Public procurement notice: Additional Information
Published: 2017-01-25
Buyer: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Country: PL
Region: Rzeszowski
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45112710 | 45200000: Building and civil engineering work | 45231000
Submission deadline: 2017-02-09
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: III/1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 400 mm od komory J-21 do komory F-8 i 2 x 500 mm od komory F-8 do komory J-25 przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie”, realizowana w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej ETAP 1” przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.
Zakres zamówienia obejmuje przebudowę odcinków sieci jak niżej w technologii rur preizolowanych, pozwalających na ciągłą pracę systemu ciepłowniczego o parametrach obliczeniowych: temperatura 135/70 st. C i maksymalne ciśnienie robocze 1,6 MPa, tj.:
— przebudowę istniejącej podziemnej sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn 400 mm na sieć ciepłowniczą w technologii rur preizolowanych 2xDn 500 mm układanych w obsypce piaskowej na odcinku od komory J-21 do komory F-8 (o długości określonej w PB i PW),
— przebudowę istniejącej podziemnej sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn 500 mm na sieć ciepłowniczą w technologii rur preizolowanych 2xDn 500 mm układanych w obsypce piaskowej na odcinku od komory F-8 do komory J-25 (o długości określonej w PB i PW),
— Rurociągi ciepłownicze preizolowane 2xDn 500 mm układane podziemnie w projektowanych rurach ochronnych DN 800 – przekroczenie ulicy Ofiar Katynia oraz wjazd do Centrum Handlowego Nowy Świat,
— Przełączenie istniejącego przyłącza ciepłowniczego preizolowanego 2xDn 65 mm do budynku Ofiar Katynia 21 na odcinku od ODG -1 do punktu „A”,
— Przyłączenie istniejącej sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDn 150 mm na odcinku od ODG-2 do punktu „B”,
— Przebudowę istniejącego przyłącza ciepłowniczego kanałowego 2xDn 80 mm na preizolowany 2xDn 80 mm układany w obsypce piaskowej na odcinku od ODG-3 do budynku przy ul. Ofiar Katynia 19,
— Przebudowa (adaptacja) istniejących komór J-21, F-8 i J-25 w zakresie części technologicznej i budowlanej zgodnie z PW,
— Demontaż istniejących elementów betonowych, żelbetowych, konstrukcji kanałów i komór – zgodnie z zakresem opisanym w części graficznej PB,
2.1. Projektem Budowlanym zwanym dalej PB i Projektem Wykonawczym zwanym dalej PW, stanowiącymi Załączniki nr 1/1 i nr 1/2 do SIWZ,
2.8. Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym miasta Rzeszowa stanowiącymi Załącznik nr 7 do SIWZ.
2.9. Wymaganiami Technicznymi dla przepustnic zaporowych przeznaczonych do stosowania w systemie ciepłowniczym miasta Rzeszowa – wymaganiami MPEC – Rzeszów Sp. z o.o., stanowiącymi Załącznik nr 8 do SIWZ.
2.10. Warunkami wykonania i odbioru złączy rur (muf) metodą zgrzewania elektrooporowego w systemie ciepłowniczym Rzeszowa stanowiącymi Załącznik nr 9 do SIWZ.
2.11. Wymaganiami dotyczącymi wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz utylizacji odpadów zawierających azbest i odpadów będących w kontakcie z azbestem stanowiącymi Załącznik nr 10 do SIWZ.