Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2016-11-11
Buyer: eins energie in sachsen GmbH & Co. KG
Country: DE
Region: Chemnitz, Kreisfreie Stadt
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 09323000 | 42122000 | 42160000 | 42515000 | 44160000
Submission deadline: 2016-12-14
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Ersatzneubau Heißwassererzeugeranlage im HW Altchemnitz – Referenznummer der Bekanntmachung: eins/16/HWE im HWA.
Eins energie in sachsen GmbH & Co. KG (eins) betreibt im Süden der Stadt Chemnitz ein Spitzenlast-Heizwerk, das Heizwerk Altchemnitz (HWA), mit einer aktuellen Gesamtfeuerungswärmeleistung von 264 MW.
Im HWA ist perspektivisch der Ersatz der noch in Betrieb befindlichen, erdgasgefeuerten Heißwassererzeuger 2 oder 3 (HWE2 / HWE3) vorgesehen. Der Heißwassererzeuger 1 (HWE1) und die 2 erdgasgefeuerten Hilfsdampferzeuger (DEA) sind bereits seit dem Jahr 2001 bzw. 2004 stillgelegt und werden im ersten Halbjahr 2017 zurückgebaut.
Die im Heizwerk Altchemnitz installierten und noch in Betrieb befindlichen 2 Heißwassererzeuger (HWE 2 / HWE 3) sind für eine Feuerungswärmeleistung von jeweils 132 MW bzw. Fernwärmeleistung von je 116 MWth ausgelegt. Die HWE sind Turmkessel mit Membranwänden und für eine konstante Wasserdurchflussmenge von 3 270 t/h ausgelegt. Die Heißwasseraustrittstemperatur wird mit 125°C gefahren.
Die HWE sind schaltungstechnisch direkt in das Fernwärmenetz der Stadt Chemnitz eingebunden. Die Heißwasserumwälz- und die Rezirkulationspumpen sind jeweils parallel jedem HWE in Blockschaltung zugeordnet.
Der Brennstoff für die HWE ist Erdgas. Es gelangt von der Erdgasreduzierstation über eine Sammelleitung NW 800/600 zu den HWE. An jedem HWE geht ein Abgang von der Sammelleitung zu den Brennerreihen ab. Als Zündgas für die bestehenden HWE 2 und 3 kommt Propangas zum Einsatz.
Die Rauchgasabführung erfolgt über getrennte Rauchgaskanäle in einen 225 m hohen Stahlbeton-Schornstein.
Da das HWA auch weiterhin zur Abdeckung von Lastspitzen im Fernwärmenetz benötigt wird, die HWE 2 und 3 aber nur noch eine begrenzte Restnutzungsdauer haben und zudem aufgrund ihres Alters technisch verschlissen sind, muss aus Gründen der Sicherstellung der Fernwärmeversorgung der Stadt Chemnitz einer der bestehenden Heißwassererzeuger durch eine neue Heißwassererzeugeranlage ersetzt werden.
Im Projekt wird die neue Heißwassererzeugeranlage einschließlich aller erforderlichen peripheren Anlagen und deren Einbindungen in die Bestandsanlagen errichtet werden. Weiterhin ist zudem die Erneuerung der im ersten Halbjahr 2017 rückgebauten (Redundanz-) Druckhaltung für das Fernwärmenetz vorgesehen.
Die neue Heißwassererzeugeranlage bilden 3 Großwasserraumkessel mit einer Gesamt-Fernwärmeleistung von 100 MWth (3 x ca. 33,3 MWth) und einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von ca. 107,5 MW mit je einer Rezirkulationspumpe und einer Umwälzpumpengruppe. Die Umwälzpumpengruppe besteht aus 4 Umwälzpumpen, wobei jede Pumpe einen Leistungsanteil von 33 % an der Gesamtmenge abdeckt und somit eine Umwälzpumpe als Reserve dient.
Jeder Bieter kann ein, mehrere oder alle (GU) Lose anbieten, wobei grundsätzlich eine Vergabe der einzelnen Lose durch den AG erfolgen können muss und somit immer entsprechende Lospreise für die Einzellose abgegeben werden müssen.
Die Heißwassererzeugeranlage besteht aus 3x33 % Heißwassererzeugern. Die DIN EN 12953 ist anzuwenden. Die Heißwassererzeuger sind als 3-zügige Großwasserraumkessel mit je 2 Flammrohren auszuführen. Der Heißwassererzeuger muss entsprechend konstruiert werden, dass sowohl ein Parallelbetrieb als auch ein Einzelbetrieb der Flammrohre fahrbar ist. Der Heißwassererzeuger ist für BOB (Betrieb ohne ständige Beaufsichtigung) gemäß DIN EN 12953 für einen ordnungsgemäßen Betrieb vollständig mit Armaturen auszurüsten.
Weiterhin müssen die 3 Heißwassererzeuger unabhängig voneinander bei verschiedenen Lasten gefahren werden können bzw. einzelne Heißwassererzeuger komplett außer Betrieb genommen werden können. Die komplette Anlage ist so zu betreiben, dass diese aus betrieblicher Sicht optimal genutzt wird (d. h. möglichst hoher Anlagenwirkungsgrad; möglichst geringer Lebensdauerverbrauch usw.). Eine wasserseitige Warmhalteeinrichtung ist vorzusehen.
Der Heißwassererzeuger ist mit einer Feuerung für Erdgas mit allen erforderlichen Armaturen, Zubehör, Zündeinrichtung, Flammenwächter und Brennstoffmengenmessung auszurüsten. Die Emissionsgrenzwerte der 13. BImSchV sind in allen Lastfällen sicher zu unterschreiten. Es ist kein Economiser vorzusehen (nur als Option). Der HWE ist allerdings so zu konstruieren, dass jederzeit ein Economiser nachgerüstet werden kann.
Sowohl die Rauchgaskanäle, als auch die Schornsteine (1x je HWE) mit Emissionsmessbühne sowie allen erforderlichen Stutzen für die Emissionsmessungen gemäß 13. BImSchV für kontinuierliche Messung und Prüfmessungen sind vorzusehen.