Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-08-13
Buyer: MVM Tisza Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság
Country: HU
Region: HU311
Contract type: Works
CPV classification: 45251100: Construction work for power stations | 50000000 | 71320000 | 72250000: System and support services
Estimated value: 1422900000 EUR

Technical requirements: <1000 MWe. beépített bruttó villamos (blokkonként min. bruttó 450 MWe – max. bruttó 499 MWe) teljesítményű, földgáz és olajtüzelésű kombinált ciklusú gázturbinás villamosenergia-termelő (CCGT), két azonos egységből (blokkból) álló, erőmű tervezése, kivitelezése, valamint a gázturbinák hosszú távú szervizelése a szerződés időtartama alatt. Elvégzendő feladatok mennyisége: a) A beruházás során az Ajánlattevőnek/Részvételre jelentkezőnek olyan CCGT blokkokat kell létrehoznia, amelyek beépített bruttó villamos teljesítménye blokkonként legalább 450 MWe, úgy, hogy a beépített bruttó teljesítményük blokkonként nem haladhatja meg a 499 MWe-t. Megvalósítandó fő berendezések az Erőműhöz (nem teljes körűen): • Gázturbinák; • HRSG-k kéményekkel; • Bypass kémények; • Gőzturbinák kondenzátorokkal; • Generátorok generátor-megszakítókkal; • Transzformátorok (beleértve a segédüzemi transzformátort is); • Fő és segédüzemi kapcsolóberendezések; • Irányítástechnika a teljes Erőműre vonatkoztatva, beleértve a meglévő, szállítási terjedelmen kívüli, csatlakoztatott rendszerek (pl. fő hűtővíz-rendszer, tüzelőolaj-ellátás) és a MAVIR (nagyfeszültségű átviteli rendszerirányító) kapcsolódási pontjait is; • Gáznyomás szabályzó-állomás (3×100 %-os az Erőműhöz) • Segédüzemi hűtővízrendszerek; • Kondenzvíz tisztítóművek; • Sűrített levegő rendszerek; • Épületek, építmények és alapok; • Fűtés- és légtechnikai berendezések és épületek villamos berendezései; • Indítókazánok tartozékaikkal; • Minden más, az CCGT erőmű problémamentes működéséhez szükséges rendszer és berendezés. A kondenzátorok hűtésének átfolyó rendszerűnek kell lennie, a meglévő vízkivételi mű felhasználásával, amely a nyers vizet a Tiszából nyeri. A CCGT blokkokat a műszaki leírásban rögzített terjedelemmel és határokkal kell kivitelezni, beleértve az CCGT erőmű teljességéhez és folyamatos rendes működéséhez szükséges valamennyi berendezés biztosítását és szolgáltatás nyújtását. A CCGT erőmű tervezett élettartama legalább 20 év. A nyertes ajánlattevő köteles biztosítani, hogy a CCGT blokkok fő technológiai berendezéseinek tervezési élettartama elérje a legalább 200.000 (kétszáz-ezer) üzemórát az EPC Megállapodás szerinti ideiglenes átvétel időpontjától számítva. Az összes többi berendezés, szerkezet és részegység élettartamának összhangban kell lennie a CCGT erőművekre vonatkozó európai és magyar tervezési gyakorlattal. b.) Opció: A szervizszolgáltatás fenntartásához szükséges feladatok ellátása. Az erőmű üzemmenetéhez szükséges szervizcsomagok és egyedi hibajavítások az alábbiak szerint. A CCGT gázturbina szerviz keretében az ekvivalens üzemórákon alapuló tervezett gázturbina szerviz során a rutin- és üzemi karbantartásokon túlmenő, az ajánlattevő ajánlatában meghatározott Gázturbina Szerviz Munkákat (ide értve a házfelbontással járó Nagyjavítást is) is el kell végezni a gázturbinák 20 éves teljes hasznos élettartama alatt (ezalatt tervezetten 