Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2023-01-27
Buyer: Universitätsklinikum Münster
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 45315100 | 45315700 | 45316200 | 45317000 | 48921000
Submission deadline: 2023-02-24
Award criteria: The most economic tender
EU fund: ESF

Technical requirements: Universitätsklinikum Münster - 2750_17_763 Neubau Medizinisches ForschungsCentrum (MedForCe), Neubau Body & Brain Institute Münster (BBIM) - G59 Gebäudeautomation
Gegenstand der Vergabe ist die Bereitstellung und betriebsbereite Installation eines herstellerhomogenen Systems zur Gebäudeautomation (GA), mit AMEV-zertifizierten BACnet-Geräten in zwei zusammenhängenden Neubau-Gebäudekomplexen, dem MedForCe und dem BBIM.
Gegenstand der Vergabe ist die Bereitstellung und betriebsbereite Installation eines herstellerhomogenen Systems zur Gebäudeautomation (GA) in zwei zusammenhängenden Neubau-Gebäudekomplexen, dem MedForCe und dem BBIM.
Das Universitätsklinikum Münster (UKM) ist eines der größten Krankenhäuser Deutschlands, in dessen Einrichtungen jährlich rund 58.000 Patienten stationär und 475.500 Patienten ambulant behandelt werden. Im Rahmen eines vom Land Nordrhein-Westfalen finanzierten Medizinischen Modernisierungsprogramms ("MedMoP") werden auf dem Gelände des UKM voraussichtlich elf Bauprojekte zur Sanierung und Neubau von Gebäuden realisiert, um eine moderne Versorgung der Patienten zu gewährleisten und eine Forschung zu ermöglichen, die im globalen Wettbewerb bestehen kann. Dabei ist das umfangreichste Projekt des MedMoP der Neubau des Medizinischen ForschungsCentrums ("MedForCe"), mit dem im nördlichen Bereich des Albert-Schweitzer-Campus die bisher räumlich verteilten Institute für Mikrobiologie, Virologie und Hygiene an einem Standort zusammengeführt und weitere Forschungsverfügungsflächen realisiert werden sollen, um eine effiziente und leistungsstarke bauliche Infrastruktur zu schaffen. Das MedForCe ist als hochmodernes Laborgebäude von besonderer Bedeutung für die zukünftige Entwicklung des Wissenschaftsstandortes Münster. Das MedForCe soll auf dem Grundstück Domagkstraße / Coesfelder Kreuz / Rishon-Le-Zion-Ring mit einer Nutzfläche von rund 13.400 m2 errichtet werden.
Der Gebäudekomplex wird die Institute für medizinische Mikrobiologie, klinische Virologie und Hygiene, eine Versuchstierhaltung der Mikrobiologie / Virologie, eine unter Quarantäne stattfindende experimentelle Versuchstierhaltung und Forschungsverfügungsflächen aufnehmen. Für die oben genannten Institute werden Lehrflächen, Laborflächen mit der Schutzstufe 1 und 2 gemäß Biostoffverordnung und ein Laborbereich der Sicherheitsstufe 3 gemäß Biostoffverordnung sowie ein Laborbereich nach gentechnischer Sicherheitsverordnung vorgehalten. Die experimentellen Tierhaltungsflächen der Zentralen Tierexperimentellen Einrichtung ("ZTE") sollen mit spezifisch bzw. spezifiziert pathogenfreier Qualität ("SPF-Qualität") als eigenständiger Bereich mit technischer und baulicher Abgrenzung zu den Institutsflächen für Mikrobiologie, klinische Virologie und Hygiene abgebildet werden, die auf gemeinsame Funktionen, wie beispielsweise Spülküche, Gefahrstofflager, zurückgreifen.
