Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-10-16
Buyer: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 42112100 | 50410000 | 50514100 | 71314000: Energy and related services
Submission deadline: 2019-11-19
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Przedmiotem Zamówienia jest remont średni rozszerzony turbozespołu oraz przynależnych mu urządzeń pomocniczych w zakresie: remontu turbiny i generatora, wymiany armatury na układach pomocniczych turbozespołu, przygotowania do rewizji UDT i naprawy wymienników regeneracyjnych, zbiorników i chłodnic turbozespołu, remontu kapitalnego części elektrycznej, AKPiA i sterowań bloku nr 7 wraz z pomiarami i próbami zabezpieczeń w Elektrowni Dolna Odra.
Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie remontu turbiny bloku nr 7 w zakresie: części WP, SP, NP, generatora, skraplacza (wymiana 50 % rurek), układu regulacji oraz przyturbinowych rurociągów parowych i olejowych.
W wyniku remontu ma zostać uzyskany wzrost sprawności turbiny (zmniejszenie jednostkowego zużycia ciepła o minimum 100 kJ/kWh), pomierzony przy znamionowej wartości przepływu pary
Do turbiny (650 t/h pary świeżej), wartości uzyskane w trakcie pomiarów gwarancyjnych zostaną przeliczone na znamionowe warunki pracy turbiny. Szczegółowy zakres prac zawiera Załączniki 1a do SIWZ.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja „pod klucz” zadania pn. „Wymiana armatury turbozespołu nr 7 w Elektrowni Dolna Odra” polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostarczeniu, zamontowaniu, uruchomieniu i przekazaniu do eksploatacji układów turbiny nr 7 w Elektrowni Dolna. Szczegółowy zakres prac zawiera Załączniki 1b do SIWZ.
Przygotowanie do rewizji UDT i naprawa wymienników regeneracyjnych, zbiorników i chłodnic turbozespołu nr 7 w Elektrowni Dolna Odra
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do rewizji UDT i naprawa zbiornika 7ZZ, podgrzewaczy wysokoprężnych 7XW1÷3, podgrzewaczy niskoprężnych 7XN3÷5, 7XA÷B i chłodnic 7CT, 7CU w Elektrowni Dolna Odra. Szczegółowy zakres prac zawiera Załączniki 1c do SIWZ.
Przeprowadzenie remontu kapitalnego części elektrycznej, AKPiA i sterowań bloku nr 7 wraz z pomiarami i próbami zabezpieczeń w Elektrowni Dolna Odra.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu części elektrycznej i AKPiA na bloku energetycznym w skład którego wchodzą:
— turbina parowa produkcji Zamech-Elbląg typu 13K215, jednowałowa, trójkadłubowa, kondensacyjna, z 7 upustami nieregulowanymi,
Układy zabezpieczeń technologicznych kotła realizowane są w systemie ABB Procontrol P13, regulacja kotła zaimplementowana jest w systemie ABB Procontrol P14.
Układy zabezpieczeń turbiny realizowane są w systemie ABB Procontrol P13, elektrohydrauliczny regulator turbiny zrealizowany jest w systemie Unimat.
Za regulację mocy biernej generatora odpowiada cyfrowy regulator napięcia generatora ETEF200C produkcji Energotest Gliwice.
Za Elektroenergetyczną Automatykę Zabezpieczeń bloku (generator – transformator) odpowiada zespół CZAZ-GT produkcji ZEG Energetyka w skład którego wchodzą segmenty CZAZ-GT-A i CZAZ-GT-B odpowiedzialne za prawidłowe reagowanie na wszystkie rodzaje zakłóceń i nienormalne stany pracy.
10.6. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1b pkt 3 Ustawy PZP, dotyczące posiadania:

Eligibility requirements: 10.6. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1b pkt 3 Ustawy PZP, dotyczące posiadania: 10.6.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj: a) dla Części I, II i IV - Zamawiający nie precyzuje wymagań, których spełnienie Wykonawca winien wykazać, b) dla Części III - Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienie wydane w formie decyzji przez właściwą jednostkę dozoru technicznego do naprawy urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o Dozorze Technicznym (Dz.U. 2018. 1351 z późn. zm.) w zakresie obejmującym naprawy stałych zbiorników ciśnieniowych.