Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-04-08
Buyer: Építési és Közlekedési Minisztérium
Country: HU
Region: HU110
Contract type: Works
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45232100 | 45232150 | 45232151 | 45232430
Estimated value: 2688000000 HUF

Technical requirements: Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.3-15-2017-00058 azonosítószámú „Nak és Gölle-Inámpuszta települések ivóvízminőség-javító programja”, a KEHOP-2.1.3-15-2017-00070 azonosítószámú „Kisszékely település ivóvízminőség-javító program”, a KEHOP-2.1.3-15-2017-00085 azonosítószámú „Baranyaszentgyörgy község ivóvízminőség-javítása”, a KEHOP-2.1.3-15-2016-00015 azonosítószámú „Zimány ivóvízminőség-javító program”, a KEHOP-2.1.3-15-2017-00072 azonosítószámú „Miszla község ivóvízminőség-javítása”, a KEHOP-2.1.3-15-2017-00063 azonosítószámú „Tengelic-Jánosmajor ivóvízminőség-javító program”, valamint a KEHOP-2.1.3-15-2017-00066 azonosítószámú Kakasd ivóvízminőség-javító program” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC sárga könyv feltételei szerint (DKDV2.)” A 339/2014.(XII. 19.)Kr.Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását. A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges: Baranyaszentgyörgyön a meglévő 1.sz. kút eltömedékelése és melléfúrásos felújítása (110 m) szükséges kútfejakna kiképzéssel, gépészettel, nyersvízvezetékkel, továbbá egy új, tartalék kút fúrása (110 m) tervezett kútfejakna kiképzéssel, gépészettel, nyersvízvezetékkel. A vízműtelepen a meglévő üzemviteli épület jókarba helyezendő, építendő 1 db új technológiai épület (90,66m2), kerül telepítésre egy 7 m3/h kapacitású komplex vízkezelési technológia, vas-, mangán és ammónium eltávolítással. A telepen kiépítésre, ill. kibővítésre kerül az új infrastruktúra. Építendő 50 m3-es térszíni tároló medence, aminek a zárkamrájában kerülnek elhelyezésre a hálózati szivattyúk (1+1 db) és az öblítő szivattyúk (1+1 db), egy 9,0 m3 hasznos térfogatú vasiszap ülepítő. A meglévő gépészeti berendezések helyett újak kerülnek beépítésre, új irányítástechnika és vagyonvédelem kerül installálásra. A településen elvégzendő 14.359 fm vízellátó rendszer mechanikus hálózattisztítása és 24 db mosató csomópont kiépítése. Az alsókövesdi nyomásfokozó szivattyú akna felújítása tervezett, a nyomásfokozók (1+1 db) cseréjével együtt, felújítandó a tormási 100 m3-es víztorony is. A településen belül, meglévő csőhidakmeder alá történő lefektetése szükséges: érintett helyszínek: 4 db. Továbbá vezeték építés: NA150: 65 fm, NA100: 206 fm, NA80: 40 fm Kakasd A meglévő 2.sz. kút eltömedékelése és melléfúrásos felújítása (160 m) szükséges kútfejakna kiképzéssel, gépészettel, nyersvízvezetékkel kompletten, a régi kút eltömedékelésével. A vízműtelepen üzemviteli épület és a benne lévő klórózó jókarba helyezendő, felújítandó, építendő 1 db új technológiai épület (50 m2), és ebbe kerül telepítésre egy 23 m3/h kapacitású komplex vízkezelési technológia, vas-, mangán és ammónium eltávolítással, gáztalanítással. A telepen belül kiépítésre, ill. kibővítésre kerül az új infrastruktúra. Építendő egy 22 m3-es dekantáló medence. A meglévő gépészeti berendezések helyett újak kerülnek beépítésre, új irányítástechnika és vagyonvédelem kerül installálásra. A telepen belül felújítandó a 2x50 m3-es térszíni víztároló medence. A településen elvégzendő 12.739 fm vízellátó rendszer mechanikus hálózattisztítása és 76 db mosatást lehetővé tevő tolózár cseréje, ill. 37 tűzcsap telepítése. 3 db vb. akna felújítása Felújítandó a települési 2x100 m3-es magastároló medence is. A települési hálózatrekonstrukció részeként 151 fm D110 (NA 100)KPE és 875 fm D160 (NA 150) KPE vezeték építendő. Továbbá vezeték építés: NA80: 13 fm, NA100: 6,2 fm, NA150: 40,3 fm, NA200: 15,4 fm. Tervezett hálózati szivattyú 2+1 db beépítése. Továbbiak lásd: felhívás II.2.4. pontja
