Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-07-03
Buyer: Universitätsklinikum Bonn AöR
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 45210000: Building construction work | 71000000 | 71320000 | 71322000: Civil engineering design services
Estimated value: 1 EUR
Submission deadline: 2020-07-15
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Zur Sicherstellung der Kälteversorgung des Universitätsklinikum Bonn sollen im Rahmen einer Totalübernehmerausschreibung 2 neue Kältemaschinen in das Gebäude der Kälte-Zentrale Mitte eingebracht werden. Die zu der Lieferung gehörenden planerischen und baulichen Leistungen sollen zeitgleich mit vergeben werden. Teil der Ausschreibung ist auch die Anbindung der neuen Kältemaschinen in das vorhandene Kältenetz des UKB.
Der Geschäftsbereich erläutert die Notwendigkeit der in der Ausschreibung vorgesehenen Leistungen wie folgt: Für das Universitätsklinikum Bonn wurde 2016 eine neue Kältezentrale (Gebäude 962) mit Stellplätzen für 3 Kältemaschinen errichtet, die im Verbund mit anderen Zentralen die Versorgung des gesamten Geländes übernehmen sollen. Im ersten Bauabschnitt wurde eine Kältemaschine mit zugehörigem Rückkühlwerk installiert (Kälteleistung 893,1 kW, Rückkühlleistung 1 066 kW).
Durch die extrem hohen Temperaturen in den Sommern 2018 und 2019 und den gestiegenen inneren Lasten durch die Medizintechnik zeigte sich, dass die vorhandene Kälteerzeugung am Uniklinikum den Kältebedarf nicht mehr abdeckt. In 2018 konnte der Betrieb durch gezielte Abschaltungen einzelner Gebäudeteile aus der Kälteversorgung noch aufrechterhalten werden. 2019 mussten mobile Kälteerzeuger angemietet und installiert werden. Weiterhin gehen im Jahr 2020 2 Neubauten ans Kältenetz (Eltern Kind Zentrum und Biomedizinischen Zentrum II), sodass der Kältebedarf in 2020 höher ist als die vorhandene Kälteerzeugung.
Es sollen nun eine zweite und dritte Kältemaschine mit zugehörigen Rückkühlwerken in das Klimakaltwassernetz eingebunden werden. Die ursprünglich geplanten Kältemaschinen sollten die gleiche Größe wie Kältemaschine 1 haben (Kälteleistung 893,1 kW, Rückkühlleistung 1 066 kW). Da der Kältebedarf am Uniklinikum angestiegen ist, soll die Kälteleistung der neuen Kältemaschinen je Kältemaschine 1 500 kW betragen.
Zur Sicherstellung der Kälteversorgung des Universitätsklinikum Bonn sollen im Rahmen einer Totalübernehmerausschreibung 2 neue Kältemaschinen in das Gebäude der Kälte Zentrale Mitte eingebracht werden. Die zu der Lieferung gehörenden planerischen und baulichen Leistungen sollen zeitgleich mit vergeben werden. Teil der Ausschreibung ist auch die Anbindung der neuen Kältemaschinen in das vorhandene Kältenetz des UKB.
Der Geschäftsbereich erläutert die Notwendigkeit der in der Ausschreibung vorgesehenen Leistungen wie folgt: Für das Universitätsklinikum Bonn wurde 2016 eine neue Kältezentrale (Gebäude 962) mit Stellplätzen für 3 Kältemaschinen errichtet, die im Verbund mit anderen Zentralen die Versorgung des gesamten Geländes übernehmen sollen. Im ersten Bauabschnitt wurde eine Kältemaschine mit zugehörigem Rückkühlwerk installiert (Kälteleistung 893,1 kW, Rückkühlleistung 1 066 kW).
Durch die extrem hohen Temperaturen in den Sommern 2018 und 2019 und den gestiegenen inneren Lasten durch die Medizintechnik zeigte sich, dass die vorhandene Kälteerzeugung am Uniklinikum den Kältebedarf nicht mehr abdeckt. In 2018 konnte der Betrieb durch gezielte Abschaltungen einzelner Gebäudeteile aus der Kälteversorgung noch aufrechterhalten werden. 2019 mussten mobile Kälteerzeuger angemietet und installiert werden. Weiterhin gehen im Jahr 2020 2 Neubauten ans Kältenetz (Eltern Kind Zentrum und Biomedizinischen Zentrum II), sodass der Kältebedarf in 2020 höher ist als die vorhandene Kälteerzeugung.
Es sollen nun eine zweite und dritte Kältemaschine mit zugehörigen Rückkühlwerken in das Klimakaltwassernetz eingebunden werden. Die ursprünglich geplanten Kältemaschinen sollten die gleiche Größe wie Kältemaschine 1 haben (Kälteleistung 893,1 kW, Rückkühlleistung 1 066 kW). Da der Kältebedarf am Uniklinikum angestiegen ist, soll die Kälteleistung der neuen Kältemaschinen je Kältemaschine 1 500 kW betragen.


Award value: 1