Public procurement notice: Additional Information
Published: 2023-05-31
Buyer: Nyíregyházi Egyetem
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45212200 | 45300000 | 45310000
Submission deadline: 2023-06-12
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: A "Nyíregyházi Egyetem energetikai felújítás 1." a jelen felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban,
Az épületen villámvédelmi rendszer található. Az épület energetikai felújításon esik át és hőszigeteléssel
látják el. Az épület homlokzatán, falon kívül található villámvédelmi levezetők. Ezeket a kivitelezés megkezdésekor
le kell szerelni, majd azok visszaszerelésre kerülnek a homlokzati szigetelés elkészülte után. A levezető
tartókat a tervezett hőszigetelés miatt, nagyobbra kell cserélni, úgy, hogy az új hőszigetelés külső síkjától a
A vízellátás-csatornázás fejezet nem tartozik a tervezéshez, de a létesítményben a felújítás során egy akadálymentes mosdó kerül kialakításra az uszoda szárny földszintjén, az öltöző blokk mellett. Ennek vízellátását meglévő hálózatra kívánjuk kötni, illetve szennyvíz ellátása is meglévő pincei gerinc hálózatra köt rá. Az épületben emiatt nem keletkezik jelentős többletterhelés.
Az összes teljesítmény ~292,94 kW. A távhővezeték az utcáról az alagsori gépházba érkezik meg. Jelen projekt tervezési határa a távhő szekunder oldali osztó-gyűjtője. A jelenleg tervezett épület (tornaterem és uszoda) fűtési hővesztesége: ~118, 11 kW. Hőleadóként az általánosan használt helyekben, termekben, öltözőkben, pincében radiátorok kerülnek kiépítésre, míg a tornaterem hőszükségletének fedezésére termoventilátoros körök kerülnek kialakításra.
Az épület komplett hűtési tervezése nem mérvadó. A keletkezett hőterhelés elszállítása érdekében utóhűtővel ellátott légkezelőgépeket terveztünk, így hűtési hőleadó nincs az épületben.
A bérlemények alap szellőzését jelenleg egy elavult befúvó és elszívó ventilátor alkotja, mely nem rendelkezik hővisszanyeréssel. Ezt a régi rendszert korszerűtlensége miatt elbontjuk.
A tornateremben tervezett légkezelőgépek szabadtéri kialakításúak, az F-épület tetején fognak elhelyezkedni a terveken látható helyen, és innen csatlakoznak be a tornaterem álmennyezeti terébe. A légkezelő gyári automatikával érkezik.
A pincei terekben, öltözőkben tervezett légkezelőgép beltéri kialakítású, a pincei gépházban fog elhelyezkedni a terveken látható helyen, és innen csatlakozik, ágazik szét a légcsatorna-hálózat.
- az újonnan telepítésre kerülő gépek, berendezések villamosenergia-ellátása, új villamos elosztók telepítése,
- épületgépészeti berendezések teljesen automatikus működését biztosító folyamatirányító rendszer kiépítése,
- átalakításra kerülő hőközponti helyiségek épületvillamossági rendszerének felújítása (lámpatestek, villamos szerelvények) a helyiségek funkciójának megfelelően.
Az épület rendelkezik villamos csatlakozással az egyetem 0,4kV-os felhasználói hálózatáról, melynek csatlakozási teljesítménye elegendő az új épületgépészeti berendezések villamosenergia-ellátására. A tervezési határ az épület meglévő villamos főelosztó szekrényének a gyűjtősínje.