Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2023-06-09
Buyer: PGKiM Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09330000: Solar energy | 09331200: Solar photovoltaic modules | 45000000: Construction work | 45111200 | 45223200
Submission deadline: 2023-06-21
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: 1.	Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych na 5 obiektach „PGKiM” Sp. z o.o. w Gminie Aleksandrów Łódzki w tym min:
-	dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną,
-	dostosowanie istniejącego układu pomiarowego na potrzeby instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022r Dz.U Poz.788)
-	dostawę i  montaż skutecznej blokady uniemożliwiającej wpływ energii wytworzonej w urządzeniach wytwórczych (panele fotowoltaiczne) do sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej,
-	dostawę  i montaż skutecznej blokady uniemożliwiającej wpływ energii wytworzonej w urządzeniach wytwórczych (panele fotowoltaiczne) po wyłączeniu zasilania w sieci energetyki zawodowej
2.     Szczegółowy opis i zakres poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawiera: SWZ wraz z załącznikami oraz dokumentacja projektowa - stanowiące zał. do SWZ.
Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach "PGKiM" Sp. z o.o. w Gminie Aleksandrów Łódzki - Siedziba Spółki "PGKiM"
Przedmiotem części 1 jest budowa instalacji fotowoltaicznej w Siedzibie Spółki. Minimalna moc instalacji wynosi 38,25kWp, zaś maksymalna nie powinna przekroczyć mocy 38,95kWp.
Panele umieszczone zostały na konstrukcji CCARPORT CPE o pochyleniu około 10o nad miejscami parkingowymi, na jednej połaci konstrukcyjnej nie związanej z gruntem od strony południowej. Moc instalacji wynosi 38 880 Wp, instalacja składa się z 72 paneli o mocy 540 Wp każdy bifacjalny. Połączone są w 4 Stringi (dwa Stringi po 18 paneli podłączone do MPPT-1; oraz dwa stringi z 18 panelami podłączony do MPPT-2 falownika. Energia z instalacji wykorzystana zostanie na potrzeby Inwestora. Nadwyżka energii  zostanie zablokowana poprzez ARPC CONTROL i nie będzie przesyłana do sieci operatora PGE DYSTRYBUCJA  oddział w Łodzi.
Okablowanie DC prowadzono w peszlach UV pod panelami i umocowane  na konstrukcji CARPORT CPE, falownik SOFAR 36KTL-X3 zostanie zamontowany pod konstrukcją CARPORT CPE od strony pomieszczenia rozdzielnicy RG-NN oraz zamontowana zostanie rozdzielnica NEO IP-54 2 x 12 mod natynkowa z ochronnikami DC, AC i zabezpieczeniem falownika. Następnie okablowanie zostanie sprowadzone  na szczycie konstrukcji w rurze osłonowej odpornej na UV do  ziemi oraz poprowadzone w rurze osłonowej w ziemi do pomieszczenia rozdzielnicy RG-NN  w którym znajduje się główne przyłącze operatora sieci. Trasa kablowa AC poprowadzona w gruncie w rurze osłonowej DVK-50 na głębokości około 0,7m  i wprowadzona do budynku poprzez istniejący kanał kablowy znajdujący się w pomieszczeniu RG-NN w posadce. W trasie kabla należy ułożyć rurę OPTO 40 do poprowadzenia skrętki żelowanej Cat. 6e. Przewód uziemiający LGY 1x16mm do uziemienia konstrukcji paneli, falownika, oraz ochronników DC i AC na konstrukcji CARPORT CPE połączono z uziomem w RG-NN. Konstrukcja CARPORT CPE miejsca parkingowe oddalona jest od budynku głównego PGKiM sp. z o.o. na odległość 9,3m co pozwala na montaż modułów DC bez optymalizatorów zmniejszających napięcie pracy przy zaniku napięcia AC do wartości bezpiecznej 24V DC.
Napięcie DC o wartościach do 800V będzie występowało wyłącznie na dachu konstrukcji parkingowej CCARPORT CPE do falownika co w żaden sposób nie stwarza zagrożenia podczas gaszenia budynku biurowego i socjalnego PGKiM  sp. z o.o. Powrót do poprzedniego stanu produkcji energii PV nastąpi poprzez podanie napięcia AC 230V na falownik.
Wykonanie konstrukcji CARPORT CPE należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta, oraz zgodnie z instrukcja montażu dostarczoną wraz z konstrukcją CAPORT CPE i instrukcją montażu paneli fotowoltaicznych do zmontowanej konstrukcji CAPORT CPE. Nie zastosowanie się do wytycznych producenta może skutkować uszkodzeniem konstrukcji lub paneli podczas użytkowania instalacji fotowoltaicznej.
Konstrukcja CAPORT CPE niezwiązana trwale z gruntem należy posadowienie na podłożu wykonać zgodnie z specyfikacją dostarczoną przez producenta konstrukcji.
Odnośnie konstrukcji carportu- należy tak zaprojektować konstrukcję, aby przy wymiarze długości 26 m powstało 10 miejsc parkingowych, każde o szerokości około 360-267 cm. Konkretnie dotyczy to rozstawu lub zwiększenia ilości podpór konstrukcji pod panele.
Szczegółowy opis i zakres  przedmiotu zamówienia zawiera: SWZ wraz z załącznikami oraz dokumentacja projektowa, przedmiary robót - stanowiące załączniki do SWZ.

Eligibility requirements: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.