Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-09-24
Buyer: Nasz Prąd s.a.
Country: PL
Region: PL22C
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09332000: Solar installation | 45261215 | 45300000 | 45311100 | 45311200
Estimated value: 607596.26 PLN
Award criteria: price, quality
EU fund: eu-funds

Technical requirements: I.	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii - SP2 w Orzeszu
II.	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii – SP4 w Orzeszu i Przedszkole przy SP4 w Orzeszu
III.	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii – SP5 w Orzeszu
IV.	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii – SP8 w Orzeszu i Przedszkole przy SP8 w Orzeszu
V.	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii – SP9 w Orzeszu
Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Funduszu Europejskiego dla Śląskiego 2021-2027 Energetyka odnawialna dla szkół podstawowych w Orzeszu (zgodnie z umową nr FESL.10.06-IŻ.01-02FF/23).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna ( odpowiednio do części zamówienia zał. Nr 2a – cz I, 2b – cz. II, 2c – cz. III, 2d – Cz. IV, 2e – cz. V  do SWZ/ zał. nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e do umowy.
1.	Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy).
2.	Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
3.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
4.	Odwołanie przysługuje na:
1) 	niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) 	zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) 	zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
5.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
6.	Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
7.	Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
8.	Zgodnie z art. 515 ustawy, odwołanie wnosi się:
„1. Odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;
2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.”
9.	Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego „sądem zamówień publicznych”.(...)  (ze względu na ograniczoną ilość znaków pełna treść znajduje się w SWZ)
I.	Część I
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii – SP2 
w Orzeszu
Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu
Instalacja fotowoltaiczna typu „on-grid” przyłączona do sieci elektroenergetycznej. Wyprodukowana energia elektryczna prądu stałego zostanie zamieniona na energię prądu przemiennego trójfazowego poprzez inwerter (falownik) o mocy nie mniejszej niż 15 kW. Każdy z modułów fotowoltaicznych wyposażony w optymalizator. Energia elektryczna produkowana przez instalację fotowoltaiczną będzie wykorzystywana na potrzeby własne obiektu, magazynowana w magazynie energii o mocy nie mniejszej niż 15 kW oraz oddawana do sieci. Należy zastosować inwerter o mocy jednostkowej nie mniejszej niż 15 kW, 
z możliwością blokady wypływu energii do sieci OSD (tzw. smart blocker).
Charakterystyka instalacji: 
• Moc generatora PV 15 kWp; 
• Powierzchnia generatora ~68 m2; 
• Liczba modułów 30 szt. 
• Nachylenie modułów 10° 
• Liczba falowników 1 
• Moc inwertera 15 kW
• Moc magazynu energii min. 15kW
• Pojemność magazynu energii 30 kWh
Dostarczone panele fotowoltaiczne, falownik oraz inne elementy instalacji powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 roku.
Dopuszcza się zastosowanie modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych o większej mocy nominalnej pojedynczego modułu niż 500Wp z zastrzeżeniem, że jego parametry nie będą gorsze niż określone w części projektowej. Całkowita moc nominalna musi być zgodna z założeniami projektowymi i nie większa niż 10% mocy. Zamawiający dopuszcza dla magazynów energii parametr żywotności baterii ≥ 6000 cykli/ 90% (od +10% do -15%) pojemności (EOL 90% (od +10% do - 15%))
Wymagania dotyczące gwarancji:
1) na zamontowane panele fotowoltaiczne co najmniej 15 letni okres gwarancji pracy z roczną degradacją w ciągu 25 lat – max 0,55% (gwarancja produktowa producenta),
2) na zamontowany optymalizator co najmniej 10 letni okres gwarancji pracy (gwarancja produktowa producenta),
3) na zamontowany falownik (konwerter) co najmniej 10 letni okres gwarancji pracy (gwarancja produktowa producenta),
4) na magazyn energii co najmniej 10 letni okres gwarancji pracy (gwarancja produktowa producenta),
5)gwarancja jakości wykonania robót przez Wykonawcę min. 5 lat dotyczy wszystkich urządzeń, elementów instalacji oraz robót montażowych licząc od daty odbioru końcowego (z wyłączeniem zapisów pkt. 1) - 4)). 
