Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-09-30
Buyer: GIE GANIL
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45112500 | 45214000: Construction work for education buildings | 45262310
Estimated value: 15907324.67 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: L'ouvrage DESIR est une installation de recherche implantée dans une Installation Nucléaire de Base. Elle est composée d'un hall principal semi-enterré et d'un ensemble de canaux l'interfaçant avec les autres installations du site. DESIR est alimenté en utilités via un caniveau technique principal la reliant à ces installations ainsi que par des raccordements directs aux réseaux secondaires enterrés du site. Elle se déploie sur 5 niveaux, dont 3 enterrés, une surface au sol de 1700 m², une surface utile de 2800 m². Son niveau le plus bas se situe à 9,5 mètres au-dessous du niveau moyen du sol et son acrotère culmine à 8 mètres. Elle dispose d'une installation électrique de 2 MVA dont 10% ondulée, d'un système de ventilation nucléaire gérant l'air de 95 % de son volume, de différents réseaux fluidiques ainsi que d'une salle blanche. Enfin, 20% de son volume structurel est classé au titre de la protection des intérêts mentionnés à l'article L.593-1 du code de l'environnement.
Les ouvrages inclus dans le lot 100 sont les VRD, le Clos-couvert et les aménagements intérieurs dont les portes et les systèmes de manutention lourds. La prestation couvre la réalisation des travaux préparatoires (base vie, utilités, sécurisation), des terrassements, du VRD, l'élévation des structures, le clos et couvert, les aménagements intérieurs dont l'huisserie, la serrurerie, les portes et les équipements de manutention lourds puis le nettoyage de l'installation et la réalisation des essais sur site et des tests de réception (en particulier d'étanchéité) ainsi que la délivrance de l'ensemble des dossiers de justification du respect des exigences de sûreté-qualité spécifiées pour cette construction réalisée dans le cadre de l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux INB. Concernant le gros oeuvre, l'installation DESIR nécessitera la coulée d'environ 4500 m3 de béton armé dont 15 % de béton forte densité et 25 % classés au titre de la radioprotection. Elle se décompose d'une cinquantaine de locaux et couloirs distincts dont la grande majorité sera exploité en légère dépression par rapport à la pression atmosphérique et quelques-unes en surpression. L'un de ces locaux est un hall libre de grande dimension (~ 1350 m² et ~10 m de hauteur sous plafond). La majeure partie de la construction sera réalisée en béton standard mais certaines dalles le seront en béton de forte densité. L'ensemble du bâtiment sera réputé résistant structurellement au séisme de référence du site (état final de non ruine) et à l'incendie.
O Option 1 : Surveillance par ronde o Option 2 : Installation Repli d'un monte-charge o Option 3 : Aménagement intérieur locaux laser
Les ouvrages inclus dans le lot 200 sont la ventilation nucléaire de l'installation DESIR et les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation classiques. La prestation couvre les études de détail, notes de calcul et plans d'exécution, la fourniture des équipements correspondant, leurs essais en usine, leur transport sur site, leur implantation dans l'installation puis les essais sur site, les tests de réception et le nettoyage du chantier ainsi que la délivrance de l'ensemble des dossiers de justification du respect des exigences de sûreté-qualité spécifiées pour cette construction réalisée dans le cadre de l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux INB. La ventilation nucléaire de DESIR a pour objet le confinement dynamique d'un volume d'air ambiant de l'ordre d'environ 16.500 m3 avec un taux de renouvellement d'air moyen horaire. De type IIA selon la norme ISO 17873 elle dispose de plusieurs sous-réseaux indépendants et assure, en mode confinement, un débit de soufflage/extraction de l'ordre de 22.000 m3/h. En parallèle de son mode opératoire standard (confinement), elle peut être utiliser, en situation post-incidentelle, en mode de déconfinement forcé des locaux ventilés. Un système de soufflage/extraction complémentaire de 10.000 m3/h lui est alors adjoint. Le système CVC du reste de l'installation assure la gestion de l'air ambiant des locaux de pilotage et de vie de l'installation de manière totalement conventionnelle. Il présente toutefois la particularité de gérer la climatisation d'une salle blanche dotée d'une exigence de stabilité en température très contraignante.
Les ouvrages inclus dans le lot 300 sont les systèmes de production et de distribution des fluides de réfrigération du procédé scientifique exploité, de ses utilités en gaz (air comprimé, azote, hélium impur en particulier), en fluide cryogénique (distribution uniquement) et de récupération des effluents douteux de l'installation. Concernant les fluides de refroidissement procédé, deux unités de compression/distribution d'eau déminéralisée sous 15 barg et d'eau adoucie sous 5 barg seront implantées dans un bâtiment technique voisin de l'installation DESIR pour leur déploiement interne. Les débits-volumes typiques de ces ensembles sont respectivement de 6 et de 15 m3/h. Concernant l'air comprimé sec, l'installation se doté d'une unité de production indépendante du site sous 8 barg avec capacité nominale de l'ordre 2500 l/min. Enfin, deux réseaux d'azote (l'un en gaz basse pression et l'autre en phase liquide) de capacité modeste seront aussi déployés depuis une unité de production commune hors périmètre de prestation ainsi qu'un réseau de récupération d'hélium impur issu du procédé (renvoi vers une ensemble de stockage hors périmètre de prestation.
Les ouvrages inclus dans le lot 400 sont les systèmes de distribution électrique de l'installation DESIR. L'établissement sera alimenté depuis une sous-station 20kV implantée sur le site dans une installation connexe déjà en exploitation en courant force, courant ondulé, courant force secouru et courant secouru via des tableaux de distribution indépendants. L'ensemble de l'ouvrage disposera de son propre transformateur HT/BT, d'un filtre harmonique actif et il sera protégé contre les effets de la foudre (cage de faraday globale avec couplage au gros-oeuvre bâtiment). Il disposera d'un puissance force totale foisonnée de l'ordre de 2 MVA dont environ 10% ondulée, 10% secouru et quelques pourcents seulement ondulé secouru. Le secours sera réalisé depuis un groupe électrogène préexistant et hors périmètre de fourniture. L'éclairage intérieur et extérieur du bâtiment sera fourni. Concernant les courants faibles, l'installation sera dotée d'un réseau informatique associé à un réseau de téléphonie IP, d'un réseau DECT, de plusieurs réseaux WIFI, d'un réseau de téléphonie analogique (sécurité), d'un réseau de diffusion donner d'ordre, de réseaux de détection de fuite d'eau et de gaz, d'un réseau de détection intrusion et d'un système de sécurité incendie de technologie imposée (déploiement de ce réseau à partir de l'existant). Ce dernier gèrera typiquement une cinquantaine de tête de détection de différente nature. D'autres réseaux courant faibles seront déployés hors prestation mais devront être interfacés.
Lot 100: Terrassement Gros Oeuvre VRD, Clos-couvert, aménagements intérieurs, portes et manutention lourde


Winner: Ramery Agence ZANELLO
Award value: 15907324.67
Number of bids: 3