Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-04-08
Buyer: Gmina Boguchwała
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09330000: Solar energy
Estimated value: 290349.29 PLN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Zadanie 1: Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz budynku administracyjnego pl. Rynek 2 w Boguchwale, Zadanie 2:Dostosowanie wew. instalacji elektrycznej
Zadanie 1: Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz budynku administracyjnego pl. Rynek 2 w Boguchwale w ramach projektu: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”
;
Zadanie 2: Dostosowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale w ramach zadania: „Modernizacja Urzędu Miejskiego w Boguchwale”
.
Zadanie 1 jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III Czysta Energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz budynku administracyjnego Plac Rynek 2 w Boguchwale.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 2 instalacji fotowoltaicznych w oparciu o dokumentację projektową z zastrzeżeniem że zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne.
1. przygotowanie dokumentacji powykonawczej zamiennej dla każdego z obiektów i przedłożenie jej do akceptacji zamawiającego w przypadku gdy wykonawca chciałby zastosować rozwiązania równoważne względem zawartych w projektach stanowiących załącznik do SIWZ,
6. przeprowadzenie instruktażu dla użytkowników obiektu w zakresie obsługi instalacji oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych,
1. Dostarczone moduły i falowniki były fabrycznie nowe co należy rozumieć że ich data produkcji nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy przed dostawą na miejsce montażu.
2. Testy i pomiary były wykonane zgodnie z obowiązującymi polskimi normami w szczególności zgodnie z normą PN-EN 62446-1:2016-08 i obejmowały:kontrolę strony DC, kontrolę ochrony przeciw przepięciom i porażeniem prądem elektrycznym, kontrolę strony AC, kontrola oznakowania i identyfikacji, testy ciągłości uziemienia ochronnego lub ekwipotencjalnych przewodów kompensacyjnych ,test polaryzacji, pomiar napięcia obwodu otwartego, pomiar prądu, testy funkcjonalności, testy rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uziemienia, kontrola ochrony przeciwporażeniowej, badanie kamerą termowizyjną.
3. Dokumentacja powykonawcza obejmowała minimum:dokumentację prac zanikających w tym dokumentację tras kablowych, przejść/przebić przez przegrody/mocowań konstrukcji wsporczej do dachu itp, protokół z przeprowadzonej kontroli, testów i pomiarów, zestawienie zainstalowanych urządzeń a w przypadku modułów PV i falowników, podanie unikalnych numerów seryjnych urządzeń umożliwiających ich jednoznaczną identyfikację (dotyczy falowników i modułów PV), instrukcję obsługi instalacji obejmującą minimum; zasady bezpiecznego użytkowania, sposób wyłączenia, włączenia, odczyt statusu pracy i ilości wyprodukowanej energii, nastawy zabezpieczeń falownika, karty katalogowe urządzeń, w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych – dokumentację zamienną.
4. Instruktaż obejmował w szczególności: przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego użytkowników instalacji fotowoltaicznej na danym obiekcie, zagadnienia BHP, zasady bezpiecznego wyłączenia i załączenia instalacji, sposób odczytu danych o ilości wyprodukowanej energii, sposób weryfikacji poprawnego stanu pracy elektrowni oraz stanów awaryjnych.
Obiekt posiada 2 układy pomiarowe główny TL przy wejściu głównym i TLI przy bocznym wejściu. Układy pomiarowe należy zlikwidować i zastąpić nowym na zewnątrz obiektu, na który Inwestor uzyskał od PGE Dystrybucja warunki przyłączenia na moc 33kW. W pozostałym po liczniku miejscu należy zainstalować rozłącznik główny 3P 125A, ochronnik przepięciowy I+II TNS, przekładniki prądowe, analizator parametrów sieci, rozłączniki bezpiecznikowe dla tablicy TLI i projektowanej fotowoltaiki. Należy wymienić wewnętrzną linię zasilającą pomiędzy istniejącą rozdzielnią główną TB znajdująca się na parterze budynku przy wejściu od strony parkingu, a złączem zlokalizowanym na południowej elewacji budynku. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ wraz z załącznikami.


Winner: Konsorcjum firm: lider ML System S.A., Partner ML System + Sp. z o.o.
Award value: 290349.29
Number of bids: 2