Lokalizację modułów przewidziano na dachu budynku sali gimnastycznej 
z zastosowaniem prefabrykowanych mocowań dostarczanych przez dostawcę modułów. Zastosować należy dedykowaną konstrukcję balastową dla której przedstawić stosowne obliczenia.
•	roboty wykonywać nie zakłócając trybu pracy czynnego obiektu jakim jest szkoła/przedszkole;
•	wszelkie dopuszczone w przedmiocie zamówienia zmiany, powinny być zatwierdzone przez osobę mającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych oraz osobę mającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
•	zapewnienie sobie na własny koszt źródła poboru wody i energii elektrycznej na cele budowy oraz zainstalowania liczników zużycia wody i energii i innych mediów 
w razie konieczności. Wykonawca poniesie koszty zużycia energii i wody i innych mediów w czasie budowy;
•	przed podłączeniem urządzenia do sieci energetycznej należy wystąpić do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (Tauron Dystrybucja) o wydanie warunków technicznych przyłączenia a następnie wymiany licznika prądu;
•	Wykonawca przystępując do montażu konstrukcji balastowej musi przedstawić Inwestorowi stosowne obliczenia potwierdzające prawidłowy dobór konstrukcji 
w tym, w szczególności jej odporność na wiatr oraz maksymalne punktowe obciążenia dachu w tym, wartości i rozmieszczenie balastu określone przez konstruktora 
z uprawnieniami;
•	Wykonawca przystępując do montażu konstrukcji na dachu skośnym, musi przedstawić Inwestorowi stosowne obliczenia (np. symulacje w programie doboru konstrukcji PV) potwierdzające prawidłowy dobór konstrukcji w tym; 
w szczególności jej odporność na wiatr oraz obciążenia dachu określone przez konstruktora z uprawnieniami.
•	przed uruchomieniem obiektu wykonać próby po montażowe urządzeń i układów elektrycznych zgodnie z PN-E-04700 „Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych” lub równoważne.
•	nieodpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji wykonania robót (okres 60 miesięcy);
•	nieodpłatne szkolenie z zamontowanych urządzeń oraz zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji elementów instalacji fotowoltaicznej;
•	dla urządzenia fotowoltaicznego należy sporządzić na rzucie obiektu budowlanego plan dla ekip ratowniczych zawierający:
- usytuowanie urządzenia fotowoltaicznego zainstalowanego na obiekcie budowlanym, w tym: plan/przebieg tras okablowania prądu stałego (po stronie DC) oraz prądu przemiennego; lokalizację falownika;
-  legendę zastosowanych oznaczeń na planie;
-  wskazanie osób lub podmiotów opracowujących plan i datę sporządzenia planu.
Plan dla ekip ratowniczych należy wykonać przed oddaniem do użytkowania 
i przekazać razem ze zgłoszeniem do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie.
Na budynku w widocznym miejscu (np. w rejonie rozdzielni głównej obok licznika PWP) umieścić oznaczenie obiektu znakiem bezpieczeństwa zgodnie z PN-HD 60364-7-712-2016 Instalacje elektrycznego niskiego napięcia lub równoważne
•	w porozumieniu z Zamawiającym przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia odbioru końcowego i służącej przekazaniu przedmiotu zamówienia na stan środków trwałych Zamawiającego;
1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna ( odpowiednio do części zamówienia zał. Nr 2a – cz I, 2b – cz. II, 2c – cz. III, 2d – Cz. IV, 2e – cz. V  do SWZ/ zał. nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e do umowy). 
Zapisy pkt 1.4 –1.12 dotyczą wszystkich części zamówienia
II.	Część II
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii  - SP4 
w Orzeszu i Przedszkole przy SP4 w Orzeszu
Szkoła Podstawowa nr 4 w Orzeszu
Instalacja fotowoltaiczna typu „on-grid” przyłączona do sieci elektroenergetycznej. Wyprodukowana energia elektryczna prądu stałego zostanie zamieniona na energię prądu przemiennego trójfazowego poprzez inwerter (falownik) o mocy nie mniejszej niż 15 kW. Każdy z modułów fotowoltaicznych wyposażony w optymalizator. Energia elektryczna produkowana przez instalację fotowoltaiczną będzie wykorzystywana na potrzeby własne obiektu, magazynowana w magazynie energii o mocy nie mniejszej niż 15 kW oraz oddawana do sieci. Należy zastosować inwerter o mocy jednostkowej nie mniejszej niż 15 kW, 
z możliwością blokady wypływu energii do sieci OSD (tzw. smart blocker).
