Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2016-03-05
Buyer: Deutsches Zentrum für Luft- u. Raumfahrt e. V. in der Helmholtz Gemeinschaft
Country: DE
Region: Heilbronn, Landkreis
Contract type: Works
CPV classification: 42512300 | 45112100 | 45214620 | 45223210 | 45231100
Estimated value: 1620000 EUR

Technical requirements: Das DLR wurde von der ESA beauftragt eine Testposition P5.2 für die Qualifikationstests der Oberstufe Ariane 5 ME zu konzipieren.
Der Prüfstand besteht aus einer Testzelle mit dahinterliegenden Schutzwänden d=1,2 m. die Testzelle selbst wird durch eine öffenbare Stahlkonstruktion mit Blechverkleidung und einem öffenbaren Dach abgeschlossen. Darunter befindet sich ein Abgassystem in einer ca. 14 m tiefen, 30 m langen Auffangwanne (Schurre) aus WU-Beton mit Wandstärken von 1,4 – 0,8 m
Alle erforderlichen Räume für die Versorgung und Steuerung der Stufe sind hinter den Schutzwänden angeordnet, teilweise im Bereich der für die tiefe Baugrube erforderlichen Arbeitsräume. Ebenfalls hinter den Schutzwänden sind verschiedene Aufstellflächen für die Gasversorgung zu realisieren, durch die Hanglage z. T. mit Stützwänden abzufangen.
Die Treibstoffleitungen sowie die restlichen Vesorgungsleitungen sind in die vorhandene Infrastruktur des Testgeländes einzubinden. Dafür werden teilweise Betonkanäle ober- und unterirdisch erforderlich. Zur Herstellung der Baugrube sind umfangreiche Verbaumaßnahmen erforderlich.
Der Prüfstand wird an das Fernwärmenetz des Standorts angebunden. Es werden installiert: eine Übergabestation mit Wärmetauscher, Verteiler, Plattenheizkörper und Umluftheizer.
Anschluß an Trinkwassererdleitung, Gebäudeeinführung mit Hausanschluss, Filterstation etc, Verteilung 1 WC und 2 Dampfluftbefeuchteranschlüsse
Heizung: ca. 300 lfd m Rohrleitung DN 80-100; Nahwärme- Übergabestation mit Wärmetauscher Automatische Nachspeisung, Verteiler für 5 Gruppen mit Verrohrung DN 15-65 als Pressfitting-Stahlrohre, Heizkörper als statische Heizflächen für ca. 35 kW, 8 Umluftheizer á ca. 10 kW, Anschluss RLT-Register ca. 115 kW
Sanitär: Trinkwasser-Anschluss DN 25 an vorh. Erdleitung, ca. 15m Zuleitung DN 25 als PE-Erdleitung, Verrohrung im Gebäude aus Edelstahl, Hausanschluss mit Druckminderer, Filter, Wasserzähler, 1 WC mit Handwaschbecken, 1 Ausgussbecken, Anschluss von 2 Dampfluftbefeuchtern
Kälte: luftgekühlter Kompakt-Flüssigkeitskühlsatz, Außenaufstellung, Kühlleistung ca. 40kW einschl. Hydraulikmodul, ca. 130 lfdm Kaltwasserleitung als CU-Rohr mit Anschluss eines Umluftkühlgerätes, ca. 15m mit Begleitheizung.
Auf dem Dach des Prüfstandes wird eine RLT-Anlage installiert, die den Prüfstand mit Frischluft und Luftheizung versorgt. In den Elektroräumen wird ein Umluftkühlgerät installiert, das für die Klimatisierung sorgt, in Teilbereichen wird die Fortluft direkt mit Abluftventilatoren ins Freie geblasen. MSR steuert die Anlage und stellt die Verbindung zur GLT des Standortes und der Sicherheitszentrale her.
RLT-Anlage: Teilklimaanlage mit Wärmerückgewinnung, Heizen, Filtern Technische Daten: Volumenstrom Zuluft ca. 17 000m
MSR- Technik: ISP (Heizung, Lüftung, Sondermeldungen) mit insgesamt ca. 400 Datenpunkten, einschl. Verkabelung der Feldgeräte.
Anschluß an vorhandene Erdleitung DN 300, 12 bar Vordruck, Verteiler im UG mit Automatik-Ventilstationen, Sprinklerauf 4 verschiedenen Ebenen, 3 Löschmonitore als fernbediente Löschkanonen mit Fernbedientableau im ca. 250 m entfernten Leitstand.
Ca. 15m Zuleitung DN200 als duktile Guss-Erdleitung PN 40, ca. 205m verz. Stahlrohrleitung mit Nutverbindungen DN 125 – 200
ca. 320m Rohrleitungen DN 32-65+100, teilw. mit Düsen, davon 30m mit Frostschutz-Begleitheizung; 2 Löschmonitore á 120m