Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2016-01-14
Buyer: Gestore dei Servizi Energetici — GSE SpA
Country: IT
Region: ITALIA
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 72314000: Data collection and collation services
Submission deadline: 2016-02-19
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Indagine di mercato finalizzata alla ricognizione di soluzioni per la telelettura di energia elettrica generata dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili distribuiti sul territorio italiano.
Il GSE, unitamente alle attività di sostegno alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, svolge tra i vari compiti d'istituto la previsione delle immissioni per gli impianti a fonte rinnovabile non programmabile, finalizzata sia alla vendita sul mercato dell'energia incentivata per la quale è stato contrattualizzato il ritiro, sia alla fornitura di indicazioni quantitative a Terna in merito ai flussi di energia attesi nel breve periodo sulla rete.
Al fine di alimentare e migliorare i propri modelli previsionali, il GSE ha la necessità di acquisire in autonomia e con tempistiche ridotte, le grandezze elettriche di generazione relative alle unità di produzione a fonte rinnovabile non programmabile di potenza fino a 10 MW.
Le unità di produzione cui ci si riferisce sono di differente tecnologia (fotovoltaico, eolico, idroelettrico — acqua fluente, biogas, …), sono attestate su reti di bassa, media, alta e altissima tensione e possono essere dislocate all'interno di centri abitati o in aree rurali o montane, anche prive di servizi o con ridotta copertura della rete di telefonia fissa e mobile.
I dati rappresentanti le grandezze elettriche di generazione provenienti dalle varie unità devono essere raccolti all'interno di un archivio del GSE (concentratore GSE) e la loro modalità di acquisizione, raccolta e trasferimento deve essere accurata e robusta; riguardo l'installazione dei dispositivi di telelettura è preferibile una modalità plug & play.
Il GSE intende avviare una indagine di mercato al fine di individuare una soluzione efficiente e flessibile che risponda alle caratteristiche in premessa e a quanto meglio specificato nel seguito.
La soluzione cercata dal GSE deve presentare caratteristiche distintive sul piano tecnologico, di gestione ed economico poiché la telelettura delle grandezze di generazione non può ricondursi alla semplice rilevazione e trasmissione della misura registrata dal contatore.
Un primo elemento da considerare riguarda l'approccio della lettura e trasmissione del dato. Per garantire maggiore affidabilità e scalabilità sui volumi, si preferisce l'adozione del paradigma «push»: ogni contatore deve essere letto e la misura deve essere trasmessa al concentratore GSE in modo indipendente. In altri termini, qualsiasi difficoltà inerente l'acquisizione della lettura da un contatore e conseguente trasmissione non deve interferire con quella degli altri e, in linea di principio, tutti i campioni di misura dovrebbero essere «acquisiti» e «trasmessi» nello stesso istante verso il Concentratore GSE.
Un altro elemento fondamentale è la modalità di interfacciamento con il contatore. Si evidenzia che gli apparati di telelettura vanno connessi a contatori (bassa, media, alta tensione) che tipicamente non sono nella disponibilità del titolare dell'impianto e che, pertanto, potrebbero essere sigillati. Inoltre occorre considerare che i contatori da teleleggere sono di tipologie diverse e che, nel corso dell'erogazione del servizio di telelettura, potrebbero essere sostituiti con altri differenti.
Poiché gli impianti di cui il GSE è interessato a ricevere i dati possono presentare configurazioni articolate, è bene considerare che la misura della generazione complessiva potrebbe derivare dalla combinazione, secondo un determinato algoritmo, delle misure registrate in punti diversi, sia in immissione che in prelievo o su carichi (ivi compresi i dispositivi di stoccaggio). È opportuno, quindi, che la soluzione di telelettura sia flessibile e modulabile.
Dal punto di vista dell'accuratezza della rilevazione e trasmissione, la soluzione deve garantire le letture rilevate dai contatori vengano poi memorizzate tal quali nel Concentratore GSE. L'unica trasformazione ammessa è relativa all'unità di misura, che deve essere la stessa per tutte le letture.
Per quanto riguarda le tempistiche di rilevazione e trasferimento delle letture, il GSE è interessato ad un valore almeno orario. Risulta un requisito fondamentale che tutte le letture siano raccolte e marcate temporalmente con lo stesso orologio, quindi tutti gli apparati di telelettura devono essere sincronizzati. Il tempo deve essere espresso in ora locale di Roma, con applicazione di ora legale e ora solare.
Gli apparati di telelettura devono essere equipaggiati di una memoria interna in grado di immagazzinare serie di dati in caso di mancata disponibilità del canale di trasporto e logiche di gestione dei recuperi non appena il trasporto diviene di nuovo disponibile. In aggiunta è ritenuta utile una batteria tampone che possa salvaguardare il funzionamento (almeno per la fase di memorizzazione locale dei dati) nei casi di mancata alimentazione degli apparati.
Occorre tenere presente che i contatori da cui prendere i dati possono essere ubicati in luoghi dove non è disponibile (o è scarsa) la connettività radiomobile, sia per motivi legati a schermature, sia per mancata copertura da parte degli operatori.
Inoltre non sempre sono disponibili punti di alimentazione elettrica dove collegare gli apparati. Quando sono presenti fanno tipicamente capo alla rete dei servizi ausiliari ma non è escluso che possano essere alimentati direttamente dai generatori dell'impianto e quindi, nel caso di fermo impianto (per esempio di notte per gli impianti fotovoltaici) non vi sarebbe disponibilità di energia.