Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2023-01-03
Buyer: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 48800000 | 48820000: Servers | 72500000
Estimated value: 90000000 HUF
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő részére szerver hosting szolgáltatás nyújtása 12 hónap időtartamban nettó 90 000 000 Ft keretösszeg erejéig, mely összeg 100 százalékára Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget vállal.
Ajánlatkérő szervergépeinek magas technikai színvonalú elhelyezése, az ezzel kapcsolatos technikai, szakmai szolgáltatások nyújtása. A zavartalan működési feltételek, a színvonalas technikai környezet és a folyamatos nagy sávszélességű kapcsolat biztosítása a szerverek és a távközlési berendezések számára.
7 db szabványos, 19”-os 42U magas (1970x600x1200) rack szekrény elhelyezése. Minden rack szekrényhez legalább 2 db független betáplálást biztosító IEC320 villamos elosztósáv és hálózati csatlakozó legyen biztosított. A szerződés során (Ajánlatkérő külön eseti megrendelés alapján) újabb szabványos, 19”-os 42U magas (1970x600x1200) rack szekrények egy helyen történő elhelyezésére alkalmas terület biztosítása, az előzőekben felsorolt műszaki paraméterekkel együtt.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot a tervezett mennyiség megváltoztatására és nem garantálja azok lehívását csak tényleges igény esetén. A feltüntetett adatok tehát csak tervezettek, azok számától Ajánlatkérő a keretösszeg erejéig eltérhet! Ajánlatkérő a keretösszeg mennyiségétől +30%-kal eltérhet.
Teljes terhelésű (kb 1360 kg) szabványos (19”-os, 42U magas (1970x600x1200) rack szekrény össztömegét tűrő födém\álpadló biztosítása.
Elektromos helyiségekre előírt tűzvédelem. Érzékelők - a mennyezeten - és automatikus, gázzal oltó tűzoltórendszer.
Legfeljebb 22 ± 2°C-ot tartó, redundáns klimatizációs rendszer, amely az álpadló alól, a rack szekrényeken keresztül végzi a hűtést. A maximális páratartalom 50% lehet (MSZ EN 300 019-1-3:2003 3.1 osztály: Szabályozott hőmérsékletű elhelyezés szabvány szerint).
A rack szekrények elektromos (erősáramú) és adatkommunikációs (gyengeáramú) kábelezése az álpadlón keresztül történik, teljes körű Cross Connect megoldással.
Az épületbe külső irányból belépő és az épületen belül haladó kábelútvonalakat és címkézéseket nyilvántartó rendszer, amely megkönnyíti az új telepítést és a visszabontásokat.
Rack szekrényenként egyedileg és betáplálásonként, szabályosan megszakítható (kismegszakító vagy egyedi kapcsoló) erősáramú betáplálás.
Redundáns, külön almérővel biztosított, 3 fázisú erősáramú betáplálás. Az áramellátás biztosítását a szekrényeknek külön almérővel kell megoldani.
- A gépteremben legyen kamerás megfigyelőrendszer. A kamerás megfigyelőrendszer Ajánlatkérő területére vonatkozó felvételeit az erre vonatkozó jogszabályban meghatározott maximális 30 napig kell megőrizni és igény szerint a visszanézés lehetőségét biztosítani.
- Csak előre rögzített személyek belépése engedélyezett fényképes és személyi azonosításra alkalmas okmányok mellett.
Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő részére szerver hosting szolgáltatás nyújtása 12 hónap időtartamban nettó 90 000 000 Ft keretösszeg erejéig, mely összeg 100 százalékára Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget vállal.
Ajánlatkérő szervergépeinek magas technikai színvonalú elhelyezése, az ezzel kapcsolatos technikai, szakmai szolgáltatások nyújtása. A zavartalan működési feltételek, a színvonalas technikai környezet és a folyamatos nagy sávszélességű kapcsolat biztosítása a szerverek és a távközlési berendezések számára.


Winner: Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Award value: 90000000
Number of bids: 1