Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-03-04
Buyer: Gmina Bełchatów
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09330000: Solar energy | 09331100: Solar collectors for heat production | 09331200: Solar photovoltaic modules | 42161000 | 45300000
Submission deadline: 2020-04-09
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Bełchatów”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Bełchatów, która jest realizowana w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Bełchatów”. Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Odnawialne źródła energii w gminie Bełchatów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Oś priorytetowa IV Gospodarka nisko emisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020.
Część 1 zamówienia – „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie gminy Bełchatów”, obejmująca:
4.2.1.1. dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 108 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:
a) montowane na dachach lub elewacjach budynków mieszkalnych osób fizycznych: 82 zestawy (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm
b) montowane na dachach budynków gospodarczych osób fizycznych: 2 zestawy (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 400 dm
c) montowane na gruncie u osób fizycznych: 5 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm
4.2.1.2. demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u. i odłączenie go od istniejącej instalacji (zdemontowany podgrzewacz pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu);
4.2.1.3. montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u.;
4.2.1.9. napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych;
4.2.1.10. wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk / ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace montażowe;
4.2.1.11. zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego WLAN do regulatora w celu odczytania parametrów uzysku energetycznego za pomocą Internetu dla:
Sterownik zapisuje dzienną, miesięczną oraz roczną energię zgromadzoną przez kolektory słoneczne na karcie mikroSD lub SD, oraz umożliwia przeniesienia zapisanych informacji na mobilne urządzenie zewnętrzne. Sterownik lub dodatkowy moduł do komunikacji z siecią posiada wbudowane WiFi opartą na komunikacji radiowej do bezprzewodowego połączenia z lokalną istniejącą siecią (WLAN) i współpracy z systemem monitoringu;
4.2.1.12. zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego do regulatora i przytwierdzenie go do ściany obok grupy pompowej;
4.2.1.13. przeszkolenie użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno posiadać załączoną dokumentację techniczno-ruchową, instrukcję obsługi oraz ogólny schemat instalacji;