Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-07-24
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09331200: Solar photovoltaic modules | 45310000
Estimated value:  RON
Award criteria: price, quality

Technical requirements: Realizarea Centralei Fotoelectrice de 3,7 MWp  in locația Comuna Gornet, județul Prahova consta in furnizare de echipamente de producere energie electrica fotovoltaica, inclusiv montaj mecanic si PIF. 
Centrala electrica fotovoltaica va avea o putere instalata de 3,7 MWp  c.c., si va fi montata pe un sistem cu o tehnologie fixa la sol.
Centrala fotovoltaica va avea următoarele caracteristici: putere nominala instalata: 3,7 MWp  c.c., putere generata: 3,15 MW c.a., iar terenul alocat este de 40.854 mp.
Realizarea instalației prin utilizarea panourilor fotovoltaice monocristaline de 660 W, montate pe structura fixa, fixate pe sol prin batere.
Soluția de realizarea a investiției consta in următoarele:
- se vor furniza si monta 5.616 buc panouri fotovoltaice de 660 W/panou. Puterea totala a panourilor fotovoltaice noi montate va însuma 3,7 MW.
- se vor furniza si instala 37 invertoare de 100 kW/invertor - pentru transformarea energiei electrice de curent continu in energie de curent alterativ;
- furnizarea si instalarea a 3 posturi de transformare PT prefabricat de 1250 kVA;
- se vor monta panouri fixe, pe structura metalica;
- instalații de legare la pământ si paratrăsnet; 
La instalația de legare la pământ se vor racorda toate părțile metalice ale echipamentelor, inclusiv a construcțiilor. Priza de pământ va fi comuna cu instalația de paratrăsnet;
- se va asigura iluminatul in interiorul parcului fotovoltaic, cu corpuri de iluminat cu LED 30W;
- se vor amenaja drumuri tehnologice balastate pe întreg perimetrul terenului de 1228 m, cu o lățime de aproximativ 3,5 m.
Lucrările si serviciile precum îngrădirea perimetrului, montarea sistemului de supraveghere video si efectuarea lucrările prevăzute in ATR vor fi efectuate de achizitor.
Pentru realizarea circuitelor electrice subterane ( 0,4 – 20 kV ) se vor respecta normele de executie in vigoare.
Caracteristicile principalelor echipamente sunt :
	Panou fotovoltaic : - Eficienta panoului fotovoltaic 21,25%;
                                    - Puterea panou 660 W;
	Invertor : - Eficienta 98,6%;
                               - Puterea 100 KW;
	Transformatoare de putere: 3 bucăți x 1.250 kVA.
Detaliarea furnizarii, a lucrariilor si serviciile aferente realizarii centralei fotovoltaice de 3,7 MWp se regasesc in Caietul de sarcini.
Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Punctajul pentru factorul de evaluare  „termen de execuție” se acorda astfel:
T = punctaj pentru termen de execuție;
Tmax pentru mai mic termen de execuție = 20 puncte;
Pentru alta oferta „i” care are alt termen de execuție, punctajul se va calcula astfel: 
Ti pentru o oferta „i” = ( Termen execuție minim / Termen execuție ofertata  „i” ) x 20 puncte;
Orice oferta tehnica cu termen de execuție mai mare de 120 zile va fi descalificata.
Punctajul pentru factorul de evaluare  „Durata de garanție a lucrărilor executate” se acorda astfel:
L = punctaj pentru durata de garanție a lucrărilor executate 
L maxim pentru cea mai mare durata de garanție a lucrărilor executate  = 10 puncte;
Pentru alta oferta „j” care are alta durata de garanție a lucrărilor executate, punctajul se va calcula astfel: 
Lj pentru oferta „j” = (durata de garanție a lucrărilor executate a ofertei „j”/durata cea mai mare de garanție a lucrărilor executate) x 10 puncte;
Orice oferta tehnica cu durata de garanția a lucrărilor executate sub 36 de luni va fi descalificata.
Punctajul pentru factorul de evaluare  „Durata de garanție a invertoarelor” se acorda astfel:
G = punctaj pentru durata de garanție a invertoarelor 
G maxim pentru cea mai mare durata de garanție a invertoarelor  = 5 puncte;
Pentru alta oferta „j” care are alta durata de garanție a invertoarelor, punctajul se va calcula astfel: 
Gj pentru oferta „j” = (durata de garanție a invertoarelor de la ofertei „j”/durata cea mai mare de garanție a invertoarelor) x 5 puncte;
Orice oferta tehnica cu durata de garanția a invertoarelor sub 60 de luni va fi descalificata.


Award value: 10540000
Number of bids: 5