Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2023-08-22
Buyer: Szegedi Tudományegyetem
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45262700 | 45300000 | 45310000 | 45315100
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: „SZTE Gyermekklinika SBO és traumatológiai műtőblokkjának és ahhoz kapcsolódó osztályos és ambuláns részeinek felújítása Design&Build konstrukcióban”
Tervezési és kivitelezési szerződés alapján a SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ részére új traumatológiai és sebészeti műtőblokk, kapcsolódó kiszolgáló helységek, valamint osztályos részlegének teljes körű tervezése (kiviteli és megvalósulási szintű) és kivitelezése design & build konstrukcióban. az „EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” tárgyú Projekt keretében.
Új traumatológiai és sebészeti műtőblokk, kapcsolódó kiszolgáló helységek, valamint osztályos részleg teljes körű tervezése (kiviteli és megvalósulási szintű) és kivitelezése design & build konstrukcióban.
III.1. Az első emeleti átépítésre kijelölt (volt PIC részleg) területen műtőblokk megtervezése és kialakítása az alábbi feltételekkel:
3) A steril térben a külső nyílászárók cseréje szükséges, a tervezésnél és kialakításnál figyelembe kell venni, hogy az épület műemléki védettségű területen fekszik, az új nyílászárók kialakítása és beépítése a hatályos szabályozásnak megfelelően kell történjen. Az ezzel kapcsolatos mindennemű engedélyeztetés a nyertes feladatát képezi.
6) a teljes műtőblokk területének steril légtechnikával történő levegőellátása ezen belül a műtőhelyiségekben lamináris boxokkal történő minimum 20X-os légcsere biztosítás,
9) a műtőkben sebészeti képerősítő kerül alkalmazásra ezért sugárvédelemmel is szükséges a helyiségeket ellátni (a képerősítő berendezést Ajánlatkérő biztosítja),
10) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a sugárvédelmi szakvélemény elkészítésének költségét is OAH engedélyeztetéshez (az engedélyezési eljárás ebben az esetben közvetlenül Ajánlatkérő feladata),
11) a postoperatív helyiség ágysávval történő felszerelése ágyanként 2 db O2, 2db Vákuum, 1 db Sűrített levegő, 8X230V ebből 8db szünetmentes aljzat, 2 db CAT6 végpont,
12) az ide vonatkozó kiviteli terveknek tartalmaznia kell bútorozási tervet, bútorkonszignációval, a beépített bútorok beszerelése a kivitelezés része.
1) a korábbi posztoperatív őrző helyén1 db izoláló kórterem és kapcsolódó helységek (mozgássérült mosdóval ellátott 2 ágyas (anya-gyermek vagy 2 beteg),
2) a korábbi műtő helyén 1 db nővér pihenő, 1 db vizsgáló és kezelő helység és kapcsolódó helységek, 1 db orvosi szoba,
6) minden kórterem ágysávval történő felszerelése ágyanként O2, Vákuum, Sűrített levegő, 8X230V ebből 2db szünetmentes aljzat a többi aggregátoros hálózatra kötve, 2 db CAT6 végpont, nővérhívó, olvasólámpa,
7) Az ide vonatkozó kiviteli terveknek tartalmaznia kell bútorozási tervet, bútorkonszignációval, a beépített bútorok beszerelése a kivitelezés része.
1) Az ajánlatnak minden érintett szakágra kiterjedőnek kell lennie. Ezen belül: építészet, statika, gépészet, erős áram, gyenge áram (informatika, hő- és füstérzékelés, kamera, beléptető, automatika és egyéb rendszerek), orvostechnológia, orvosi gáz, sugárvédelem, tűzvédelem, (tervekre vonatkozóan: árazott és árazatlan költségvetéssel),