Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-09-06
Buyer: Geotherm Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44163120 | 45232140 | 45232141 | 45232142 | 45251141: Wind-powered power station construction work
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: A Geotherm Hungary Kft. jelen közbeszerzés tárgyát képező projektjének célja egy termál-kútpáron alapuló geotermikus hőhasznosító rendszer kiépítése, melynek hője a mosonmagyaróvári távhőrendszerbe kerülne betáplálásra, csökkentve ezzel a jelenlegi rendszer földgázfelhasználását, valamint ÜHG kibocsátását, illetve növelve a távhőrendszerben a megújuló energia hasznosításának részarányát. A projekt jelen fázisában megépítésre kerülő geotermikus távhőrendszer két fő elkülöníthető alrendszerből áll:
- Primer rendszer, melyben termálvíz kering, és amelynek részei: a geotermikus víznyerő kút és a Hőátadó állomás a Hrsz6002/1 telephelyen, a visszasajtoló kút a Hrsz2826/24 telephelyen, és a kettőt összekötő ~2,3 km nyomvonal hosszúságú primer távvezeték.
A tervezett primer rendszerben termelő kútból ESP-rendszerű szivattyúval kiemelt víz gáztalanító tartályon keresztül kerül a 3x50% kapacitású nyomásfokozó beemelő szivattyú csoport elé, amelyek nyomóoldala a 2x50% kapacitású, 2x2,4 MW teljesítményű primer/szekunder leválasztó hőcserélő csoporthoz csatlakozik. A leválasztó hőcserélőkben visszahűlt kútvíz a 3x50% kapacitású nagynyomású visszasajtoló szivattyúk elé kerül, amelyek azt a ~2,3 km hosszú, 1xDN150 méretű, közvetlen földbefektetett távvezetéken keresztül a visszasajtoló kútba nyomják vissza.
- Szekunder rendszer, melyben lágy víz kering, és melynek részei: a Hrsz6002/1 telephelyen lévő Hőátadó állomás, a Hőátadó állomás és a MOTIM kazánház közötti geotermikus hőt szállító ~2,5 km nyomvonal hosszúságú szekunder vezetékpár, és a Hrsz4789/3 telephelyen lévő MOTIM kazánházban beépítésre kerülő berendezések.
A tervezett szekunder rendszer a meglévő távhőrendszerhez a MOTIM kazánházában csatlakozik, itt nyernek elhelyezést a hálózat keringetését biztosító 3x50% teljesítményű GKS GEO szivattyúk, melyek a városi távfűtési egyesített visszatérő ágból vételezik a vizet a geotermikus hőhasznosításhoz. A szekunder hálózati vízforgalom névleges értéke 120 m3/h, a távfűtési víz a ~2,5 km hosszú, DN150 méretű távvezetéken jut a Hőátadó állomáson lévő hőcserélőkre, ahol a városi visszatérő (lehűlt) víz két darab 2,4 MW-os hőcserélőre csatlakozik.
A hőcserélőből a felmelegedett víz az épületből kilépve a ~2,5 km hosszúságú DN150 méretű távvezetéken jut vissza a MOTIM kazánházba, ahol a kazánházba belépő vezetékben kerül kialakításra az elszámolási mérő, majd a vezeték rácsatlakozik a városi keringető szivattyúk szívóágára, és a szekunder rendszer vize itt keveredik a városi rendszer visszatérő vizével.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
Mosonmagyaróvár közigazgatási területe, hrsz.: 6002/1, 2826/24, 4783/18, 4783/14, 4789/3, 4783/1, 4777/1, 4789/4, 4776, 4772, 4764/5, 4764/4, 4750/30, 4750/29, 4740/37, 4740/33, 4749/3, 2824/6, 4728, 5911/2, 6002/2, 6002/6, 6002/7, 6002/5, 2844, 2824/35, 2832, 2831, 2828, 2826/19
A Geotherm Hungary Kft. jelen közbeszerzés tárgyát képező projektjének célja egy termál-kútpáron alapuló geotermikus hőhasznosító rendszer kiépítése, melynek hője a mosonmagyaróvári távhőrendszerbe kerülne betáplálásra, csökkentve ezzel a jelenlegi rendszer földgázfelhasználását, valamint ÜHG kibocsátását, illetve növelve a távhőrendszerben a megújuló energia hasznosításának részarányát. A projekt jelen fázisában megépítésre kerülő geotermikus távhőrendszer két fő elkülöníthető alrendszerből áll:
- Primer rendszer, melyben termálvíz kering, és amelynek részei: a geotermikus víznyerő kút és a Hőátadó állomás a Hrsz6002/1 telephelyen, a visszasajtoló kút a Hrsz2826/24 telephelyen, és a kettőt összekötő ~2,3 km nyomvonal hosszúságú primer távvezeték.
A tervezett primer rendszerben termelő kútból ESP-rendszerű szivattyúval kiemelt víz gáztalanító tartályon keresztül kerül a 3x50% kapacitású nyomásfokozó beemelő szivattyú csoport elé, amelyek nyomóoldala a 2x50% kapacitású, 2x2,4 MW teljesítményű primer/szekunder leválasztó hőcserélő csoporthoz csatlakozik. A leválasztó hőcserélőkben visszahűlt kútvíz a 3x50% kapacitású nagynyomású visszasajtoló szivattyúk elé kerül, amelyek azt a ~2,3 km hosszú, 1xDN150 méretű, közvetlen földbefektetett távvezetéken keresztül a visszasajtoló kútba nyomják vissza.
- Szekunder rendszer, melyben lágy víz kering, és melynek részei: a Hrsz6002/1 telephelyen lévő Hőátadó állomás, a Hőátadó állomás és a MOTIM kazánház közötti geotermikus hőt szállító ~2,5 km nyomvonal hosszúságú szekunder vezetékpár, és a Hrsz4789/3 telephelyen lévő MOTIM kazánházban beépítésre kerülő berendezések.
A tervezett szekunder rendszer a meglévő távhőrendszerhez a MOTIM kazánházában csatlakozik, itt nyernek elhelyezést a hálózat keringetését biztosító 3x50% teljesítményű GKS GEO szivattyúk, melyek a városi távfűtési egyesített visszatérő ágból vételezik a vizet a geotermikus hőhasznosításhoz. A szekunder hálózati vízforgalom névleges értéke 120 m3/h, a távfűtési víz a ~2,5 km hosszú, DN150 méretű távvezetéken jut a Hőátadó állomáson lévő hőcserélőkre, ahol a városi visszatérő (lehűlt) víz két darab 2,4 MW-os hőcserélőre csatlakozik. A hőcserélőből a felmelegedett víz az épületből kilépve a ~2,5 km hosszúságú DN150 méretű távvezetéken jut vissza a MOTIM kazánházba, ahol a kazánházba belépő vezetékben kerül kialakításra az elszámolási mérő, majd a vezeték rácsatlakozik a városi keringető szivattyúk szívóágára, és a szekunder rendszer vize itt keveredik a városi rendszer visszatérő vizével.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.