Public procurement notice: Additional Information
Published: 2016-08-04
Buyer: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 31120000 | 45000000: Construction work | 71321000: Heating and ventilation design services
Submission deadline: 2016-08-19
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie oraz przekazanie do użytkowania źródła energii elektrycznej i cieplnej (2 szt. modułów układu kogeneracji) wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, zasilanego paliwem gazowym o zawartości CH4 min. 50 %, powstającym na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Myślenicach. Obiekt, z którego przewidziano pozyskanie biogazu, zlokalizowany jest w mieście Myślenice przy ul. Ujejskiego nr 341. Teren na którym znajduje się nieczynne składowisko zajmuje powierzchnie około 3,6 ha i był naturalnym jarem o długości około 400 m i głębokości do kilkunastu metrów. Szerokość składowiska wynosi od 20 metrów w części południowo-wschodniej do 120 metrów w części północnej. Składowisko posiada pas zieleni izolacyjnej w postaci lasu od strony wschodniej, północnej i częściowo zachodniej oraz sąsiaduje z obiektem Zamawiającego tj. Zakładem Zagospodarowania Odpadów, na którym przewidziano montaż jednostek kogeneracyjnych, jak również dla którego przewidziano produkcję energii elektrycznej oraz cieplnej. Na zamkniętym składowisku składowane były wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne i obojętne, zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi.
2. Dla odgazowania składowiska w Myślenicach planuje się aktywny odbiór gazu przy pomocy instalacji składającej się ze studni odgazowujących podłączonych kolektorami do stacji zbiorczej biogazu. Planuje się wykonanie łącznie 12 studni odgazowujących (9 studni do wykonania wraz z wyposażeniem, 3 studnie wykonane przez Zamawiającego w 2015r). Studnie należy wykonać metodą wiercenia otworów o średnicy minimalnej 1000mm do spągu odpadów. Do otworów należy wprowadzić centrycznie perforowane rury z PEHD o średnicy dn 110x6,3 mm. Przestrzeń między rurą, a ścianami odwiertu należy wypełnić materiałem filtracyjnym (kruszywo o granulacji przewyższającej średnice otworów perforacji). Wyprowadzoną ponad powierzchnię terenu nadfiltrową część rury należy wyposażyć w demontowalną głowicę odgazowania. Do głowicy należy podłączyć rurę PEHD odprowadzającą gaz wraz z armaturą (w tym m.in. zasuwy, kompensatory mieszkowe itp.). Wokół studni w promieniu 10 m proponuje się ułożyć geomembranę z PEHD grubości min. 1.0 mm, mającą stanowić zabezpieczenie przed zasysaniem powietrza do instalacji odgazowania. Głowice studni należy zabezpieczyć poprzez ułożenie na podsypce piaskowej pierścienia odciążającego, umieszczając na nim betonowy krąg. Od góry studnie należy zabezpieczyć pokrywą z odpowietrzeniem wykonaną z blachy stalowej. Gaz z wszystkich studni należy odprowadzić indywidualnymi rurociągami PE do gazowej stacji zbiorczej. Gaz ze stacji zbiorczej, po wcześniejszym oczyszczeniu, osuszeniu, odsiarczeniu, odfiltrowaniu siloksanów winien trafić do obiektu, w którym przewidziano montaż modułu kogeneracyjnego, w którym będzie następować produkcja energii elektrycznej oraz ciepła z odzysku.
3. Planowana moc pojedynczego źródła – zespołu kogeneracyjnego – obejmująca wytwarzanie energii elektrycznej oraz cieplnej powinna wynosić: moc elektryczna min. 130 kWe każda, ze sprawnością min. 40 %, natomiast moc cieplna min. 150 kWt każda, ze sprawnością min. 45 %. Każda jednostka powinna być wyposażona w licznik pomiaru przepływu biogazu do agregatu kogeneracyjnego wraz z pomiarem CH4. Każdy zespół kogeneracyjny należy zainstalować w oddzielnych zabudowach kontenerowych. Wyprodukowaną energię elektryczną należy przesłać do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach. Układ zasilania należy zaprojektować i wykonać w sposób umożliwiający sprzedaż nadmiarów energii elektrycznej do sieci energetycznej na warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr WP/026099/2016/009R00.
a) Projektowanie prac związanych z budową oraz przekazaniem do eksploatacji poszczególnych obiektów odgazowania, zawierające co najmniej:
— projekt budowlany wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę (5 egz. drukowanych złożonych do formatu A4 oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD w formacie .dwg i .pdf);
— projekt wykonawczy (5 egz. drukowanych złożonych do formatu A4 oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD w formacie .dwg i .pdf);
— opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i obioru robót budowlanych (5 egz. drukowanych w formacie A4 oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD w formacie .pdf);
— dokumentację z przeprowadzonego rozruchu (rozruchu technologicznego i ruchu próbnego) 2 egz. wydrukowane w formacie A4 oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD w formacie .pdf.
— koncepcję rozwiązań projektowych, obejmujących cały przedmiot zamówienia oraz propozycję materiałów proponowanych do zastosowanie przy realizacji inwestycji.
— dokumentację wymaganą do przygotowania projektu budowlanego i projektu wykonawczego przedsięwzięcia;
— instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji poszczególnych obiektów, wchodzących w zakres kontraktu z Wykonawcą wraz z listą części zamiennych.
— dokumentacje niezbędne do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń (w tym m.in. pozwolenia na sprzedaż energii elektrycznej, koncesji lub innych pozwoleń, zezwoleń lub decyzji wymaganych przepisami prawa);
c) Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.
d) Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.
f) Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz dostaw, na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w tym co najmniej: