Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-08-30
Buyer: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
Country: SI
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45211000: Construction work for multi-dwelling buildings

Technical requirements: — je med gradnjo prišlo do nepredvidenih del (obvestilo izvajalca, z dne 10.7.2019 s fotografijami in potrditev nepredvidenih del s strani gradbenega nadzora, z dne 11.7.2019 ter obvestilo o dodatnih nepredvidenih delih, z dne 30.7.2019). Pri izvajanju del se je na objektih št. 9 in št. 13 pokazalo, da nimata nobene hidroizolacije, niti vertikalne niti horizontalne. Temelj višine 70-80 cm je betoniran v raščeni podlagi brez opaževanja (podlago bo potrebno izravnati, če se hoče nanjo lepiti hidroizolacija in toplotna izolacija) temeljni nastavek je višine 40 cm, nad njim pa je opečni zid. Obstoječa toplotna izolacija debeline 5 cm je do tal narejena z navadnim belim EPS-jem. Z dodatnimi ukrepi se bo zagotovilo kvalitetno vgradnjo hidroizolacije in toplotne izolacije. Pri pregledu obstoječe strehe na objektu št. 9 kuhinja, se ugotavlja, da je obstoječa kritina plošče trapezne pločevine (streha je bila narejena leta 1992) na mnogih mestih udrta in poškodovana, kar ima za posledico zamakanje na betonsko ploščo. Samo podpiranje strešne kritine je neustrezno, ker je izvedeno preredko, kar ima za posledico predvsem zaradi snega upogibanje in poškodbe na ploščah, kar vodi v zamakanje znotraj objekta. Ugotavlja se, da je obstoječa toplotna izolacija (položena na betonsko ploščo) premočena in ne služi svojemu namenu. V predlogu dodatnih ukrepov je zajeta kompletna zamenjava obstoječih plošč, predhodno se izdela pravilna lesena podkonstrukcija, izvedejo se vse obrobe, slemenjaki in snegolovi. Razmočena obstoječa toplotna izolacija se trajno odstrani. Prilagodi se izvedba toplotne izolacije. Dela na gradbišču ni mogoče pravilno in kvalitetno nadaljevati brez izvedbe ugotovljenih nepredvidenih del,
— je naročnik s strani izvajalca prejel dopisa, z dne 12.7.2019 in z dne 30.7.2019, o nastanku nepredvidenih del in posledično prošnjo za podaljšanje roka za dokončanje del za skupno 45 dni,
— je med gradnjo prišlo do nepredvidenih del (obvestilo izvajalca, z dne 10.7.2019 s fotografijami in potrditev nepredvidenih del s strani gradbenega nadzora, z dne 11.7.2019 ter obvestilo o dodatnih nepredvidenih delih, z dne 30.7.2019). Pri izvajanju del se je na objektih št. 9 in št. 13 pokazalo, da nimata nobene hidroizolacije, niti vertikalne niti horizontalne. Temelj višine 70-80 cm je betoniran v raščeni podlagi brez opaževanja (podlago bo potrebno izravnati, če se hoče nanjo lepiti hidroizolacija in toplotna izolacija) temeljni nastavek je višine 40 cm, nad njim pa je opečni zid. Obstoječa toplotna izolacija debeline 5 cm je do tal narejena z navadnim belim EPS-jem. Z dodatnimi ukrepi se bo zagotovilo kvalitetno vgradnjo hidroizolacije in toplotne izolacije. Pri pregledu obstoječe strehe na objektu št. 9 kuhinja, se ugotavlja, da je obstoječa kritina plošče trapezne pločevine (streha je bila narejena leta 1992) na mnogih mestih udrta in poškodovana, kar ima za posledico.


Winner: Anmax, trgovina, storitve, d.o.o.