4-5 karbantartási ciklust értve) ajánlatkérő által kibocsátott eseti megrendelések keretében. A fenti mennyiségek tájékoztató jellegűek, a szolgáltatások mennyisége a szerződés időtartama alatt megrendelő igénye szerint változhat a tényleges igénybevétel alapján. Egyedi hibajavítások eseti megrendelések keretében, Ajánlatkérő igénye esetén. A b) pont szerinti feladat mennyisége: nettó összesen 200.000.000-EUR. A fenti összegből Ajánlatkérő kötelezettséget a Szolgáltatási Alapdíj megrendelésére vállal (összesen maximum 20.000.000,- EUR) , azaz a Szolgáltatási Alapdíj nem minősül opciós tételnek. Szolgáltatási Alapdíj alatt AK a „B” jelü szerződésrész, 1. sz melléklet 5.3 pontjában írtakat érti. Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
<1000 MWe. CCGT Erőmű létesítése <1000 MWe. beépített bruttó villamos (blokkonként min. bruttó 450 MWe – max. bruttó 499 MWe teljesítményű, földgáz és olajtüzelésű, kombinált ciklusú gázturbinás villamosenergia-termelő (CCGT), két azonos egységből (blokkból) álló, erőmű (a továbbiakban: Erőmű) barnamezős beruházás keretében történő tervezése és kivitelezése, valamint a gázturbinák hosszú távú szervizelése az alábbiak szerint: a) Az MVM Tisza Erőmű Kft. Tiszaújvárosi telephelyén gázturbinás, kombinált ciklusú villamosenergia-termelő erőmű megvalósítása: tervezése, felépítése, üzembe helyezése, próbaüzeme (időtartama 30 nap, 720 óra), garanciális mérése, a kezelőszemélyzet betanítása, oktatás (60 fő) továbbá tartalék alkatrész szállítása. A betanítás és oktatásra vonatkozó AK-i elvárásokat a műszaki leírás 19. fejezete tartalmazza. A létesítmény fő funkciója villamosenergia termelés A kombinált ciklusú főegység egy blokkra vonatkozó – mely egy gázturbina-generátor gépegységből, egy hőhasznosító kazánból és egy, a hőhasznosító kazánban termelt gőzmennyiség fogadására méretezett gőzturbina-generátor gépegységből áll – beépített bruttó villamos teljesítménye legfeljebb 499 MWe és 50 Hz frekvenciájú. A gőzturbina-generátor gépcsoport lehet a gázturbinával azonos és külön tengelyen is. A CCGT létesítése során biztosítani kell a csatlakoztatás lehetőségét és azt illeszteni kell az MVM Tisza Erőműben rendelkezésre álló BOP rendszerekhez. A gázturbináknak képesnek kell lennie legalább 5 tf% hidrogén bekeverés mellett minden korlátozás nélküli, biztonságos és üzembiztos üzemelésre. b) Opció: A CCGT gázturbina szerviz munkáinak elvégzése az ideiglenes átvétel időpontjától számítottan, maximum 242 hónap ( blokk 1) , illetve maximum 236 hónap (blokk 2) időtartamban, Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján lehetséges azzal, hogy az eseti munkák elvégzésére irányadó teljesítési határidőt az Ajánlatkérő eseti megrendelése határozza meg összhangban a Gázturbina Szerviz Megállapodás rendelkezéseivel („B” rész 10.4 pont). Ajánlatkérő kifejezetten rögzíti, hogy a Szolgáltatási Alapdíj nem minősül opciós tételnek. A szerviz tevékenység magában foglalja a megelőző (preventív), valamint a javító (korrektív) karbantartási feladatokat egyaránt. c) Vagyonvédelmi rendszer (beléptető rendszer, behatolás-jelző rendszer és CCTV kamera rendszer) teljes körű megtervezése és kiépítése. Elvégzendő feladatok mennyisége: a) A beruházás során az Ajánlattevőnek/Részvételre jelentkezőnek olyan CCGT blokkokat kell