Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-04-08
Buyer: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karnieszewice
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 31625000 | 31625100 | 32320000 | 32323500 | 32500000
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu obszarów leśnych wraz z licencją na oprogramowanie do automatycznej detekcji dymów w Nadleśnictwie Karnieszewice
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu monitoringu obszarów leśnych funkcjonującego w Nadleśnictwie Karnieszewice. Zamówienie polega na dostawie wraz z montażem i uruchomieniem systemu monitoringu przeciwpożarowego na jednej wieży obserwacyjnej w leśnictwie Niemica oraz wyposażenie systemu w dodatkową licencję do obsługi systemu automatycznej detekcji dymów (typu smoke detection).
z przesyłem sygnału/obrazu drogą radiową, pomiędzy wieżą satelitarną i wieżą bazową przy pomocy 1 kamery przemysłowej zamontowanej na wieży/dostrzegalni przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Karnieszewice (Leśnictwo Niemica). Dostrzegalnia przeciwpożarowa nie posiada stałego zasilania 230V – należy wykorzystać alternatywne źródło energii – panele fotowoltaiczne.
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego systemu monitoringu przeciwpożarowego obszarów leśnych. Zamówienie polega na dostawie, montażu
I uruchomieniu systemu monitoringu przeciwpożarowego do wczesnego wykrywania pożarów lasów na wieży obserwacyjnej w leśnictwie Niemica, instalacja niezbędnego osprzętu w PAD Nadleśnictwa Karnieszewice oraz wyposażenie w dodatkową licencję na oprogramowanie Smoke Detection firmy TAXUS IT (program do automatycznej detekcji dymów) umożliwiającą obsługę całego systemu przy pomocy jednego pulpitu sterującego oraz jednej mapy lokalizacyjnej na której widoczne będą dwie wieże ppoż umożliwiające weryfikację zagrożenia pożarowego. Rozbudowa systemu o dodatkową licencję do systemu Smoke Detection warunkuje poprawne funkcjonowanie wykrywania pożarów przez aplikację.
Projektowany system oparty jest na jednej kamerze przemysłowej zamontowanej na wieży/dostrzegalni przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Karnieszewice (leśnictwo Niemica), która ma za zadanie wspomaganie pracy operatora Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego (PAD), znajdującego się w siedzibie Nadleśnictwa Karnieszewice. System jest oparty na obrotowym urządzeniu wizyjnym z przesyłem sygnału/obrazu drogą radiową, pomiędzy jedną wieżą satelitarną i wieżą bazową (PAD) przy pomocy 1 specjalistycznej kamery przemysłowej.
• Obraz z kamery zamontowanej na wieży w Leśnictwie Niemica będzie przesyłany drogą radiową do masztu przy Nadleśnictwie, skąd dalej światłowodem do Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego (PAD) Nadleśnictwa
• Na wieży obserwacyjnej należy zainstalować instalację alarmową z możliwością powiadamiania GSM.
• W PAD przesłany obraz będzie wyświetlany w czasie rzeczywistym na ekranie oraz poddawany analizie przez oprogramowanie do automatycznej detekcji dymów (system Smoke Detection)
• Wieża obserwacyjna nie posiada zasilania 230V – należy zastosować alternatywne źródło energii gwarantujące nieprzerwaną pracę – panele fotowoltaiczne.
• Do celów transmisji należy wykorzystać radiolinie w paśmie licencjonowanym - płatnym, z uwagi na możliwość zakłóceń sygnału będącego
• Obiekt przy siedzibie Nadleśnictwa w Karnieszewicach - maszt stalowy o konstrukcji kratowej - jako punkt „zbiorczy”, o wys. 23 m, współrzędne WGS84: szerokość 54.24159; długość 16.3479;
• System musi współgrać z obecnie posiadanym systemem monitoringu (należy wykorzystać komputer umieszczony w szafie serwerowej oraz joystik 3-osiowy obecnie użytkowany do sterowania kamerą oraz obsługi oprogramowania).
• System musi współgrać z aplikacją obecnie wykorzystywaną do obsługi monitoringu oraz automatycznego wykrywania pożarów (Smoke Detection),
• Efektem końcowym jest system monitoringu złożony z dwóch kamer przemysłowych na dwóch wieżach obserwacyjnych, obsługiwanych przez jeden joystik, komputer oraz aplikację do automatycznego wykrywania pożarów.


Winner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe „MANTA” Sp. z o.o.
Number of bids: 1