Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-06-07
Buyer: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45112710 | 45200000: Building and civil engineering work | 45231000
Submission deadline: 2021-07-12
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Budowa sieci ciepłowniczej oraz przyłączy do budynków D-D1; E-J do osiedla mieszkaniowego przy ul. Żwirki i Wigury w Bydgoszczy
1. Budowę sieci ciepłowniczej od miejsca włączenia (ul. Bronisława Potockiego) w istniejącą sieć cieplną 2 x DN400/560 do miejsc oznaczonych jako pkt W2, W3, W4, znajdujących się w wewnątrz planowanego osiedla mieszkaniowego, zgodnie z opracowaną dokumentacja projektową.
2. Budowę przyłączy ciepłowniczych do budynków D-D1 oraz E-J, przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo budowlane, zgodnie z załączonym PFU.
1. Budowę sieci ciepłowniczej od miejsca włączenia (ul. Bronisława Potockiego) w istniejącą sieć cieplną 2 x DN400/560 do miejsc oznaczonych jako pkt W2, W3, W4, znajdujących się w wewnątrz planowanego osiedla mieszkaniowego, zgodnie z opracowaną dokumentacja projektową.
2. Budowę przyłączy ciepłowniczych do budynków D-D1 oraz E-J, przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo budowlane, zgodnie z załączonym PFU.
— uzyskanie kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i sporządzenie na niej planu sytuacyjnego z przebiegiem zaprojektowanej trasy przyłącza, z niezbędnymi obliczeniami zatwierdzonego i podpisanego przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami,
— budowę przyłącza zgodnie z zaprojektowaną i zatwierdzoną przez projektanta trasą, a następnie zatwierdzoną przez Zamawiającego,
— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przez właściwe służby geodezyjne i umieszczenie wykonanych przyłączy na mapie zasadniczej MPGiK,
— budowę przyłącza zakończonego w pomieszczeniu węzła pierwszymi zaworami odcinającymi wraz ze spinką sieciową i manometrem.
Należy przewidzieć montaż kryzy na spince sieciowej (otwór min. 2 mm) oraz kołnierzy zaślepiających za pierwszymi zaworami odcinającym.
a) jeżeli w dokumentacji projektowej znajdują się znaki towarowe lub nazwy własne, to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów/urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów/urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami/urządzeniami równoważnymi. Za produkty równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej,
b) badanie spawów należy przeprowadzić metodą nieniszczącą (100 % spawów) minimum ultradźwiękową, chyba że projekt przewiduje metodę o większej dokładności (np. radiograficzną),
— wykonanie szczelnych przejść łańcuchowych w miejscu wejścia rurociągów do budynku/komór (przez ścianę zewnętrzną),
— ułożenie betonowych płyt odciążających nad rurociągami przyłącza w miejscach zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi (projektowane i istniejące: parkingi, drogi, chodniki) gdy przykrycie rurociągów wynosi mniej niż 70 cm, nawet jeżeli nie jest to przewidziane w dokumentacji projektowej;
d) Zamawiający prosi o złożenie wraz z ofertą kosztorysu ofertowego, który będzie miał charakter informacyjny i pomocniczy. Niezłożenie kosztorysu nie jest podstawą do odrzucenia oferty.