Charakterystyka instalacji: 
• Moc generatora PV 15 kWp; 
• Powierzchnia generatora ~68 m2; 
• Liczba modułów 30 szt. 
• Nachylenie modułów 10° 
• Liczba falowników 1 
• Moc inwertera 15 kW
• Moc magazynu energii min. 15kW
• Pojemność magazynu energii 30 kWh
Dostarczone panele fotowoltaiczne, falownik oraz inne elementy instalacji powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 roku.
Dopuszcza się zastosowanie modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych o większej mocy nominalnej pojedynczego modułu niż 500Wp z zastrzeżeniem, że jego parametry nie będą gorsze niż określone w części projektowej. Całkowita moc nominalna musi być zgodna z założeniami projektowymi i nie większa niż 10% mocy. 
Zamawiający dopuszcza dla magazynów energii parametr żywotności baterii ≥ 6000 cykli/ 90% (od +10% do -15%) pojemności (EOL 90% (od +10% do - 15%))
Wymagania dotyczące gwarancji:
1) na zamontowane panele fotowoltaiczne co najmniej 15 letni okres gwarancji pracy z roczną degradacją w ciągu 25 lat – max 0,55% (gwarancja produktowa producenta),
2) na zamontowany optymalizator co najmniej 10 letni okres gwarancji pracy (gwarancja produktowa producenta),
3) na zamontowany falownik (konwerter) co najmniej 10 letni okres gwarancji pracy (gwarancja produktowa producenta),
4) na magazyn energii co najmniej 10 letni okres gwarancji pracy (gwarancja produktowa producenta),
5)gwarancja jakości wykonania robót przez Wykonawcę min. 5 lat dotyczy wszystkich urządzeń, elementów instalacji oraz robót montażowych licząc od daty odbioru końcowego (z wyłączeniem zapisów pkt. 1) - 4)). 
Lokalizację modułów przewidziano na dachu budynku sali gimnastycznej 
z zastosowaniem prefabrykowanych mocowań dostarczanych przez dostawcę modułów. Zastosować należy dedykowaną konstrukcję balastową dla której przedstawić stosowne obliczenia. 
Oddział Przedszkolny przy SP nr 4 w Orzeszu
Instalacja fotowoltaiczna typu „on-grid” przyłączona do sieci elektroenergetycznej. Wyprodukowana energia elektryczna prądu stałego zostanie zamieniona na energię prądu przemiennego trójfazowego poprzez inwerter (falownik) o mocy nie mniejszej niż 12 kW. Każdy z modułów fotowoltaicznych wyposażony w optymalizator. Energia elektryczna produkowana przez instalację fotowoltaiczną będzie wykorzystywana na potrzeby własne obiektu, magazynowana w magazynie energii o mocy nie mniejszej niż 10 kW oraz oddawana do sieci. Należy zastosować inwerter o mocy jednostkowej nie mniejszej niż 12 kW, 
z możliwością blokady wypływu energii do sieci OSD (tzw. smart blocker).
Charakterystyka instalacji: 
• Moc generatora PV 12 kWp; 
• Powierzchnia generatora ~55 m2; 
• Liczba modułów 24 szt. 
• Nachylenie modułów 10° 
• Liczba falowników 1 
• Moc inwertera 12 kW
• Moc magazynu energii min. 10kW
• Pojemność magazynu energii 20 kWh
Dostarczone panele fotowoltaiczne, falownik oraz inne elementy instalacji powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 roku.