Beim BBIM handelt sich um ein eigenständiges, aber vielfach mit dem MedForCe vernetztes Gebäude. Sowohl die innere Struktur (identische Laborcluster), als auch das innere und äußere Erscheinungsbild beider Projekte sollen sich nicht unterscheiden. Beide Gebäude haben einen separaten Zugang zur Domagkstraße und eine unabhängige Vertikalerschließung, aber eine gemeinsame Logistik im UG. Neben Standardbüro- und Laborflächen ist im BBIM eine GMP-Facility vorgesehen, sowie eine durchflusszytometrische Einheit und ein RNA-Sequencing Labor. Es werden primär Laborflächen der Schutzstufe 1 und 2 gemäß BioStoffV und GentSV vorgesehen. Die Nutzfläche soll rund 4.700 m2 betragen
- 38 Automationsschwerpunkt (ASP"s) verteilt über 3 Gebäudeteile MedForCe und 14 Automationsschwerpunkt (ASP"s) verteilt über ein Gebäudeteil BBIM
- 121 dezentrale Raumautomationsstationen (DZR"s) zur Optimierung der Erschließungswege innerhalb der Laborflächen- Anzahl physikalische Datenpunkte: ca. 9.100 Stück MedForCe und 36 dezentrale Raumautomationsstationen (DZR"s) zur Optimierung der Erschließungswege innerhalb der Laborflächen- Anzahl physikalische Datenpunkte: ca. 3.100 Stück BBIM
- Anzahl kommunikative Datenpunkte: ca. 4.800 Stück MedForCe und Anzahl kommunikative Datenpunkte: ca. 1.800 Stück BBIM
- Ansteuerung und Regelung von insgesamt ca. 1.100 Stück variablen Volumenstromreglern- Ansteuerung von ca. 660 Brandschutzklappen MedForCe und Ansteuerung und Regelung von insgesamt ca. 420 Stück variablen Volumenstromreglern- Ansteuerung von ca. 220 Brandschutzklappen BBIM
Sollten mehr als fünf geeignete Bewerber Teilnahmeanträge abgegeben haben, erfolgt die  Auswahl der fünf geeignetsten Bewerber, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden gemäß nachstehender zweistufiger Prüfung der von den Bewerbern benannten Referenzen:
­Zunächst wird geprüft, wie viele Referenzen, welche die Mindestanforderungen erfüllen, von den betreffenden Bewerbern / Bewerbergemeinschaften benannt wurden. Je mehr geeignete Referenzen ein Bewerber / eine Bewerbergemeinschaft vorlegt, je geeigneter ist der- / dieselbe.
­In der zweiten Stufe wird unter mehreren Bewerbern / Bewerbergemeinschaften, welche gleich viele den Mindestanforderungen entsprechende Referenzen vorgelegt haben, geprüft, wie viele physikalische Datenpunkte insgesamt von den referenzgegenständlichen Gebäudeautomationssystemen erfasst sind. Hierbei werden die Zahlen der physikalischen Datenpunkte aller geeigneten Referenzen eines Bewerbers / einer Bewerbergemeinschaft addiert. Der Bewerber / die Bewerbergemeinschaft, welche mehr physikalische Datenpunkte in dergleichen Anzahl an geeigneten Referenzen vereint, ist geeigneter.
a) Der Bewerber/Bieter hat zum Nachweis der Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung eine Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder die Handwerksrolle des Sitzes oder Wohnsitzes des Bewerber/Bieters nachzuweisen.
aa) ob und inwieweit das Unternehmen Gegenstand eines Insolvenz- oder Liquidationsverfahrens oder vergleichbarer gesetzlich geregelter Verfahren ist,

Eligibility requirements: a) Der Bewerber/Bieter hat zum Nachweis der Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung eine Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder die Handwerksrolle des Sitzes oder Wohnsitzes des Bewerber/Bieters nachzuweisen. b) Zudem hat der Bewerber/Bieter nachzuweisen, aa) ob und inwieweit das Unternehmen Gegenstand eines Insolvenz- oder Liquidationsverfahrens oder vergleichbarer gesetzlich geregelter Verfahren ist, bb) ob und inwieweit schwere Verfehlungen begangen wurden, sodass Ausschlussgründe gem. § 6e EU VOB/A vorliegen bzw. sodass Einträge im Gewerbezentralregister erfolgt sind cc) dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt hat. c) Der Bewerber/Bieter muss die Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft nachweisen. Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gemäß Formblatt "Eigenerklärungen zur Eignung" oder "Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)" nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bewerbers/Bieters in die engere Wahl, behält sich der Auftraggeber vor, weitere Nachweise zu fordern. Zu a): Die Eintragungs-Bescheinigungen sind nach Aufforderung vorzulegen. Zu b), cc): Falls das Angebot/ der Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, behält sich der Auftraggeber vor, die Vorlage einer Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, einer Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie einer Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG zu verlangen. Zu c): Falls das Angebot/ der Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, behält sich der Auftraggeber vor, die Vorlage einer qualifizierten Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen zu verlangen. Beruft sich der Bewerber/Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die vorstehenden Erklärungen und Bescheinigungen auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" wird mit den Vergabeunterlagen zur Verfügung gestellt.