Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2024-07-26
Region: DEA22
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09323000 | 45232140 | 45251200: Construction work for cooling towers
Submission deadline: 2024-08-27
Award criteria: price

Technical requirements: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Die Vergabestelle weist nachfolgend auf die zulässigen Rechtsbehelfe und durch einen Bieter einzuhaltenden Fristen hin. Statthafte Rechtsbehelfe sind gem. §§ 160 ff. GWB die Rüge sowie der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens vor der zuständigen Vergabekammer.
Eine Rüge ist an die in Ziffer I.1) genannte Vergabestelle zu richten.

Die zuständige Stelle für ein Nachprüfungsverfahren ist in Ziffer VI.4.1) genannt. Statthafter Rechtsbehelf ist gem. § 160 GWB der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens vor der zuständigen Vergabekammer (Ziff. VI.4.1).
Der Antrag ist unzulässig, soweit
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 GWB Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt. 

Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen.
Die Universitätsklinikum Essen (AöR) Essen beabsichtigt einen Klinikneubau in Modulbauweise an der Virchowstraße, Ecke Hohlweg, 45147 Essen. 
Diese Modulklinik ist der erste von drei Bauabschnitten. Um die anderen zwei Bauabschnitte, die später gebaut werden, mit Fernwärme zu versorgen, wird innerhalb der Modulklinik im Untergeschoss eine Fernwärmezentrale von ca. 8 MW Gesamtleistung errichtet.
Zuwegung:
Nachfolgend sind die zurzeit geplanten technischen Maßnahmen für das vorliegende Leistungsverzeichnis beschrieben:
KG 400 Allgemein
KG 420 Wärmeversorgungsanlagen
Wärmeerzeugungsanlagen
Die Energieversorgung für die Gebäude BT 1 (Modulklinik) BT 2 (NCT-Klinik) und BT 3  erfolgt aus der Fernwärmezentrale in BT 1. Nach der Übergabe der Fernwärme aus dem Netz der IQONY über eine Fernwärmeübergabestation werden von hier aus  sekundärseitig drei Heizkreise aufgebaut:
- Nahwärmeversorgung Bauteil 1 Modulklinik 
- Netzeinspeisung Nahwärme in das primäre Heizungs-Bestandsnetz des Klinikums
  in Richtung Schwesternwohnheim 
- Netzeinspeisung Nahwärme in das primäre Heizungs-Bestandsnetz des Klinikums 
  in Richtung Institutsgebäude 1 für BT 2+3

Für die aktuelle Baumaßnahme sind entsprechende Abgänge im Vor- und Rücklauf des Rohrnetzes als Schnittstelle/Übergabe vorgerichtet. Hieran angeschlossen werden neue, dem Leistungsbedarf der aktuellen Baumaßnahme angepasste Plattenwärmetauscher ( 3 Stück) als Hausstationen mit den entsprechenden Absperr-, Kontroll- und Regeleinrichtungen errichtet.
Die Wärmetauscher sind für die Systemtemperaturen primär 130°/65°C und sekundär 70/50°C ausgelegt.

Wärmeverteilnetze
Die Versorgung der aktuellen Baumaßnahmen mit Wärmeenergie ist als Pumpen-Warmwasser-Heizungsanlage mit klassischen Zweileitersystem geplant. 
Das Rohrnetz wird aus Stahlrohr nach DIN EN 10255 / 10220 ausgeführt. Die Dimensionierung der Heizungsleitungen erfolgt bedarfsgerecht entsprechend der Anforderung aus der Heizlast der zu versorgenden Gebäude plus einer Reserveleistung um ggf. als Ringleitung noch andere Gebäude im Havariefall versorgen zu können.
. 
Es wird eine pumpengesteuerte Druckhaltung mit Ausdehnungsgefäßen für das Heizungssystem, die eine Nachspeisefunktion und Entgasung beinhaltet, aufgebaut. Die Absperrung zwischen Wärmetauscher und Druckhaltung wird als gesicherte Armatur ausgeführt, um eine Einzelabsicherung zu vermeiden. Die Einbindung in die Hydraulik erfolgt nach der Hausstation.
Die vorgesehene Nachspeisung von Heizungswasser erfolgt aus dem bauseitigen Trinkwassernetz. Die Erstbefüllung erfolgt mit aufbereitetem Wasser. 

Die sekundärseitigen Haupt-Vor- und Rücklaufleitungen werden zentral an 2 Stellen aus der Zentrale ausgefädelt und enden zu den anderen Bauabschnitten, entsprechend der Zeichnungen Fernwärmezentrale.

Die vorliegende Ausschreibung beschreibt die zurzeit geplanten notwendigen Leistungen für das Gewerk "technische Wärmedämmung" für vorgenannte technische Anlagen
Angabe der Präqulifizierungsnummer.

Für nicht präqualifizierte Unternehmen ist das Formblatt 124 zwingend vorzulegen.
Nachweise sind zu erbringen über:
- WLG der Dämmung zur Dokumentation bei VOB-Abnahme
- Brandschutzdurchführung zur Dokumentation bei VOB-Abnahme


Winner: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)