Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-01-09
Buyer: ZalaZONE InnoTech Innovációs és Technológiai Transzfer Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Country: HU
Region: HU223
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09331200: Solar photovoltaic modules | 09332000: Solar installation | 31122000 | 31710000 | 45000000: Construction work
Award criteria: quality, price

Technical requirements: AK a Kbt. nyílt eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el, figyelemmel az építési beruházásokra vonatkozó részletszabályokra is.
Feladat: Egy min. 100 kW AC; 99kWp DC beépített teljesítményű agrofotovoltaikus vissz-watt védelemmel ellátott naperőmű tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése és üzembe helyezése a ZalaZONE járműipari tesztpálya területén. Rendszer részletes leírása a műszaki tartalomban. -Mezőgazdasági műveléssel kompatibilis napkövető tartószerkezet (napelemek alsó széle szélső állásban min. 2m magasságban legyen a talajtól) -9 db É-D irányú sor, melyen a panelek K-Ny irányban min. 50-50°-al forgathatóak -GCR max. 37% -min. 99 kWp DC beépített teljesítmény 80% hagyományos, 20 % félig áteresztő napelempanelek alkalmazásával -hagyományos napelempanelek névleges teljesítménye min. 550 Wp /panel -min. 100 kW AC beépített teljesítmény -beépített inverter/ inverterek szerepeljenek az E.ON által engedélyezett listában -belső hálózatra csatlakozás meglévő BHTR-be meglévő NKI aljzatba (csatlakozási pont távolsága az erőmű helyszínétől 370 m) -belső hálózat jellemzői: 400 V feszültség, 3 fázis, 50 Hz rendszerfrekvencia -Vissz-watt védelem kiépítése a közcélú csatlakozási ponton (távolság az erőműtől légvonalban 370 m) -az erőművet a szükséges védelmekkel fel kell szerelni: Vissz-watt védelem, szigetüzem elleni védelem, túláram és túlfeszültség védelem Tervezés és engedélyeztetés: -csatlakozási terv készítése meglévő MGT alapján -csatlakozási terv jóváhagyás beszerzése az áramszolgáltatótól -hálózatcsatlakozási szerződés módosításán ügyintézése az áramszolgáltató irányába -kiviteli terv készítése -kiviteli terv jóváhagyás beszerzése az áramszolgáltatótól -üzemviteli megállapodás előkészítése és ügyintézés -próbaüzem: az üzembehelyezést megelőző az erőmű szabványos működését igazoló próbaüzem min. 72 óra -áramszolgáltatói üzembe helyezés ügyintézése és lefolytatása -megvalósulási terv készítése -kezelési és karbantartási utasítás készítése: erőműbe beépített berendezések kezelésének és karbantartásának leírása, beépített berendezések gyártói gépkönyveinek átadása Szakmai ajánlat tartalma: • hagyományos napelempanelek típusa • félig-fényáteresztő napelempanelek típusa • forgatható tartószerkezet típusa • tartószerkezet rögzítésének módja • inverter/inverterek típusa, teljesítménye • Árazott költségvetés • Szakember önéletrajza
Ajánlott napelemek gyártó által biztosított, az adatlapon megjelölt úgynevezett „performance warranty” tekintetében előírt 30 éves jótálláshoz képest többlet jótállás vállalása a gyártó által és az adatlapon feltüntetve, hónapokban kifejezve (legkedvezőbb mérték: 60 hónap, legkedvezőtlenebb mérték 0 hónap)
Ajánlott napelemek tekintetében a gyártó által az adatlapon megadott és vállalt degradációs szint %/évben kifejezve (legkedvezőbb érték: 0,2%/év, legkedvezőtlenebb érték: 0,45 %/év)
Ajánlott tartószerkezet gyártó áltat az adatlapon megadott és vállalt forgatási szöge K-Ny irányban (legkedvezőbb érték: 80°, legkedvezőtlenebb érték: 50°)


Number of bids: 1