Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-03-22
Buyer: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 71300000 | 71315000: Building services
Submission deadline: 2019-04-18
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: KP – 10 – Umbau Barolabor (envihab Modul 2) – Leistungen der Technischen Ausrüstung, Anlagengruppen 1, 2, 3, 7 und 8, Leistungsphasen 1-8 gemäß §§ 53 ff. HOAI
Das DLR plant am Standort Köln-Porz den Umbau des Barolabors (Geb. 10, envihab, Modul 2), da die aktuell vorhandenen Anlagen nicht mehr den gegenwärtigen Anforderungen der Nutzer entspricht. Technische Änderngen sind insbesondere bei der Klimitasierung, bei der Gasmanipulation, bei der Druckhaltung und bei der Reduzierung des Geräuschpegels im Unterdruckbereich für die neuen Studieninhalte (z. B. längere Aufenthalte im Unterdruck) zwingend notwendig.
In der Unterdruckkammer im Modul 2 des:envihab sollen humanphysiologische Studien mit Schlafphasen bei variablen, atmosphärischen Bedingungen durchgeführt werden.
Die technische Ausführung der aktuell vorhandenen Anlagen weist Mängel und Lücken im Funktionsumfang auf und entspricht nicht den gegenwärtigen Anforderungen der Nutzer. Technische Änderungen sind insbesondere bei der Klimatisierung, bei der Gasmanipulation, bei der Druckhaltung und bei der Reduzierung des Geräuschpegels im Unterdruckbereich für die neuen Studieninhalte (z. B. längere Aufenthalte im Unterdruck) zwingend notwendig.
So ist z. B. eine Konditionierung/Veränderung der Gaszusammensetzung der Kammeratmosphäre im Unterdruckbetrieb mit N2, CO2, und O2 eine neue Anforderung, ebenso wie die Trennung der, beide Modulteile gemeinsam versorgenden, RLT-Anlage, um räumlich unabhängig die geplanten Forschungsvorhaben in den Bereichen Physiologie und Unterdruck umsetzen zu können. Dazu gehört auch der Einbau einer Trennwandanlage im Unterdruckbereich.
Zusätzlich soll der Kontrollbereich der Druckkammer komplett unabhängig von einer Atmosphärenkonditionierung über eine getrennte Lüftungsanlage versorgt und auch räumlich getrennt werden. Dazu ist ein zweiter Zugang zum Kontrollraum von außen umzusetzen.
Auch die Oszillation des Kammerdruckes von z. Zt. +/- 1 mbar ist für die humanphysiologischen Studien zu hoch und soll mit dem Austausch der vorhandenen Vakuumpumpen und Ventile sowie einer angepassten Regelung / Steuerung verbessert werden. Dies soll auch einen schnelleren Druckwechsel sowie eine Absenkung auf < 300 mbar ermöglichen. Eine weitere zusätzliche Forderung ist, im gesamten Physiologie-Bereich, außer in den Bad- und WC-Räumen, die z. Zt. sichtbare Installation an den Decken aus hygienischen Gründen mit Abhang-/Zwischendecken zu verkleiden, um ambulante Eingriffe an Probanden zu ermöglichen. Für diesen Zweck soll auch ein (gestaffelter) Überdruck in den Räumen 022 (Vorraum) und im Raum 022A realisiert werden. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls die Dichtigkeit dieses Bereiches zu überarbeiten und nachzuweisen.
Eine 400V/32A Stromversorgung soll zusätzlich an jedem Messstand in Raum 025 nachgerüstet werden, wobei jeweils nur ein Anschluss genutzt wird. In diesem Zusammenhang soll auch eine Überprüfung der vorhandenen Notstromversorgung (USV/Notstromdiesel) in Bezug auf die angeschlossenen bzw. anzuschließenden Verbraucher erfolgen, ggf. sind auch hier Anpassungen vorzunehmen. Kostentechnisch wurden diese Umrüstungen noch nicht betrachtet und einbezogen.
Die Leistungsphasen werden stufenweise beauftragt. Zunächst werden die Leistungsphasen 1-3 (Grundlagenermittlung, Vorplanung und Entwurfsplanung) gemäß § 55 HOAI beauftragt. Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiteter Leistungsphasen bzw. Gesamtbeauftragung besteht nicht.
Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt bei Vollständigkeit der vorzulegenden Erklärungen und Nachweise gemäß Ziffer III.1.1) bis III.1.3) anhand objektiver Kriterien.
Die detaillierte Bewertungsmatrix mit Angabe über die Verteilung der Punkte und Gewichtung der einzelnen Eignungskriterien ist den Bewerbungsunterlagen beigefügt.
Die Beauftragung weiterer Leistungsphasen und/oder besonderer Leistungen besteht als Option ohne Anspruch darauf. Ein Rechtsanspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.
Der Auftraggeber bzw. dessen Verfahrensbetreuer korrespondiert ausschließlich über die Vergabeplattform.
Bewerbungen sind ausschließlich unter Verwendung des Bewerbungsbogens möglich. Bei Bewerbergemeinschaften ist der Bewerbungsbogen von jedem Mitglied bzw. auch für solche Unternehmen (Nachunternehmer) auszufüllen, deren sich der Bewerber bei der Erfüllung des Auftrages zu bedienen beabsichtigt.
1) Nachweis über die Berechtigung des vorgesehenen Entwurfsverfassers, die Berufsbezeichnung Ingenieur zu tragen oder in Deutschland unter dieser Bezeichnung tätig zu werden (§ 75 Abs. 2 VgV);

Eligibility requirements: 1) Nachweis über die Berechtigung des vorgesehenen Entwurfsverfassers, die Berufsbezeichnung Ingenieur zu tragen oder in Deutschland unter dieser Bezeichnung tätig zu werden (§ 75 Abs. 2 VgV); 2) Erklärung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 123 GWB; 3) Erklärung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 124 GWB; 4) Erklärung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 21 MiLoG; 5) Erklärung zur Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen; 6) Erklärung zu wirtschaftlichen Verknüpfungen mit anderen Unternehmen; 7) Erklärung über eine eventuelle Weitergabe von Auftragsteilen an andere Unternehmen (§ 46 Abs. 3 Nr. 10 VgV). Will sich der Bewerber bei der Erfüllung des Auftrages der Leistungen anderer Unternehmen bedienen, so hat er diese zu benennen und für sie und ggf. für noch weiter nachgeordnete Unternehmen mit der Bewerbung einen eigenen Bewerbungsbogen abzugeben. Eine entsprechende Verpflichtungserklärung dieser Unternehmen ist auf Anforderung nachzureichen.