Public procurement notice: Periodic Indicative Notice With Call For Competition
Published: 2020-12-16
Buyer: Flughafen Stuttgart GmbH
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45262311 | 45262670 | 45300000 | 45310000
Estimated value: 5137000 EUR
Submission deadline: 2021-02-05

Technical requirements: Ertüchtigung der Terminals 1& 2 am Flughafen Stuttgart mit den erforderlichen Entrauchungs- und RWA-Maßnahmen inkl. Austausch der Entrauchungsventilatoren sowie allen baulichen und technischen Begleitmaßnahmen mit folgenden Gewerken:
Bei allen Entrauchungsanlagen inkl. Anpassung bzw. Neuinstallation der Entrauchungskanalnetze (aus Kalzium-Silikat oder verzinktem Blech).
Zur Schaffung von Baufreiheit für die neuen Entrauchungsanlagen müssen in Teilen bestehende Installationen (Heizung, Kälte, Lüftung, Sanitär) de- und remontiert werden.
Zur Einbringung der Ventilatoren auf dem Dach oder den Terrassen werden Kranarbeiten auch im Sicherheitsbereich erforderlich.
Die Arbeiten finden in allen 5 Ebenen der beiden Terminals an unterschiedlichen Örtlichkeiten statt. Weiterhin finden auch Arbeiten im Sicherheitsbereich statt.
Aufbau neuer Gebäudeautomationsanlagen (MSR-Technik) zur automatisierten Steuerung von mechanischen Entrauchungsanlagen und Nachströmungen mittels fehlersicherer SPS-Steuerungen samt Peripherie. Das Fabrikat der fehlersicheren Steuerung steht fest.
Untergliederung in 4 ISP´s (Schaltanlagen) im Terminal 1 und ein ISP im Terminal 2. Ersetzen der bestehenden alten Entrauchungsschaltschränke (3 analoge Schaltschränke im Terminal 1 und ein analoger Schaltschrank im Terminal 2) mittels Umschluss Szenario für Szenario auf die neuen ISP´s. Demontage der alten Schaltanlagen.
Aufbau 4 identischer neuer Feuerwehrangriffspunkte (FAP-Tableaus) an 2 Standorten mit Umschluss von ca. 65 Szenarien vom bisherigen analogen FAP auf die neuen fehlersicheren FAP-Steuerungen (im Bestand schon vorhanden).
Die Programmierung der fehlersicheren Steuerungen erfolgt bauseits, hier sind die Schnittstellen bei der Schaltschrankplanung und -ausführung zu beachten.
Zusätzlich Aufbau neuer MSR-Verkabelung für die Entrauchungsanlagen und Nachströmöffnungen in allen Ebenen der Terminals 1 und 2 im laufenden Betrieb, Ausführung weitestgehend in E30 oder E90-Verlegung. Zusätzlich Aufbau eine Brandschutz-Busverkabelung zwischen den neuen ISP´s.
Die Arbeiten finden in allen 5 Ebenen der beiden Terminals an unterschiedlichen Örtlichkeiten statt. Weiterhin finden auch Arbeiten im Sicherheitsbereich statt.
Installation von Verteilerzuleitungen in Funktionserhalt E90, zur Versorgung von MSR-Entrauchungsschaltschränken im Terminal 1, Terminal 1 Westerweiterung und im Terminal 2.
Im Terminal 1 sind für insgesamt 4 MSR-Schaltschränke mit Leistungen von 95kW, 83kW, 70kW und 6kW die Zuleitungen zu installieren. Hinzu kommen noch 4 Zuleitungen für Spüllüftungen mit je 5kW in Treppenhäusern.
Im Terminal 2 ist ein Entrauchungsschaltschrank von 55kW sowie eine Spüllüftung mit 5kW zu versorgen.
Ausgehend von den jeweiligen NSHV-SV der Terminals, werden die Entrauchungsschaltschränke versorgt. Die Spüllüftungen werden an den örtlichen SV-Unterverteilern angeschlossen.

Eligibility requirements: Die vorliegend maßgeblichen Eignungsunterlagen werden in der Aufforderung zur Interessenbestätigung nach § 36 Abs. 5 SektVO mitgeteilt werden. Für die Interessenbekundung interessierter Unternehmen wird auf Ziffer VI.3 b) der vorliegenden Bekanntmachung verwiesen.

Award value: 5137000