Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-04-25
Buyer: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45112710 | 45200000: Building and civil engineering work | 45231000
Submission deadline: 2019-05-09
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Budowa sieci ciepłowniczej 2xDN400 w ramach zadania „Zaprojektowanie i budowa estakady dla sieci ciepłowniczej pełniącej jednocześnie funkcję kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Brdą”
Budowa sieci ciepłowniczych w ramach zadania „Zaprojektowanie i budowa estakady dla sieci ciepłowniczej pełniącej jednocześnie funkcję kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Brdą w km 14+400”. Zadanie jest etapem IVb i częścią III zadania nr 96 „Budowa sieci ciepłowniczej łączącej miejski system ciepłowniczy G 1.1 miasta Bydgoszczy z siecią ciepłowniczą ciepłowni Osowa Góra‘’ realizowanym w ramach POIiŚ Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji Projekt pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”.
Etap IVb - Budowę sieci ciepłowniczej 2xDN 400/560 w zakresie od ul. Jednostronnej (rejon punktu Z37) wraz z przekroczeniem rzeki Brdy na budowanej estakadzie w kierunku ul. Siedleckiej (rejon punktu Z38) oraz odcinkiem o długości ok 2x9,5 mb od punktu Z38 w stronę punktu 38ge
Zakres budowy sieci ciepłowniczej 2xDN 400/560 po stronie ul. Jednostronnej należy zakończyć około 2x4 m za punktem Z37 w kierunku ogródków działkowych.
Sieć ciepłowniczą, preizolowaną 2xDN400/560 należy wykonać wraz z obiektami towarzyszącymi oraz kanalizacją teletechniczną 4xØ40/3,7 i instalacją drenażową zgodnie z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi i zawartymi w nich decyzjami, opiniami, pozwoleniem na budowę, wszelkimi pracami przygotowawczymi, ziemnymi, montażowymi, odtworzeniowymi, towarzyszącymi. W zakresie podparcia ciepłociągu na kładce należy ująć elementy podpór tj.: obejmy ciepłociągu i podparcia ślizgowe wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami montażowymi w tym zakresie. Sieć napowietrzną wykonać z rury preizolowanej (zespół rurowy tzw. SPIRO) w skład, którego wchodzi rura stalowa przewodowa, izolacja cieplna z poliuretanu i metalowy płaszcz osłonowy wykonany ze spiralnie zwiniętej ocynkowanej blachy stalowej (grubość 0,8 mm)
a) do wykonywania swoich prac w ścisłej współpracy i koordynacji z Wykonawcą zadania: „zaprojektowanie oraz budowa estakady dla sieci ciepłowniczej pełniącej jednocześnie funkcję kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Brdą w km 14+400” tj. Konsorcjum: Kormost Sp. z o.o. i „Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i przemysłowe” Sp. z o.o.
b) do prowadzenia wszelkich robót, na wszystkich etapach budowy zgodnie i w ramach czasowych harmonogramu zadania „zaprojektowanie oraz budowa estakady dla sieci ciepłowniczej pełniącej jednocześnie funkcję kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Brdą w km 14+400”. Harmonogram aktualny na dzień opracowywania SIWZ stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
d) w sytuacji konieczności wejścia na teren ogródków działkowych do bezwzględnego uzgodnienia harmonogramu prowadzenia swoich robót z zarządcą/mieszkańcami/właścicielami ogródków działkowych.
e) w czasie realizacji zadania należy zapewnić działkowcom możliwość dostępu do ich nieruchomości na terenie ogródków działkowych.
1. Jeżeli w dokumentacji projektowej znajdują się znaki towarowe lub nazwy własne, to uznać należy, że świadczą one o jakości materiałów/urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów/urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami/urządzeniami równoważnymi. Za produkty równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.
2. Badanie spawów należy przeprowadzić metodą nieniszczącą (100 % spawów) minimum ultradźwiękową, chyba że projekt przewiduje metodę o większej dokładności (np. radiograficzną).
— ułożenie betonowych płyt odciążających nad rurociągami w miejscach zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi (projektowane i istniejące: parkingi, drogi, chodniki), gdy przykrycie rurociągów wynosi mniej niż 70 cm, nawet jeżeli nie jest to przewidziane w dokumentacji projektowej.
— wykonanie szczelnych przejść łańcuchowych w miejscu wejścia rurociągów do budynku (przez ścianę zewnętrzną).
W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki dotyczące Sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000 PLN netto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100 zł):