Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-11-04
Buyer: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Country: NL
Contract type: Services
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 34996200 | 45240000: Construction work for water projects | 45246410 | 72212771

Technical requirements: Tijdens de inspectiesluiting van mei 2019 is gebleken dat de aansluiting van de balgkleppen (onderdeel luchtsysteem) gekruist zijn aangesloten bij alle balgen. Dit geldt voor zowel de signaal- als energievoorzieningskabels. Het verzoek betreft het loskoppelen en correct aansluiten van deze kabels nabij het werktuig.
De stormvloedkering is zodanig ontworpen dat alle functies redundant zijn uitgevoerd. Hierdoor kan een individueel werktuig of plc falen zonder dat de gehele functie komt te vervallen. Doordat de balgkleppen gekruisd zijn aangesloten zijn de functietak 1 werktuigen en functietak 2 werktuigen toch verbonden en zorgt een defecte PLC toch voor het volledig falen van het luchtsysteem. Dit dient hersteld te worden.
Tijdens operationeel gebruik is het geen probleem omdat beide luchttakken gelijktijdig worden aangestuurd maar in geval van een storing kan dit rare effecten veroorzaken en wordt de faalkans niet behaald. Daarnaast is deze verwisseling niet doorgevoerd in de software waardoor onjuiste informatie wordt gepresenteerd en foutieve aansturingen gedaan kunnen worden.
Tijdens de inspectiesluiting van mei 2019 is gebleken dat de aansluiting van de balgkleppen (onderdeel luchtsysteem) gekruist zijn aangesloten bij alle balgen. Dit geldt voor zowel de signaal- als energievoorzieningskabels. Het verzoek betreft het loskoppelen en correct aansluiten van deze kabels nabij het werktuig.
De stormvloedkering is zodanig ontworpen dat alle functies redundant zijn uitgevoerd. Hierdoor kan een individueel werktuig of plc falen zonder dat de gehele functie komt te vervallen. Doordat de balgkleppen gekruisd zijn aangesloten zijn de functietak 1 werktuigen en functietak 2 werktuigen toch verbonden en zorgt een defecte PLC toch voor het volledig falen van het luchtsysteem. Dit dient hersteld te worden.
Tijdens operationeel gebruik is het geen probleem omdat beide luchttakken gelijktijdig worden aangestuurd maar in geval van een storing kan dit rare effecten veroorzaken en wordt de faalkans niet behaald. Daarnaast is deze verwisseling niet doorgevoerd in de software waardoor onjuiste informatie wordt gepresenteerd en foutieve aansturingen gedaan kunnen worden.
De door de OG meegeleverde areaal gegevens zijn onjuist aangeleverd, waardoor deze werkzaamheden verrekenbaar zijn. De stormvloedkering is zodanig ontworpen dat alle functies redundant zijn uitgevoerd. Hierdoor kan een individueel werktuig of PLC falen zonder dat de gehele functie komt te vervallen. Doordat de balgkleppen gekruist zijn aangesloten zijn de functietak 1 werktuigen en functietak 2 werktuigen toch verbonden en zorgt een defecte PLC toch voor het volledig falen van het luchtsysteem. Dit dient hersteld te worden. Dit kan meegenomen worden in het nieuwe B&B systeem zonder dat de planning uitloopt door de huidige aannemer.


Winner: Istimewa Elektrotechniek B.V. (kvk 63717727)