Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-12-07
Buyer: Országos Kórházi Főigazgatóság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45300000 | 45315100 | 45350000
Estimated value: 1079430443 HUF
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Építési kivitelezési tevékenység végzése az „Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című, EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül Kecskemét helyszínen
A Kórház 2082 m2 nettó területtel egy 80 férőhelyes nővérszállást kíván létesíteni. A tervezett épület kétszintes kialakítású, középfolyosós rendszerű, 1 és 2 férőhelyes minigarzonokkal, garzonokkal. A kétszintes épületben 20 db garzon két férőhelyes kialakítással és 40 db minigarzon 1 férőhelyes kialakítással kerül kivitelezésre. Mindegyik lakóegység fürdővel (összesen 60 darab vizesblokk kerül kialakításra), konyhasarokkal felszerelt. Mindkét szinten kialakításra kerülnek közös használatú helyiségek is. Laminált padlóburkolat 1072 m2, greslap padlóburkolat 995 m2 felületen készül. A beszerelendő lámpák száma összesen 443 db. Összesen 240 db ajtó és 235 db ablak kerül beépítésre.
Az épület monolit vasbeton vázszerkezetű, pillérekkel, gerendákkal merevítőfalazatokkal, a pillérek között vázkerámia kitöltő falazattal. Az alapozás fúrt, nyomás alatt betonozott dugóalap. A talpgerenda, lépcső, födémek monolit vasbeton kialakításúak. Szerelt gipszkarton válaszfalak és álmennyezet (utóbbi összesen 1808 m2 felületen) a teljes födémfelületen. Az épület energia takarékos kialakítású a hőhídmentes szigetelő épületburokkal. A homlokzati felület nagysága 1422 m2, a tetőszigetelés nagysága 1242 m2. A homlokzati nyílászárók anyagában színezett műanyag, illetve hőhídmentes alumínium anyagúak.
A telek épület és burkolt felület által el nem foglalt szabad területét egybefüggő, legalább háromszintes növénytelepítéssel betelepített rendezett zöldfelületként kell kialakítani. Az 1730 m2 tervezett zöldfelületen min. 18 db új fa ültetése szükséges.
A tervezett létesítmény energia ellátása a kórház területén épülő új T2 jelű transzformátor épületből kerül kiszolgálásra. Az épület részére a főelosztó berendezésben belső, áramváltós elszámoló almérő kerül kiépítésre.
A nővérszálló épület betápláló kábele, valamint optikai kábele közös nyomvonalon halad a T2 épületig. Az optikai kábel T2 trafó állomástól meglévő nyomvonalon halad a központi gyengeáramú helyiségig.
A főelosztó a földszinti 0,4kV-os térben kap elhelyezést. A helyiségben kerül kialakításra a gyengeáramú szerver berendezés is. A főelosztó szekrény tartalmazza a nővérszálló épület tűzvédelmi fő kapcsolóját, túlfeszültség levezetőt és az áramköri biztosító elemeit. A szobákban kis lakáselosztók kerülnek beépítésre. Az épület körüli parkoló térvilágítása az épület főelosztójából kap energia ellátást.
Víz-melegvíz: Az új épület vízellátását a meglévő vízbekötéstől kiépítendő új, földbe fektetett vezetékkel tervezzük biztosítani. Az alapvezetékek és a felszálló szabadon, álmennyezetben ill. szerelőaknákban haladnak. A melegvizet a gépészeti térben elhelyezendő 2 db. 1000 literes indirekt fűtésű tároló szolgáltatja.
Szennyvíz: Az ejtő vezetékeket a földszinten alapvezetékekkel összegyűjtjük és a tervezett külső közmű hálózatba kötjük, a tűzszakasz határokon tűzvédelmi karmantyúkkal.
Kondenzvíz: Az üzemszerűen keletkezett kondenzvizeket KPE vezetékeken keresztül a szennyvíz hálózatba juttatjuk golyós bűzzárakon keresztül.
Csapadékvíz: A tetőfelületen keletkezett csapadékvizet az épületen belül hegesztett kötésekkel vezetjük el, tűzszakasz határokon tűzvédelmi karmantyúkkal.
Központi fűtés: A hőigényt elsődlegesen levegő-víz hőszivattyúval, annak meghibásodása esetén a tervezett kazánokkal biztosítjuk. Az épületben alacsony hőmérsékletű padlófűtés lesz.
Központi hűtés: A tetőre1 db. levegő-víz hőszivattyú, az épületbe mennyezet alá épített fan-coilos (összesen 73 db fan-coil kerül beszerelésre) hűtési rendszer készül.
Az épület gázellátására új gázbekötés készül. A vízellátást a telephelyi hálózatról lekötve kell kialakítani a közmű terv szerint. Az épületben, és a parkolókban keletkező csapadékvizet, és az épület szennyvizét a telephelyi csatorna hálózatra kell rákötni. Az épület körül drénezés készül.


Winner: Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft
Award value: 1079430443
Number of bids: 21