Dopuszcza się zastosowanie modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych o większej mocy nominalnej pojedynczego modułu niż 500Wp z zastrzeżeniem, że jego parametry nie będą gorsze niż określone w części projektowej. Całkowita moc nominalna musi być zgodna z założeniami projektowymi i nie większa niż 10% mocy. Zamawiający dopuszcza dla magazynów energii parametr żywotności baterii ≥ 6000 cykli/ 90% (od +10% do -15%) pojemności (EOL 90% (od +10% do - 15%))
Wymagania dotyczące gwarancji:
1) na zamontowane panele fotowoltaiczne co najmniej 15 letni okres gwarancji pracy z roczną degradacją w ciągu 25 lat – max 0,55% (gwarancja produktowa producenta),
2) na zamontowany optymalizator co najmniej 10 letni okres gwarancji pracy (gwarancja produktowa producenta),
3) na zamontowany falownik (konwerter) co najmniej 10 letni okres gwarancji pracy (gwarancja produktowa producenta),
4) na magazyn energii co najmniej 10 letni okres gwarancji pracy (gwarancja produktowa producenta),
5)gwarancja jakości wykonania robót przez Wykonawcę min. 5 lat dotyczy wszystkich urządzeń, elementów instalacji oraz robót montażowych licząc od daty odbioru końcowego (z wyłączeniem zapisów pkt. 1) - 4)). 
Lokalizację modułów przewidziano na dachu budynku z zastosowaniem prefabrykowanych mocowań dostarczanych przez dostawcę modułów. Zastosować należy dedykowaną konstrukcję balastową dla której przedstawić stosowne obliczenia. 
W zakresie przedmiotu zamówienia wymagane jest również:
•	roboty wykonywać nie zakłócając trybu pracy czynnego obiektu jakim jest szkoła/przedszkole;
•	wszelkie dopuszczone w przedmiocie zamówienia zmiany, powinny być zatwierdzone przez osobę mającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych oraz osobę mającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
•	zapewnienie sobie na własny koszt źródła poboru wody i energii elektrycznej na cele budowy oraz zainstalowania liczników zużycia wody i energii i innych mediów  (...) Ze względu na ograniczoną ilość znaków pełna treść znajduje się w SWZ.
III. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii – SP 5 
w Orzeszu
Szkoła Podstawowa nr 5 w Orzeszu
Instalacja fotowoltaiczna typu „on-grid” przyłączona do sieci elektroenergetycznej. Wyprodukowana energia elektryczna prądu stałego zostanie zamieniona na energię prądu przemiennego trójfazowego poprzez inwerter (falownik) o mocy nie mniejszej niż 13 kW. Każdy z modułów fotowoltaicznych wyposażony w optymalizator. Energia elektryczna produkowana przez instalację fotowoltaiczną będzie wykorzystywana na potrzeby własne obiektu, magazynowana w magazynie energii o mocy nie mniejszej niż 10 kW oraz oddawana do sieci. Należy zastosować inwerter o mocy jednostkowej nie mniejszej niż 10 kW, 
z możliwością blokady wypływu energii do sieci OSD (tzw. smart blocker).
Charakterystyka instalacji: 
• Moc generatora PV 13 kWp; 
• Powierzchnia generatora ~59 m2; 
• Liczba modułów 26 szt. 
• Nachylenie modułów 10° 
• Liczba falowników 1 
• Moc inwertera 12 kW
• Moc magazynu energii min. 10kW
• Pojemność magazynu energii 20 kWh
Dostarczone panele fotowoltaiczne, falownik oraz inne elementy instalacji powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 roku.
Dopuszcza się zastosowanie modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych o większej mocy nominalnej pojedynczego modułu niż 500Wp z zastrzeżeniem, że jego parametry nie będą gorsze niż określone w części projektowej. Całkowita moc nominalna musi być zgodna z założeniami projektowymi i nie większa niż 10% mocy. 
Zamawiający dopuszcza dla magazynów energii parametr żywotności baterii ≥ 6000 cykli/ 90% (od +10% do -15%) pojemności (EOL 90% (od +10% do - 15%))
Wymagania dotyczące gwarancji:
1) na zamontowane panele fotowoltaiczne co najmniej 15 letni okres gwarancji pracy z roczną degradacją w ciągu 25 lat – max 0,55% (gwarancja produktowa producenta),
2) na zamontowany optymalizator co najmniej 10 letni okres gwarancji pracy (gwarancja produktowa producenta),
3) na zamontowany falownik (konwerter) co najmniej 10 letni okres gwarancji pracy (gwarancja produktowa producenta),
4) na magazyn energii co najmniej 10 letni okres gwarancji pracy (gwarancja produktowa producenta),
5)gwarancja jakości wykonania robót przez Wykonawcę min. 5 lat dotyczy wszystkich urządzeń, elementów instalacji oraz robót montażowych licząc od daty odbioru końcowego (z wyłączeniem zapisów pkt. 1) - 4)). 
