Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-03-30
Buyer: Forschungszentrum Jülich GmbH -Team Bau-
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45214000: Construction work for education buildings | 45214500 | 45214600
Submission deadline: 2022-05-02
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Erstellung/Bau des Rechenzentrums EXASCALE auf den Grundlagen der Spezifizierung der noch zu erstellenden Funktionalen Leistungsbeschreibungen und der Ausschreibungszeichnungen.
Der AG stellt zur Kalkulation des GU eine funktionale Ausschreibungsunterlage und Ausschreibungszeichnungen zur Verfügung. Die Ausschreibungszeichnungen haben die Reife einer Entwurfsplanung – ergänzt um weitere Details. Zusätzlich stellt der AG die fortlaufende Planung als REVIT BIM-Model zur Information des GU‘s zur Verfügung.
Das Rechenzentrum gliedert sich im Wesentlichen in zwei Gebäudeabschnitte - den Kopfbau und die Rechnerhalle. Im Kopfbau befinden sich Büro- und Serviceräume über drei Geschosse. Im Bereich der Rechnerhalle befinden sich die Datenhalle mit ca. 1200 qm Fläche und die für den Betrieb notwendigen Technikflächen. Auch dieser Gebäudeabschnitt ist drei geschossig, jedoch mit einem Höhenversprung zum Kopfbau. Auf dem Dach der Rechnerhalle befindet sich eine Gitterrostebene auf der die hybriden Rückkühlwerke untergebracht sind. Die Geschosshöhen im Gebäude variieren sind aber in der Regel zwischen 3,50 m bis 3,95 m im Kopfbau und zwischen 3,50 m und 6,00 m im Bereich der Rechnerhalle. Die Rechnerhalle verfügt über einen Doppelboden (Stahlkonstruktion bzw. Zwischengeschoss mit einer Höhe von 2,30 m.
Die Gebäudeaussteifung erfolgt über Stb.-Decken- und Wandscheiben. Die weitere Lastabtragung über Randunterzüge und Stützen. Kleinere Abschnitte im Gebäude werden in leichter Bauweise (Stahl/Glasfassadenkonstruktion) ausgeführt.
BGF:                                                   9.666 m2 NRF:                                                   7.726 m² NUF:                                                   6.344 m²  Der Kopfbau fasst mehrere Funktionsbereiche zusammen: Logistik, Lager, externe Dienstleister und Büros der Verwaltung. Für Besucher soll es einen gesonderten Bereich geben, von dem über ein „Schaufenster“ der Exascale Rechner besichtigt und demonstriert werden kann.
Grundlagen  HPC-Bereich     1200 m²                                               Verfügbarkeit Stromversorgung HPC-Rechner                                    25 MW +/- 15% VK 1 (davon USV gestützt für Steuerrechner)                        2 MW +/- 15%   VK 3 Mechanische Kühlung RZ-Flächen                                4 MW   VK 1 + 3 Gesamtleistung elektrisch                                             29 MW (ca. 31 MVA).
Die vorgesehene Gebäudetechnik stellt in erster Linie einen versorgungssicheren Betrieb des Rechners dar. Hierfür wird der Stromanschluss des Gebäudes durch einen Netzausbau des Campus erweitert (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung). Die notwendigen Umspannanlagen, NSHV und Netzersatzanlagen sind versorgungsbereichsnahe im Gebäude angeordnet. Die Kühlung erfolgt mittels Warmwasserkühlung des Rechnerraumes, bei der weitgehend auf mechanische Kältemaschinen verzichtet werden kann. Zur adiabaten Verdunstungskühlung wir u.a. vorhandenes Rurwasser aufbereitet und verwendet. Ein kleinerer Teil der Kälteleistung wird als Kaltwasser erzeugt.
Erstellung/Bau des Rechenzentrums EXASCALE auf den Grundlagen der Spezifizierung der noch zu erstellenden Funktionalen Leistungsbeschreibungen und der Ausschreibungszeichnungen.
Der AG stellt zur Kalkulation des GU eine funktionale Ausschreibungsunterlage und Ausschreibungszeichnungen zur Verfügung. Die Ausschreibungszeichnungen haben die Reife einer Entwurfsplanung – ergänzt um weitere Details. Zusätzlich stellt der AG die fortlaufende Planung als REVIT BIM-Model zur Information des GU‘s zur Verfügung.
Das Rechenzentrum gliedert sich im Wesentlichen in zwei Gebäudeabschnitte - den Kopfbau und die Rechnerhalle. Im Kopfbau befinden sich Büro- und Serviceräume über drei Geschosse. Im Bereich der Rechnerhalle befinden sich die Datenhalle mit ca. 1200 qm Fläche und die für den Betrieb notwendigen Technikflächen. Auch dieser Gebäudeabschnitt ist drei geschossig, jedoch mit einem Höhenversprung zum Kopfbau. Auf dem Dach der Rechnerhalle befindet sich eine Gitterrostebene auf der die hybriden Rückkühlwerke untergebracht sind. Die Geschosshöhen im Gebäude variieren sind aber in der Regel zwischen 3,50 m bis 3,95 m im Kopfbau und zwischen 3,50 m und 6,00 m im Bereich der Rechnerhalle. Die Rechnerhalle verfügt über einen Doppelboden (Stahlkonstruktion bzw. Zwischengeschoss mit einer Höhe von 2,30 m.
Die Gebäudeaussteifung erfolgt über Stb.-Decken- und Wandscheiben. Die weitere Lastabtragung über Randunterzüge und Stützen. Kleinere Abschnitte im Gebäude werden in leichter Bauweise (Stahl/Glasfassadenkonstruktion) ausgeführt.
BGF:                                                   9.666 m2 NRF:                                                   7.726 m² NUF:                                                   6.344 m²  Der Kopfbau fasst mehrere Funktionsbereiche zusammen: Logistik, Lager, externe Dienstleister und Büros der Verwaltung. Für Besucher soll es einen gesonderten Bereich geben, von dem über ein „Schaufenster“ der Exascale Rechner besichtigt und demonstriert werden kann.
Grundlagen  HPC-Bereich     1200 m²                                               Verfügbarkeit Stromversorgung HPC-Rechner                                    25 MW +/- 15% VK 1 (davon USV gestützt für Steuerrechner)                        2 MW +/- 15%   VK 3 Mechanische Kühlung RZ-Flächen                                4 MW   VK 1 + 3 Gesamtleistung elektrisch                                             29 MW (ca. 31 MVA).
Die vorgesehene Gebäudetechnik stellt in erster Linie einen versorgungssicheren Betrieb des Rechners dar. Hierfür wird der Stromanschluss des Gebäudes durch einen Netzausbau des Campus erweitert (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung). Die notwendigen Umspannanlagen, NSHV und Netzersatzanlagen sind versorgungsbereichsnahe im Gebäude angeordnet. Die Kühlung erfolgt mittels Warmwasserkühlung des Rechnerraumes, bei der weitgehend auf mechanische Kältemaschinen verzichtet werden kann. Zur adiabaten Verdunstungskühlung wir u.a. vorhandenes Rurwasser aufbereitet und verwendet. Ein kleinerer Teil der Kälteleistung wird als Kaltwasser erzeugt.
- Nachweis Berufshaftpflichtversicherung mind. 15 Mio € Deckungssumme für Personenschäden und 15 Mio € für sonstige Schäden

Eligibility requirements: Handelsregisterauszug, Handwerkskarte