Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-05-03
Buyer: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45233000: Construction work for highways and roads | 45233200

Technical requirements: Vállalkozási szerz. keretén belül a Nyíregyháza, Szélsőbokori út (3-5 m között váltakozó szélességgel rendelkező 2x1 sávos belterületi gyűjtőút) 1547m hosszon 7,5m szélességűre történő átépítése.
Mindkét oldalon 0,50m burkolt padka építése a szegély előtt, v.mint a szegély mögött földpadka kialakítással.
A teljes tervezési szakaszon a szelvényezés szerinti baloldalon „K” szegély, a jobboldalon kiemelt szegély kiépítése. Az érintett szakasz mindkét oldalán kerékpáros nyom kerül megvalósításra.
Vízépítés-Vízellátás: Az érintett szakasz - mivel jelenleg nem biztosított a csapadékvíz elvezetés - teljes hosszában zárt csapadékvíz elvezető hálózat építése szükséges, 1487fm zárt csatorna építése. A csapadékvíz elvezető rendszer kiépítéséhez kapcsolódóan Ø200-as (371fm), Ø300-as (176,67fm) és Ø400-as (13fm) kőagyagvezetékek, 400mm PVC-U tömörfalú tokos csatornacső (681,24m), 500mm PVC-U tömörfalú tokos csatornacső (681,24m), 50x50cm víznyelőaknák (48x48cm öv. víznyelős fedlappal - D400terhelésre), Ø1,0m egy. beton tisztítóaknák (DN600 öv. víznyelőrácsos fedlappal) építése. 128fm TB/20/30/30 mederelem építése 6fm Ø30 beton áteresz kiépítésével.
A meglévő DN100ac ivóvíz vezeték és a 2 db keresztező DN600ac vezeték rekonstrukciója. 2 db DN600ac vezetéket összesen 45m hosszon, v.mint a DN100ac vezetéket 687m hosszon el kell bontani. A DN600ac vezeték helyébe KPED630 PE100 SDRT17 (vagy azzal egyenértékű) cső építését kell elvégezni 45m hosszon, melyet D800 csővel szükséges bevédeni 28m hosszon. A DN100ac vezeték helyébe KPE D110 Pe100 SDR17 (vagy azzal egyenértékű) vezeték beépítése szükséges 687m hosszon, 67db bekötővezeték cseréjével kompletten és 4db tűzcsappal.
Távközlés: A szakasz 2 nagyelosztó kábelhálózatát érinti, Kőris u. sarok 1008000 és Legyező u.1007000. Az Ív utcai csomóponttól a Szélsőbokori u. 27sz-ig 2db oszlop kiváltás szükséges légkábelekkel, leágazásokkal. A Szélsőbokori-Hajnal u-i csomópontban a meglévő oszlopelosztó útburkolatba kerülne, ezért a légkábel hálózat átrendezése elengedhetetlen. Új oszlopelosztó építése a 20sz. előtt, Ql 5x4/0,6kábellel, leágazásokkal. Oszlopkihelyezés a Szélsőbokori u. 24sz. előtt. A Hajnal u. 4sz. előtti oszlopot elosztóvá kell alakítani, meglévő földkábelből történőfelvezetéssel. Érpárkiosztás előtt az átmenő rendszerben üzemelőérpárakat pontosítani kell. A kiváltott hálózatot, átterhelés után el kell bontani. A Szélsőbokori u. 32sz. és 44sz. előtti oszlopok, leágazásokkal megvalósítandó burkolatba kerülnek, ezért kihelyezésük szükséges a csatlakozó légkábelekkel.
A Legyező u-i csomóponttól, az 54sz-ig kiváltó Qv35x4/0,6 kábel épül a megvalósítandó új oszlopelosztóig (EOD-II). A további szakaszon újabb 12db oszlop épül, 2-ős betonlábra, LKB légkábel búrákkal, továbbá 1db tartóoszlop. A megvalósítandó oszlopok és leágazások, a meglévő állapotot képezik le, gyakorlatilag az út-, és járdaépítés miatti kihelyezés valósul meg.
A megvalósítandó hálózatrendezés lehetőséget ad a 106sz. előtti PCM (vonaltöbbszöröző) kiváltására! Az előfizetői leágazásokat Ql1x4 kábelekkel kell kiépíteni, kizárólag a meglévő, üzemelő előfizetőkhöz.
A jelen „Szélsőbokori út felújítása” fizikailag kapcsolódik a „Rókabokori út kiépítéséhez”. A Rókabokori út kiépítése időben hamarabb valósult meg, mint a jelen útfelújítás, a Szélsőbokori út 1+775km sz. bal oldalán található útcsatlakozás, 49.32m, mely a Rókabokori út építése során kivitelezéssel érintve volt, nem képezi a jelen beszerzés tárgyát és azon Nyertes AT munkát nem végezhet, ld. KD. Pontos mennyiségek: ld. KD.
"A módosított kiviteli tervek és a műszaki ellenőr jóváhagyása alapján a kivitelezési munkák 2022.07.25. napján kezdődhettek meg. A teljesítési határidő meghosszabbítása a 2022.06.30. - 2022.07.24. közötti eltelt 25 naptári nappal indokolt.
A vonatkozó kimutatást és indokolást a jelen szerződésmódosítás 5. sz. mellékletét képező vállalkozói levél tartalmazza. A vállalkozói követelést a műszaki ellenőr a tervező bevonásával részletesen megvizsgálta és 25 naptári nappal jóváhagyta. Ennek igazolására a műszaki ellenőr a jelen okiratot aláírásával látja el.
A G. pont vonatkozásában Megrendelő a Vállalkozó teljesítési határidő hosszabbítására vonatkozó kérelmét 25 naptári napban elfogadta. A kérelemben foglaltakat a műszaki ellenőr részletesen megvizsgálta és jóváhagyta, a jelen okiratban és mellékleteiben foglaltak szakmai megfelelőségét aláírásával igazolja.
1.1. A 1-4. sz. mellékletekben foglaltak szerinti termékcsere a hivatkozott alapszerződés 13.2 pontjában foglaltakkal összhangban van, azok egyenértékűségét a műszaki ellenőr ellenőrizte és jóváhagyta. A teljesítés tekintetében a termékcserét követően elfogadott termékek szerinti teljesítés szerződésszerű. Az egyenértékű termékcsere az ellenérték változásával nem jár.
1.2. Szerződő felek megállapodása alapján a Megrendelő a jelen okirat 6. sz. mellékelte szerinti pótmunkákat megrendeli, a Vállalkozó ezen munkák elvégzést elvállalja. A fentiek alapján a hivatkozott szerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
2.1. A szerződés tárgya: az 1.2. pontban hivatkozott, építőipari kivitelezési munkák elvégzése adott esetben a hozzá tartozó egyéb építményekkel és létesítményekkel együtt, figyelemmel az 1. sz. szerződésmódosítás mellékletében részletezett elmaradó- és pótmunkákra.


Winner: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság