Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-12-22
Buyer: Kisvárda Város Önkormányzata
Country: HU
Region: HU323
Contract type: Works
CPV classification: 45240000: Construction work for water projects | 71320000
Estimated value: 2692978000 HUF
Submission deadline: 2026-11-26

Technical requirements: Kisvárda vízellátó rendszerének fejlesztése kapcsán új kutak és új vízműtelep létesítése új vízbázison, az ezen beruházás megvalósításához szükséges tervezés és kivitelezés megvalósítása a FIDIC sárga könyv feltételei szerint.
III.4.5. pont (BT-77) folytatása: Jólteljesítési biztosíték, a teljes, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a, a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontja szerinti formában. Jótállási biztosíték a teljes, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a, a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontja szerinti formában. Részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezetben.
A Kisvárda területén létesülő vízellátó rendszer kútjaiban jelentős depresszió alakult ki. Megrendelő ezért a Kisvárda vízellátó rendszerének fejlesztése kapcsán új kutak és új vízműtelep létesítését határozta el új vízbázison. Jelen közbeszerzés keretében a beruházás megvalósítását szolgáló projektmunkák végzéséhez kapcsolódó tervezés és kivitelezés megvalósítása a feladat a FIDIC sárga könyv feltételei szerint (a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti építmény kivitelezése és tervezése együtt, illetőleg a (4) bekezdés a) pontja szerint az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és a kivitelezés). A vízbázis helyszíne Kékcse felől a Fő utcán át, illetve földúton közelíthető meg, Rétközberencs felől pedig a Mező utcán. A kijelölt terület tengelyében húzódik a Rétközi-tó levezető csatornája. A tervezett új vízműtelep a szükséges kiegészítő létesítményekkel Kisvárda település központjától ÉNY-i irányban, beépítetlen területen, a 0240/68 hrsz. alatti ingatlanon kerül kialakításra. Működési leírás: A vízmű a nyersvizet 8 db mélyfúrású kút változó szivattyúzásával kapja. Kitermelt vízmennyiség előreláthatólag 8000 m3/nap. A technológiai berendezés akkor működik jól és gazdaságosan, ha az összes víztermelés 2800 l/p. Ezt a vizet a hálózatba való juttatás előtt vas-, mangán-, ammónia-, arzén-, sav- és gáztalanítani kell. A kutak talpmélysége előreláthatólag 200m. A levegő oxigénjének hatására bekövetkezik a vas-, mangán-, ammónia-, arzén-hidrogénkarbonátok oxidálása és oldatokból való kiválása. A teljes levegő mennyisége pedig biztosítja a sav és gáz kiválását. Míg a felesleges levegő felszabaduló savval és gázzal együtt a szűrőkben válnak ki a szűrőkben kiszűrt pelyhek eltávolítását a víz és levegő öblítésével biztosítjuk. A szűrőkről a víz 1 db 500 m3-es és 1 db 1500 m3-es alacsonytározóba kerül. Innen a hálózati szivattyúk segítségével a vizet a hálózat közvetítésével a fogyasztókig juttatják. Kútszivattyúk: A kutakban lévő szivattyúk a kapcsolószekrényben lévő üzemmód kapcsoló állításával vagy külön, vagy együtt üzemelnek. Az indítás kézi vagy automatikus lehet. Az automatikus üzemet az alacsony tározókban lévő úszókapcsolók biztosítják. A kutak szivattyúi leállnak, ha a medencék megtelnek. Levegőellátás: Az oxidációs levegőt váltott üzemű rotációs kompresszorok biztosítják, az olajleválasztás, az egyenletes levegőadagolás, a mérés és a biztonság következményeit szolgáló szerelvényeken és edényeken keresztül. A nyomásviszonyoktól függő vezérlést 4,0-6,0bar között szabályozó nyomáskapcsoló végzi. Szűrő működése: A meglevegőztetett víz a szűrő felső részébe kerül. Itt a felesleges levegő, a kivált gáz a légtelenítő szelep szabályozásával, a gépterem iszapvíz tölcséréhez kerül. Emiatt a terem állandó szellőztetése szükséges. A szűrő kavics rétegében kiszűrődik a vas- és mangánhidroxid. Az így megtisztított víz a szűrő leürítését megakadályozó állvány csövön keresztül az alacsonytározókba jut, utólagos kilevegőztetéssel. Így a szűrőben lejátszódó kémiai és fizikai (esetleg biológiai) folyamatok következtében a szűrőellenállás, ill. a kútszivattyú nyomás folyamatosan vagy - üzemhiba esetén - hirtelen megnövekszik. Emiatt a szűrőt öblíteni és fertőtleníteni szükséges. Hálózati szivattyúk: A nyomásfokozó állomás autómatikus és kézi üzemben üzemeltethető. A kézzel történő működtetéséről a vízmű gépész gondoskodik. A vezetékhossz (nyomóvezeték) a műszaki tartalom alapján: 7098 méter nyersvízvezeték 1249 méter bekötővezeték 1305 méter tisztított víz vezeték Helyiséglista alapján az épület alapterülete: 484,57 m2 A részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció (jóváhagyási terv) tartalmazza


Winner: Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Award value: 2692978000
Number of bids: 3