Jótállás: 36 hónap. Teljesítési bizt.: szerz. szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a. Jótállási bizt.: szerz. szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a. Előleg: max. a szerz elszám. összege 30 %-a. Előleg-visszafiz. bizt. szerz. elszám. összege 10 %-án felül, a szerz. elszám. összegének 10 %-a és az igényelt előleg különbözetére jutó összegnek megfelelő, 272/2014. (XI.5.) Kr. 118/A.§ (2a) szerint. A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF. Vonatkozó jogszabályok: 2007. évi CXXVII. tv, Ptk. 6:130.§ (1)–(2), Kbt. 135. § (1)–(6) bek., 322/2015. (X.30.) Kr., 272/2014. (XI. 5.). szállítói finanszírozás, támogatás intenzitása: a mindenkori TSZ szerinti, Tartkeret: AK a tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazza. AK a részszámla benyújtására lehetőséget biztosít. Finanszírozás formája: szállítói
Kisszékely A koncepció szerint a kisszékelyi vízműtelepen meglévő 2 db víztermelő kút közül a jobb vízminőséggel rendelkező II. sz. kút vízadó rétegére III. sz. új ivóvíznyerő kút kerül létesítésre, mint tartalék kút. A vízműtelepen építendő 1 db új technológiai épület (53,87 m2), és ebbe kerül telepítésre egy 6 m3/h kapacitású komplex vízkezelési technológia, vas-, mangán és ammónium eltávolítással, gáztalanítással, hálózati nyomásfokozással, öblítőszivattyúkkal. A telepen belül kiépítésre, ill. kibővítésre kerül az új infrastruktúra. Építendő egy 10 m3-es vasiszap ülepítő medence és egy 25 m3-es térszíni tisztavíz medence A meglévő gépészeti berendezések helyett újak kerülnek beépítésre, új irányítástechnika és vagyonvédelem kerül installálásra. A településen elvégzendő 6.300 fm vízellátó rendszer mechanikus hálózattisztítása. Felújítandó a települési 2x50 m3-es magastároló medence is. Továbbá vezetéképítés: NA100: 10 fm, NA80: 30 fm, NA50: 48 fm Miszla A vízműtelepen belüli meglévő II.sz (K-4) kút melléfúrásos felújítása tervezett a vízműtelepen belül (80m mély),. A II. sz. kút eltömedékelésre kerül. A meglévő III.sz. B-5 kútban kútszivattyút és vezérlést kell cserélni. A III.sz (B-5) kúttól vezeték építés tervezett a tisztító technológiához D63 (NA50) PE 691,7 fm és a kút és tisztítottvíz nyomóvezeték építése 16,8 fm hosszban. Továbbá vezetéképítés NA50: 10 fm, NA80: 28,7 fm, NA100: 74 fm. A vízműtelepen építendő 1 db új technológiai épület (25 m2), és ebbe kerül telepítésre 4 m3/h kapacitású komplex vízkezelési technológia, vas-, mangán és ammónium eltávolítással, klórgáz adagolással, hálózati nyomásfokozással, öblítőszivattyúkkal. A telepen belül kiépítésre, ill. kibővítésre kerül az új infrastruktúra –. Építendő egy 6 m3-es vasiszap dekantáló medence és egy 10 m3-es térszíni tisztavíz medence A meglévő gépészeti berendezések helyett újak kerülnek beépítésre, új irányítástechnika és vagyonvédelem kerül installálásra. A településen elvégzendő 5.289 fm vízellátó rendszer mechanikus hálózattisztítása és 19 db mosatást lehetővé tevő tűzcsap cseréje/telepítése, 6 db vb. akna felújítása és 74 fm NA100 vezeték átépítése rekonstrukció keretében. Felújítandó a települési 50 m3-es magastároló medence is. Nak és Gölle-Inámpuszta A Nak III. sz. (K-7) mélyfúrású kút és a K-7 kút melléfúrásos felújítása (95 m), illetve a K-7 kút eltömedékelése, és