Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-06-27
Buyer: ZILINSKIS Sp. z o.o.
Country: PL
Region: PL415
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 24951220 | 31213100 | 31711154 | 38551000 | 42961100
Estimated value: 28286039.4 PLN
Award criteria: price

Technical requirements: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:1. Przebudowa i uruchomienie stacji WN/SN w zakresie rozdzielni WN (modernizacja) i rozdzielni SN (budowa nowej).2. Wybudowanie nowego budynku rozdzielni 15 kV wraz z niezbędnymi instalacjami.3. Dostawa wszystkich urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji zadania, za wyjątkiem transformatorów WN/SN, przekładników prądowych w klasie 0,2S dla układów pomiarowych potrzeb własnych oraz liczników pomiarów energii elektrycznej wyposażonych w modem bezprzewodowej transmisji stanowiących dostawę inwestorską.4. Demontaż starego budynku rozdzielni SN wraz z pozostawionymi urządzeniami, kanałów kablowych oraz innych niewykorzystanych urządzeń i konstrukcji wraz z uzyskaniem wymaganych zezwoleń i dokumentów koniecznych do rozbiórki.5. Pobudowanie nowego stanowiska transformatora WN/SN (dostosowanego do pracy z transformatorem o mocy 40 MVA) wraz z kompletnie wyposażonym polem transformatorowym.6. Demontaż i likwidacja istniejącego stanowiska transformatorowego w tej samej sekcji, do której dobudowane zostanie nowe pole TR wraz ze stanowiskiem TR.7. Remont stanowiska transformatorowego w sekcji przeciwnej do sekcji, w której będzie dobudowane nowe pole TR.8. Dostosowanie szyn zbiorczych WN do podłączenia nowego pola transformatorowego.3.9. Podłączenie nowo pobudowanego stanowiska TR do istniejącego systemu odolejania.10. Demontaż i utylizacja zdemontowanych urządzeń. Zakres demontażu, utylizacji do bieżącego ustalania z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, a materiały pochodzące z demontażu do dalszego wykorzystania, należy przekazać w miejsce wskazane przez Zamawiającego.11. Opracowanie dokumentacji projektowej (zgodnie z pkt 2).12. Wymiana słupów krańcowych linii napowietrznych SN (za wyjątkiem słupów rurowych) znajdujących się na terenie stacji na nowe z odłącznikami oraz głowicami kablowymi, zgodne ze Standardem w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o.: Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia oraz wprowadzenie istniejących powiązań kablowych do nowej rozdzielnicy wraz z przeniesieniem istniejących urządzeń niebędących własnością spółki (w tym kable Odbiorcy/ Wytwórcy). Istniejące słupy krańcowe rurowe, które znajdują się na terenie stacji przesunąć do granicy działki w przypadku wystąpienia kolizji z nową infrastrukturą.13. Usunięcie kolizji, jeśli takowe wystąpią, obecnej infrastruktury (w tym kontenerów, wieży telekomunikacyjnej, złączy kablowych itp.) z nową, projektowaną wraz z odtworzeniem starej w uzgodnionym miejscu. Należy przewidzieć usunięcie kolizji z planowanym kontenerem systemu Tetra wraz z infrastrukturą towarzyszącą, który zostanie zabudowany na stacji w czasie realizacji projektu.14. Obliczenie i uzgodnienie z ENEA Operator sp. z o.o. nastaw zabezpieczeń - wszystkich urządzeń w budowanej stacji z wyłączeniem linii 110 kV, dla których nastawy zabezpieczeń dostarczy Zamawiający. Do obowiązku Wykonawcy należy ich wprowadzenie i uruchomienie na obiekcie.15. Dostawa wszystkich urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji zadania.16. Przebudowa dróg wewnętrznych, oświetlenia zewnętrznego stacji oraz parkingu.17. Uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu umowy.18. Wykonanie pomiarów hałasu oraz promieniowania elektromagnetycznego. Wykonawca dokona pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz przekaże je w formie elektronicznej w terminie 30 dni od dnia wykonania pomiarów do WIOŚ i PWIS. Kopie zaś przekaże Zamawiającemu oraz BO, w myśl przepisu:
Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola magnetyczne (stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV lub instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne lub radiolokacyjne, emitujące pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowania izotropowego wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz) są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (art. 122a Prawa Ochrony Środowiska):a) bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania instalacji lub urządzenia; b) każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie; c) każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia- na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której nastąpiła ta zmiana.
3.19. Zgłoszenie nowopowstałej infrastruktury, jako obiektu wytwarzającego pole elektromagnetyczne. Wykonawca dokona zgłoszenia instalacji do WIOŚ przestrzegając wymaganych terminów, kopie zgłoszenia przekaże Zamawiającemu i BO. Na 30 dni przed oddaniem do użytkowania instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko (stacje oraz linie elektroenergetyczne o napięciu nie mniejszym niż 110 kV), należy ją zgłosić do właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (art. 76. Ust. 4 Prawa Ochrony Środowiska). Do rozpoczęcia eksploatacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny instalacji można przystąpić jeśli WIOŚ w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (art. 152 POŚ). 20. Przeszkolenie pracowników ENEA Operator sp. z o.o. w zakresie obsługi i eksploatacji GPZ Środa.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 139 Ustawy Pzp zastosuje tzn. „procedurę odwróconą”. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny oferty, a
następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, zawarta jest pod adresem http://zamowienia.enea.pl:8080/rpuz/AnnouncementsPublicInfo.do?id=56796&isArchive=null
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne. 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.


Winner: ZILINSKIS Sp. z o.o.
Award value: 28286039.4
Number of bids: 8