Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-07-02
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 39715210 | 45251140: Thermal power station construction work | 45251220 | 45255400 | 71000000
Award criteria: price, quality
EU fund: eu-funds

Technical requirements: Chimcomplex S.A. Borzești - Sucursala Rm. Vâlcea a semnat, în calitate de Beneficiar, contractul de finanțare nr 4/26.01.2023 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Pilonul I. Tranziția verde – Componenta 6. Energie - Măsura de investiții 3 -Dezvoltarea de capacități de producție pe gaz, flexibile și de înaltă eficiență, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări profunde.

Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unei capacități de producție pe gaz de 108 MWe /89.1 MWt, flexibile și de înaltă eficiență, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) pentru alimentarea cu energie termică a locuitorilor municipiului Rm. Vâlcea într-o perioadă de  maxim 24 luni de la semnarea contractului de finanțare(termenul de  punere în funcțiune este 30.06.2026, conform contractului de finanțare). 

Autoritatea Contractantă decide că va răspunde în mod clar și complet  în două termene după cum urmează:
-	În a 24-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor pentru solicitările primite cu până la 37 de zile înaintea termenului de depunere a ofertelor.
-	 in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor pentru solicitările sosite primite până cu maxim 21 de zile înaintea termenului de depunere a ofertelor.
Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Randamentul global al centralei termoelectrice de cogenerare de înaltă eficiență formată dintr-o instalatie cu ciclu combinat CCGT si  3 unități CHP cu motoare termice este definit ca raportul dintre energia utilă anuală, calculată ca sumă dintre energia electrică produsă anual la bornele generatoarelor (EE) și energia termică produsă anual sub formă de apă caldă pentru termoficare (ET) și energia combustibilului consumat anual (EF).
ηg = (EE + ET) / EF [%]
unde:
ηg = Randamentul global al instalației de cogenerare de înaltă eficiență, exprimat în %
EE = Energia electrică produsă anual la bornele generatoarelor, exprimată în MWh(e)/an
ET = Energia termică utilă produsă anual exprimată în MWh(t)/an
EF = Energia combustibilului consumat anual (gaz natural), exprimată în MWh(f)/an.
Valorile EE, ET și EF se stabilesc în baza bilanțului realizat conform cerințelor din cap. 2 din caietul de sarcini. Metodologia de calcul este prezentata in Anexa 3_Breviar calcul indicatori proiect_cf Ghid_rev01_nov. 2022.
Cerințe minime:
Ofertantul va prezenta în cadrul ofertei breviarul de calcul care justifică obținerea valorii propuse pentru randamentul global.
Valoarea minimă admisibilă pentru randamentul global este: ηg,min = 85% in conditii de referinta.
O ofertă care prezintă o valoare a randamentului global sub valoarea minimă admisibilă nu va fi luată în considerare, fiind stabilită ca „ofertă neconformă”.
Algoritm de calcul:
Pentru oferta care prezintă randamentul global cu valoarea cea mai ridicată, ηg(max), se acordă punctajul maxim alocat: P1max = 25 puncte.
Pentru celelalte oferte se acordă punctajul astfel:
P1(n) = P3max * [ηg(n) – ηg(min)] / [ηg(max) – ηg(min)].
Cantitatea anuala a emisiei GES produsa de centrala termoelectrica in cogenerare de înaltă eficiență formată dintr-o instalatie cu ciclu combinat CCGT si   3 unități CHP cu motoare termice este definita ca produsul dintre energie anuala a combustibilului consumat (EF) si factorul de emisie specifica arderii gazului natural (FE).
MC = EF*FE [tCO2eq/an]
Unde:
MC = Cantitatea anuala de emisie GES produsa de instalatia de cogenerare de inalta eficienta exprimata in tCO2eq/an
EF = energia combustibilului consumat anual de instalatia de cogenerare de inalta eficienta, exprimata in MWh  (f) stabilita in baza bilantului realizat conform cerintelor din capitolul 2 din caietul de sarcini
FE = factorul de emisie specific arderii gazului natural cu valoarea de referinta de 0,20196 tCO2/MWh stabilita conform Regulamentului 2066/2018/EU.
Cerinte minime:
Ofertantul va prezenta in cadrul ofertei breviarul de calcul care justifica obtinerea valorii propuse pentru cantitatea emisiei GES.
Algoritm de calcul:
Pentru oferta care prezinta o cantitate a emisiei GES cu valoarea cea mai scazuta, MC (min) se acorda punctajul maxim alocat: P2max= 15 puncte
Pentru celelalte oferte se acorda punctajul astfel:
P2[n] = P2 max* [MC9min)/M(n)]
Prin prezentele specificaţii tehnice este solicitată o disponibilitate anuala minima garantata a instalației de cogenerare ofertata de 95% din timp pentru instalația de cogenerare. 
Disponibilitatea garantata pentru instalația de cogenerare va fi exprimata in procente. 
Disponibilitatea garantata pentru instalația de cogenerare va fi determinată aplicând următoarea formulă: 
Disponibilitate = [T1: (T1+T2)] x 100, % unde: 
T1 = timp oprire in stand-by + timp de functionare; 
T2 = timp oprire pentru reparatii planificate + timp oprire pentru reparatii neplanificate; 
T1+T2 = timp de exploatare efectiva. 
Punctajul pentru elementul de departajare referitor la disponibilitatea garantata a instalatiei de cogenerare se va acorda după cum urmează: 
Pentru oferta în care se oferă cel mai mare procent al disponibilității garantate faţă de cerinţa minimă din specificaţiile tehnice (min. 95%) – 20 puncte; 
Pentru celelalte procente aferente disponibilității garantate disponibilitate, punctajul se va calcula proporțional, în baza următoarei formule: 

P3(n) = [Disponibilitate (n) / Disponibilitate (max)] x 20 unde 
P3 (n) = punctajul pentru elementul de departajare referitor la disponibilitatea garantata; 
Disponibilitate (n) = disponibilitatea garantata ofertată care face obiectul evaluării; 
Disponibilitate (max) = disponibilitatea garantata cea mai mare ofertată 
Pentru o disponibilitate garantata de 95 % (disponibilitatea minimă solicitată prin prezentele specificaţii tehnice) nu se acordă punctaj (punctajul este 0 la acest element de departajare). 
Pentru o disponibilitate garantata mai mică de 95 % (disponibilitatea minimă solicitată prin prezentele specificaţii tehnice), oferta este respinsă.