Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-07-22
Buyer: TENDRA spol. s r.o.
Country: CZ
Region: CZ020
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09330000: Solar energy
Estimated value: 9870000 CZK
Award criteria: price
EU fund: eu-funds

Technical requirements: 1.	Etapa
Zajištění žádosti o připojení k distribuční soustavě a zajištění smlouvy o připojení výrobny/výroben u příslušného distributora elektrické energie.
2.	Etapa
Samotná realizace solárních fotovoltaických systémů v městských objektech Dolní Bousov, přičemž
Pro Čistírnu odpadních vod (ČOV) se jedná o osazení max. 104 ks fotovoltaických panelů, o jmenovitém výkonu jednoho panelu min. 480 Wp, s účinností modulu min. 22 %. Celkový výkon FVE bude min. 49,92 kWp. Bateriový systém bude o kapacitě min. 45 kWh.
Pro Dům s pečovatelskou službou (DPS) se jedná o osazení celkem max. 32 ks fotovoltaických panelů, výkonu jednoho panelu min. 480 Wp, s účinností modulu min. 22 %. Celkový výkon FVE bude min. 15,36 kWp. Bateriový systém bude o využitelné kapacitě min. 20 kWh.
Pro Hasičskou zbrojnici se jedná o osazení celkem max. 41 ks fotovoltaických panelů, výkonu jednoho panelu min. 480 Wp, s účinností modulu min. 22 %. Celkový výkon FVE bude min. 19,68 kWp. Bateriový systém bude o využitelné kapacitě min. 20 kWh.
Pro Lékárnu, Zahradní 616 se jedná o osazení celkem max. 21 ks fotovoltaických panelů, výkonu jednoho panelu min. 480 Wp, s účinností modulu min. 22 %. Celkový výkon FVE bude min. 10,08 kWp. Bateriový systém bude o využitelné kapacitě min. 10 kWh.
Pro MŠ, Školní 186 se jedná o osazení celkem max. 48 ks fotovoltaických panelů, výkonu jednoho panelu min. 480 Wp, s účinností modulu min. 22 %. Celkový výkon FVE bude min. 23,04 kWp. Bateriový systém bude o využitelné kapacitě min. 25 kWh.
Pro MŠ, Zahradní 534 se jedná o osazení celkem max. 84 ks fotovoltaických panelů, výkonu jednoho panelu min. 480 Wp, s účinností modulu min. 22 %. Celkový výkon FVE bude min. 40,32 kWp. Bateriový systém bude o využitelné kapacitě min. 40 kWh.
Pro Základní školu, Školní 74 se jedná o osazení celkem max. 104 ks fotovoltaických panelů, výkonu jednoho panelu min. 480 Wp, s účinností modulu min. 22 %. Celkový výkon FVE bude min. 49,92 kWp. Bateriový systém bude o využitelné kapacitě min. 50 kWh.
Součástí předmětu plnění jsou také úkony nezbytné k zajištění příslušných dokladů, provedení ověřovacího a zkušebního provozu včetně zaškolení obsluhy, zakreslení skutečného provedení díla, zajištění žádosti k procesu Umožnění trvalého provozu (UTP) výrobny k distribuční soustavě.
3.	Etapa
Zajištění administrace žádostí o Umožnění trvalého provozu (UTP) u provozovatele distribuční sítě až do připojení výroben k distribuční soustavě
Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH a jako nejméně ekonomicky výhodná pak bude hodnocena nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
1.	Etapa
Zajištění žádosti o připojení k distribuční soustavě a zajištění smlouvy o připojení výrobny/výroben u příslušného distributora elektrické energie.
2.	Etapa
Samotná realizace solárních fotovoltaických systémů v městských objektech Dolní Bousov, přičemž
Pro Čistírnu odpadních vod (ČOV) se jedná o osazení max. 104 ks fotovoltaických panelů, o jmenovitém výkonu jednoho panelu min. 480 Wp, s účinností modulu min. 22 %. Celkový výkon FVE bude min. 49,92 kWp. Bateriový systém bude o kapacitě min. 45 kWh.
Pro Dům s pečovatelskou službou (DPS) se jedná o osazení celkem max. 32 ks fotovoltaických panelů, výkonu jednoho panelu min. 480 Wp, s účinností modulu min. 22 %. Celkový výkon FVE bude min. 15,36 kWp. Bateriový systém bude o využitelné kapacitě min. 20 kWh.
Pro Hasičskou zbrojnici se jedná o osazení celkem max. 41 ks fotovoltaických panelů, výkonu jednoho panelu min. 480 Wp, s účinností modulu min. 22 %. Celkový výkon FVE bude min. 19,68 kWp. Bateriový systém bude o využitelné kapacitě min. 20 kWh.
Pro Lékárnu, Zahradní 616 se jedná o osazení celkem max. 21 ks fotovoltaických panelů, výkonu jednoho panelu min. 480 Wp, s účinností modulu min. 22 %. Celkový výkon FVE bude min. 10,08 kWp. Bateriový systém bude o využitelné kapacitě min. 10 kWh.
Pro MŠ, Školní 186 se jedná o osazení celkem max. 48 ks fotovoltaických panelů, výkonu jednoho panelu min. 480 Wp, s účinností modulu min. 22 %. Celkový výkon FVE bude min. 23,04 kWp. Bateriový systém bude o využitelné kapacitě min. 25 kWh.
Pro MŠ, Zahradní 534 se jedná o osazení celkem max. 84 ks fotovoltaických panelů, výkonu jednoho panelu min. 480 Wp, s účinností modulu min. 22 %. Celkový výkon FVE bude min. 40,32 kWp. Bateriový systém bude o využitelné kapacitě min. 40 kWh.
Pro Základní školu, Školní 74 se jedná o osazení celkem max. 104 ks fotovoltaických panelů, výkonu jednoho panelu min. 480 Wp, s účinností modulu min. 22 %. Celkový výkon FVE bude min. 49,92 kWp. Bateriový systém bude o využitelné kapacitě min. 50 kWh.
Součástí předmětu plnění jsou také úkony nezbytné k zajištění příslušných dokladů, provedení ověřovacího a zkušebního provozu včetně zaškolení obsluhy, zakreslení skutečného provedení díla, zajištění žádosti k procesu Umožnění trvalého provozu (UTP) výrobny k distribuční soustavě.
3.	Etapa
Zajištění administrace žádostí o Umožnění trvalého provozu (UTP) u provozovatele distribuční sítě až do připojení výroben k distribuční soustavě.


Winner: TENDRA spol. s r.o.
Award value: 9870000
Number of bids: 4