Lokalizację modułów przewidziano na dachu budynku z zastosowaniem prefabrykowanych mocowań dostarczanych przez dostawcę modułów. Zastosować należy dedykowaną konstrukcję balastową dla której przedstawić stosowne obliczenia. 
•	roboty wykonywać nie zakłócając trybu pracy czynnego obiektu jakim jest szkoła/przedszkole;
•	wszelkie dopuszczone w przedmiocie zamówienia zmiany, powinny być zatwierdzone przez osobę mającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych oraz osobę mającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
•	zapewnienie sobie na własny koszt źródła poboru wody i energii elektrycznej na cele budowy oraz zainstalowania liczników zużycia wody i energii i innych mediów 
w razie konieczności. Wykonawca poniesie koszty zużycia energii i wody i innych mediów w czasie budowy;
•	przed podłączeniem urządzenia do sieci energetycznej należy wystąpić do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (Tauron Dystrybucja) o wydanie warunków technicznych przyłączenia a następnie wymiany licznika prądu;
•	Wykonawca przystępując do montażu konstrukcji balastowej musi przedstawić Inwestorowi stosowne obliczenia potwierdzające prawidłowy dobór konstrukcji 
w tym, w szczególności jej odporność na wiatr oraz maksymalne punktowe obciążenia dachu w tym, wartości i rozmieszczenie balastu określone przez konstruktora 
z uprawnieniami;
•	Wykonawca przystępując do montażu konstrukcji na dachu skośnym, musi przedstawić Inwestorowi stosowne obliczenia (np. symulacje w programie doboru konstrukcji PV) potwierdzające prawidłowy dobór konstrukcji w tym; 
w szczególności jej odporność na wiatr oraz obciążenia dachu określone przez konstruktora z uprawnieniami.
•	przed uruchomieniem obiektu wykonać próby po montażowe urządzeń i układów elektrycznych zgodnie z PN-E-04700 „Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych” lub równoważne.
•	nieodpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji wykonania robót (okres 60 miesięcy);
•	nieodpłatne szkolenie z zamontowanych urządzeń oraz zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji elementów instalacji fotowoltaicznej;
•	dla urządzenia fotowoltaicznego należy sporządzić na rzucie obiektu budowlanego plan dla ekip ratowniczych zawierający:
- usytuowanie urządzenia fotowoltaicznego zainstalowanego na obiekcie budowlanym, w tym: plan/przebieg tras okablowania prądu stałego (po stronie DC) oraz prądu przemiennego; lokalizację falownika;
-  legendę zastosowanych oznaczeń na planie;
-  wskazanie osób lub podmiotów opracowujących plan i datę sporządzenia planu.
Plan dla ekip ratowniczych należy wykonać przed oddaniem do użytkowania 
i przekazać razem ze zgłoszeniem do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie.
Na budynku w widocznym miejscu (np. w rejonie rozdzielni głównej obok licznika PWP) umieścić oznaczenie obiektu znakiem bezpieczeństwa zgodnie z PN-HD 60364-7-712-2016 Instalacje elektrycznego niskiego napięcia lub równoważne
•	w porozumieniu z Zamawiającym przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia odbioru końcowego i służącej przekazaniu przedmiotu zamówienia na stan środków trwałych Zamawiającego;
1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna ( odpowiednio do części zamówienia zał. Nr 2a – cz I, 2b – cz. II, 2c – cz. III, 2d – Cz. IV, 2e – cz. V  do SWZ/ zał. nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e do umowy). 
Zapisy pkt 1.4 –1.12 dotyczą wszystkich części zamówienia


Winner: Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN – RAT Sp. z o. o.
Award value: 607596.26
Number of bids: 6