Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-10-19
Buyer: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 38800000 | 51900000 | 72000000 | 72212100: Industry specific software programming services
Estimated value: 26950000 HUF
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Vállalkozási szerződés keretében a Magyar Földgáztároló Zrt. részére a Hajdúszoboszlói Földalatti Gáztároló Villamos felügyeleti irányítástechnikai rendszer fejlesztése és a megjelenítő tábla rekonstrukciója
— Az FGT-III. villamos elosztóállomás 0,4 kV-os kapcsolóberendezését konténerbe kihelyezve telepített 0,4 kV-os elosztóval bővítették. Vállalkozó feladata az új villamos technológia integrálása a meglévő és üzemelő irányítástechnikai rendszerbe,
— Az FGT-III elosztóállomás meglévő üzemállapot ellenőrző táblájának korszerűsítése a Műszaki leírás szerint,
— Az FGT-III állomás szekunder vezérlő- és biztonságtechnikai rendszere az állomás üzemelése során többször átépült, mára felesleges szekunder elemeket is tartalmaz. Vállalkozó feladata vezérlő- és biztonságtechnikai rendszer rekonstrukciója és optimalizálása.
Az üzem irányítástechnikai rendszere MAB alapú eszközbázissal épült ki, kapcsolódva a SCADA rendszerhez. A MAB-os rendszer alkalmas séma vezérlésre, amit az üzemállapot ellenőrző tábla rekonstrukciójánál lehet figyelembe venni, csökkentve ezzel a technológiai feszültségszinten képzett jelzéseket, parancsokat.
— Üzemállapot ellenőrző szekrény kialakítása, sématábla és sémameghajtó MAB telepítése, hibajelző berendezések kialakítása
A kivitelezés RB-s területen, élő villamos rendszeren történik! A művezetési tervben ütemezni kell, hogy a feladatoknak mikor melyik részét lehet üzemzavar nélkül kivitelezni. Az R3 reléállvány elbontása és a biztonságtechnikai szekrény telepítése kizárólag a betárolási ciklust követően van lehetőség (Várhatóan 2020.9. hóban) A betárolási ciklus lezárásának tervezett időpontját Megrendelő 30 nappal korábban közli a vállalkozóval. A tervezett időpontot a Megrendelő bármikor jogosult módosítani.
A művezetési tervet Vállalkozó a szerződéskötést követő 20 napon belül átadja, melyet Megrendelő 10 napon belül jogosult elfogadni vagy átdolgozásra visszaadni. A kivitelezési feladatok csak elfogadott művezetési tervvel kezdhetőek meg.
Vállalkozó teljes megvalósulási dokumentáció (D-terv) elkészítésére köteles. Megrendelő az elvégzett munkákat csak az elkészült D-tervek átadását követően veszi át.
A beszerzés tárgya a Magyar Földgáztároló Zrt. Hajdúszoboszló Földalatti Gáztárolójában (FGT) működő irányítástechnikai rendszer fejlesztése és a megjelenítő tábla rekonstrukciója.
— Az FGT-III. villamos elosztóállomás 0,4 kV-os kapcsolóberendezését konténerbe kihelyezve telepített 0,4 kV-os elosztóval bővítették. Vállalkozó feladata az új villamos technológia integrálása a meglévő és üzemelő irányítástechnikai rendszerbe,
— Az FGT-III elosztóállomás meglévő üzemállapot ellenőrző táblájának korszerűsítése a Műszaki leírás szerint,
— Az FGT-III állomás szekunder vezérlő- és biztonságtechnikai rendszere az állomás üzemelése során többször átépült, mára felesleges szekunder elemeket is tartalmaz. Vállalkozó feladata vezérlő- és biztonságtechnikai rendszer rekonstrukciója és optimalizálása.
Az üzem irányítástechnikai rendszere MAB alapú eszközbázissal épült ki, kapcsolódva a SCADA rendszerhez. A MAB-os rendszer alkalmas séma vezérlésre, amit az üzemállapot ellenőrző tábla rekonstrukciójánál lehet figyelembe venni, csökkentve ezzel a technológiai feszültségszinten képzett jelzéseket, parancsokat.


Winner: Infoware Vállalkozási és Kereskedelmi Zártkörű Részvénytársaság
Award value: 26950000
Number of bids: 2