egal cu ηg (perf) = 84,5% ) se acordă punctajul minim: P2min = 2 puncte.Pentru celelalte oferte care garanteaza o val pentru randam global ηg(n) in intervalulηg (min)÷ ηg (max), se acordă punctajul P2(n) care se calculeaza astfel2(n) = P2max * [ηg (n) – ηg (min)] / [ηg (max) – ηg (min)].Pentru ofertele cu randam global brut garantat cu val ηg-admis1 cuprinse in intervalul [84.0%÷84,5%) adica mai mare sau egala decat ηg -adm (84.0%), dar mai mică decât valoarea ηg -perf(84.5%), Punctajul acordat este P2n-admis1 =0Justificare: Randam global împreună cu eficienta el.bruta a CCGT det. performanța de producere a en. termice și electrice în cogenerare de înaltă eficiență si performantele financiare ale CCGT.
Punctajul acordat dorește să stimuleze ofertarea unor soluții tehnice/tehnologice avansate și echipam performante.Val. minima admisibilă pentru randam global în cogenerare este 84 % si este stabilită în cadrul doc.descriptive la capitolul 3.2.2 PI (performanta impusa PI4)Această val.a randam. global în cogenerare condiționează totodată obț emisiei specifice GES (CO2eq) a instalației CHP de FES =240 gCO2/kWh, prin urmare nu este nevoie de evaluare suplimentară a emisiei specific GES.
Pentru oferta care garanteaza eficiență electrică brută a CCGT cu valoarea cea mai ridicată – ηe (max), dar nu mai puțin decât o eficiență brută de ηe -perf= 46% (considerată de beneficiar o valoarea performantă), se acordă punctajul maxim alocat: P3max = 5 puncte.

Pentru oferta care garanteaza eficiența electrică brută a CCGT cu valoarea cea mai scăzută ηe (min) (dar mai mare sau cel puțin egal cu ηe-perf= 46%), se acordă punctajul minim: P3min = 2 puncte.Pentru ofertele care garanteaza o eficiența electrică brută a CCGT cu valori ηb(n) in intervalul ηe (min)÷ ηe (max) , se acordă punctajul P3(n) calculat astfel3(n) = P3max *[ηe(n) – ηe (min)] / [ηe (max) – ηe(min)].Pentru ofertele cu eficiență brută garantată cu valori ηeadmis1 cuprinse in intervalul [45.33%÷46%), adica mai mare sau egala decat ηe -adm =45,33% dar mai mică decât ηe -perf =46%, punctajul acordat este P3n-admis1=0.
Nu se impune o valoare minimă/maxima admisibilă pentru factorul SMECD.Pentru oferta care garantează„Sarcina Minimă Electrică la funcționarea sigură și stabila respectând condițiile de mediu cu o singură TG în funcțiune în Ciclu Deschis (evacuare gaze ardere direct la coș prin sistema bypass)” cu valoarea cea mai mica - SMECD(min), se acordă punctajul maxim alocat: P4max = 2 puncte.

Pentru oferta care garantează„Sarcina Minimă Electrică la funcționarea sigura și stabila respectând condițiile de mediu cu o singură TG în funcțiune în Ciclu Deschis (evacuare gaze ardere direct la coș prin sistema bypass)”cu valoarea cea mai mare-SMECD(max), se acordă punctajulminim: P4min = 0 puncte.

Pentru celelalte oferte care prezintă „Sarcina Minimă Electrică la funcționarea sigură și stabila respectând condițiile de mediu –cu o singură TG în funcțiune în Ciclu Deschis (evacuare gaze ardere direct la coș prin sistem bypass)” cu valoarea SMECD(n) in intervalul SMECD(min)÷ SMECD(max), se acordă punctajul P4(n) calculat astfel4(n) = P4max * [SMECD(n) –SMECD(min)] / [SMECD(max) –SMECD(min)].