létrehoznia, amelyek beépített bruttó villamos teljesítménye blokkonként legalább 450 MWe, úgy, hogy a beépített bruttó teljesítményük blokkonként nem haladhatja meg a 499 MWe-t. Megvalósítandó fő berendezések az Erőműhöz (nem teljes körűen): • Gázturbinák; • HRSG-k kéményekkel; • Bypass kémények; • Gőzturbinák kondenzátorokkal; • Generátorok generátor-megszakítókkal; • Transzformátorok (beleértve a segédüzemi transzformátort is); • Fő és segédüzemi kapcsolóberendezések; • Irányítástechnika a teljes Erőműre vonatkoztatva, beleértve a meglévő, szállítási terjedelmen kívüli, csatlakoztatott rendszerek (pl. fő hűtővíz-rendszer, tüzelőolaj-ellátás) és a MAVIR (nagyfeszültségű átviteli rendszerirányító) kapcsolódási pontjait is; • Gáznyomás szabályzó-állomás (3×100 %-os az Erőműhöz) • Segédüzemi hűtővízrendszerek; • Kondenzvíz tisztítóművek; • Sűrített levegő rendszerek; • Épületek, építmények és alapok; • Fűtés- és légtechnikai berendezések és épületek villamos berendezései; • Indítókazánok tartozékaikkal; • Minden más, az CCGT erőmű problémamentes működéséhez szükséges rendszer és berendezés. A kondenzátorok hűtésének átfolyó rendszerűnek kell lennie, a meglévő vízkivételi mű felhasználásával, amely a nyers vizet a Tiszából nyeri. A CCGT blokkokat a műszaki leírásban rögzített terjedelemmel és határokkal kell kivitelezni, beleértve az CCGT erőmű teljességéhez és folyamatos rendes működéséhez szükséges valamennyi berendezés biztosítását és szolgáltatás nyújtását. A CCGT erőmű tervezett élettartama legalább 20 év. A nyertes ajánlattevő köteles biztosítani, hogy a CCGT blokkok fő technológiai berendezéseinek tervezési élettartama elérje a legalább 200.000 (kétszáz-ezer) üzemórát az EPC Megállapodás szerinti ideiglenes átvétel időpontjától számítva. Az összes többi berendezés, szerkezet és részegység élettartamának összhangban kell lennie a CCGT erőművekre vonatkozó európai és magyar tervezési gyakorlattal. b.) Opció: A szervizszolgáltatás fenntartásához szükséges feladatok ellátása. Az erőmű üzemmenetéhez szükséges szervizcsomagok és egyedi hibajavítások az alábbiak szerint. A CCGT gázturbina szerviz keretében az ekvivalens üzemórákon alapuló tervezett gázturbina szerviz során a rutin- és üzemi karbantartásokon túlmenő, az ajánlattevő ajánlatában meghatározott Gázturbina Szerviz Munkákat (ide értve a házfelbontással járó Nagyjavítást is) is el kell végezni a gázturbinák 20 éves teljes hasznos élettartama alatt (ezalatt tervezetten 4-5 karbantartási ciklust értve) ajánlatkérő által kibocsátott eseti megrendelések keretében. A fenti mennyiségek tájékoztató jellegűek, a szolgáltatások mennyisége a szerződés időtartama alatt megrendelő igénye szerint változhat a tényleges igénybevétel alapján. Egyedi hibajavítások eseti megrendelések keretében, Ajánlatkérő igénye esetén. A b) pont szerinti feladat mennyisége: nettó összesen 200.000.000-EUR. A fenti összegből Ajánlatkérő kötelezettséget a Szolgáltatási Alapdíj megrendelésére vállal (összesen maximum 20.000.000,- EUR) , azaz a Szolgáltatási Alapdíj nem minősül opciós tételnek. Szolgáltatási Alapdíj alatt AK a „B” jelü szerződésrész, 1. sz melléklet 5.3 pontjában írtakat érti. Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.


Winner: Calik Enerji Swiss AG
Award value: 1422900000
Number of bids: 0