új, tartalék kút fúrására is szükség van tervezett 155 m mélységgel. A meglévő, magánterületen lévő II. kutat le kell választani a 323/4 hrsz-ú területen belül a meglévő vízműrendszerről. A vízműtelepen a meglévő 75 m2-es üzemviteli, vízkezelő épület átalakítandó és felújítandó, illetve egy 23 m2 alapterületű résszel bővítendő. A bővítménnyel kiegészített üzemviteli vízkezelő épületben kerül telepítésre egy 8 m3/h kapacitású komplex vízkezelési technológia, vas-, mangán és ammónium eltávolítássalA telepen belül kiépítésre, ill. kibővítésre kerül az új infrastruktúra. Építendő egy 21 m3-es vasiszap ülepítő medence. A meglévő gépészeti berendezések helyett újak kerülnek beépítésre, új irányítástechnika és vagyonvédelem kerül installálásra. A telepen belül felújítandó az 50 m3-es térszíni víztároló medence. A településen elvégzendő 10.828 fm vízellátó rendszer mechanikus hálózattisztítása és 5 db mosatást lehetővé tevő tolózár cseréje, ill. telepítése. 3 db vb. akna felújítása Felújítandó a települési 50 m3-es víztorony is. A projekt keretében Nak ivóvíz ellátó hálózatához csatlakozik Gölle-Inámpuszta vízellátó hálózata egy tervezett, 585 fm hosszú D110 (NA 100) KPE ivóvíz távvezetékkelmérőakna kialakításával. 50 fm NA 100 kitakarásmentes technológiával nyomóvezeték építése. Továbbá vezetéképítés NA80: 29 fm, NA50: 79 fm. Tengelic-Jánosmajor Tengelic-Kishídja és Tengelic-Jánosmajor települések között tervezett töltővezeték megépítésével biztosítható Tengelic-Jánosmajor egészséges ivóvízzel való ellátását. Ezt 2995 fm D110 (NA 100)PE vezetékkel lehet megvalósítani. Jánosmajor vízellátása a Tengelic – Pusztahencse – Juliamajor – Kihídja kistérségi víziközmű rendszer bővítésével oldható meg. A településen belüli 1.659 fm meglévő vízelosztó hálózat mechanikus hálózattisztítása szükséges, 4 db szerelvényakna építészeti és gépészeti felújításával, 3 db tűzcsap telepítésével és 2 db út alatti D90 (NA 80)KP-PVC vezetékszakasz cseréjével kitakarás nélküli technológiával D90 (NA 80) KPE vezetékre 27 fm hosszban. A Jánosmajori meglévő 25,0 m3-es, 18,0 m magas tározót jókarba kell helyezni és át kell alakítani a tűzivíz tározóvá Zimány Zimány község vízellátását jelenleg 1 darab üzemelő (2. sz.) mélyfúrású kút biztosítja. A vízműtelepen egy 12 m3/h teljesítményű, komplex vízkezelő (vas-, mangán és ammóniummentesítő) berendezés telepítése új kezelőépület építésével Vízbázis tekintetében meglévő 2. sz. kút felújítása, (K-4. kat. sz.) A beruházás keretein belül megvalósul a vezetékhálózat rekonstrukciója, vezetékszakaszok cseréjével, az alábbiak szerint NA80: 55fm, NA100? 70 fm, NA150: 5fm vezetéképítés, valamint a hálózat tisztításával, és csomópontok átépítésével, tűzcsapok cseréjével, valamint bekötések átépítésével. A településen elvégzendő 4.873 fm vízellátó rendszer mechanikus hálózattisztítása Felújítandó a települési 50 m3-es víztorony is. Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009.(IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal. Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009.(IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban,jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyvrendelkezései alkalmazandók. AK a 321/2015. K.r. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és KD-ban
BT-727 technikai okokból került kitöltésre A teljesítés helye: Kakasd, Tormás, Baranyaszentgyörgy, Kisszékhely, Miszla, Nak, Gölle-Inámpuszta, Zimány, Tegelic-Jánosmajor


Winner: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Award value: 2688000000
Number of bids: 0