Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2024-03-06
Region: DEA22
Contract type: Services
Procedure: Negotiated with prior call for competition
CPV classification: 72250000: System and support services
Submission deadline: 2024-04-12

Technical requirements: Zulassungskriterien:

- Qualitätsmanagement nach ISO 9001 und Bestätigungsschreiben 27001 (Zertifikat)
- Erfüllung der EN 50600 "Data Centre facilities and infrastructures" Norm
- Risikoanalyse gemäß EN50600
- Verfügbarkeit der Verfügbarkeitsklasse 3
- Physische Sicherung der Schutzklasse 3
- Granularitätsniveau 2 bei der Befähigung zur Energieeffizienz
- 100 % Strom aus erneuerbaren Energiequellen
- Wände, Böden, Decken mindestens Feuerwiderstandsklasse F90
- Türen mindestens Feuerwiderstandsklasse T30RS
- Kabelschächte mindestens Feuerwiderstandsklasse F90
- Tragfähigkeit von Böden und Decken mindestens 1.000 Kg/qm
- Feuchtigkeitssperren für Decken u. Wände
- Lichte Raumhöhe mindestens 4m
- Türen mit Mindestmaß 2m Breite und 2,30m Höhe
- Maximale Steigung / Gefälle 5 % bei Doppelböden mit Höhenunterschied
- Vereinzelungsanlage oder vergleichbare Konstruktion für den Personenzugang
- Keine Außenfenster im Rechenzentrum
- Die Bauweise sowie Erdung und Massung müssen vor elektromagnetischer Strahlung schützen
- VDE 0800-310 zwingend erforderlich
- Mindestens zwei Gebäudeeingänge mit Sicherheitsschleuse
- Der Eingangsbereich muss: Brandschutztechnisch vom Rechenzentrum getrennt, über eine Vereinzelungsanlage verfügen und einen geschützten Raum für Wachpersonal besitzen die den Besucherverkehr kontrollieren
- USV und Batterieräume müssen in einem Brandschutzabschnitt mit mind. F90 in unmittelbarer Nähe zum Rechenzentrum installiert sein
- USV und Batterien müssen in getrennten Räumen stehen
- Die zentrale CPU-Einheit des Zutrittssystems muss unterbrechungsfrei (USV, NEA) mit Strom versorgt werden
- Die dezentrale Datensammelstellen des Zutrittssystems muss über eine Batteriekapazität von mind. 8 Stunden verfügen.
- Der Technikraum für die NEA, der Zugangskontrolle verfügt über einen Einbruchsmelder
- Alle zugänglichen Außenfenster und Öffnungen müssen über Einbruchsmelder verfügen
- Der Zugang zum Rechenzentrum verfügt über eine Vereinzelungsanlage, welche über Kartenleser oder Biometrische Kontrolle gesichert ist
- Alle Außentüren am Gebäude müssen über Kartenleser gesichert sein
- Videokameras (mind. 20 Bilder /Sek.) sind in folgenden Bereichen verbaut: Gebäudeumkreis und Parkzone, NEA, Zugangskontrollierte Türen, USV und alle Technikräume, Rechenzentrum.
- Das Gebäude verfügt über zwei unabhängige Hauseingänge für Telekommunikationskabel
- Die getrennten Trassen haben an jedem Punkt einen Mindestabstand von 20m
- Der Hauptübergabepunkt (HÜP) ist getrennt vom Rechenzentrum
- Redundanter HÜP muss verfügbar sein
- Standort des Rechenzentrums im Umkreis von maximal 20 Kilometer um den Hauptstandort (Alte Eppelheimer Straße 26, 69115 Heidelberg) oder (Kurfürsten-Anlage 42-50, 69115 Heidelberg)
- Bereitstellung der WAN-Strecken (mindestens 96 Fasern (Single Mode) je Hauseinführung) durch Glasfaserinfrastruktur des Carrier Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH muss gewährleistet sein
- Die Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH muss als Carrier im Rechenzentrum verfügbar sein und muss durch die Stadtwerke Heidelberg GmbH direkt beauftragt werden können.
- Die Mindest-Vollast-Reservezeit der Batterien muss 15 Minuten betragen
- Der Dieselvorrat für die NEA muss für 48 Stunden ausgelegt sein
- USV und NEA müssen unter Last getestet worden sein. Die entsprechenden Protokolle sind vorhanden und können eingesehen werden
- Einhaltung des Kriterienkataloges "Kriterien für die Standortwahl von Rechenzentren Version 2.0" des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
Die Stadtwerke Heidelberg GmbH (nachfolgend SWH) beabsichtigen die Anmietung von 
zusätzlichen Rechenzentrumsflächen bei einem externen Rechenzentrumsanbieter ab dem 
01.10.2024. 
Die Rechenzentren müssen die Vorgaben der Europäischen Fachgrundnorm EN 50600 "Data 
Centre facilities and infrastructures" (hier: Vorgabe Verfügbarkeitsklasse 3) sowie den 
Kriterienkatalog "Kriterien fu?r die Standortwahl von Rechenzentren Version 2.0" des 
Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) einhalten.  
Derzeitig betreiben die SWH u.a. zwei Rechenzentrumsstandorte in Heidelberg. Derzeitig ist 
der Standort Pfaffengrund der Primäre Standort und der Hauptsitz der Sekundäre Standort. 
Diese Zuordnung wird in der in den nächsten Monaten getauscht. Die beiden vorgenannten 
Standorte sind innerhalb Heidelbergs mittels redundanter bestehender Anbindung der SWH 
Tochtergesellschaft Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH (nachfolgend SWH-N) miteinander 
verbunden. Der zukünftige Co-Location Standort muss ebenfalls über SWH-N bereitgestellte 
Verbindungen mit den bestehenden Rechenzentren verbunden werden. Die SWH-N muss 
daher als Carrier im Rechenzentrum verfügbar sein und direkt durch die SWH beauftragt 
werden können. Die Beauftragung WAN-Strecken ist nicht Teil der Ausschreibung. Die neuen 
Rechenzentrums-Mietflächen sollen in einem Radius von maximal 20 Kilometer um den 
Hauptstandort (Kurfürsten-Anlage 42-50, 69115 Heidelberg) angemietet werden. Welche 
Rahmenparameter die Mietfläche erfüllen muss, wird in diesem Pflichtenheft beschrieben. Die 
SWH planen derzeit die Verlagerung ihres aktuellen Hauptstandorts zu folgender Adresse: 
Alte Eppelheimer Straße 26, 69115 Heidelberg. Je nach Stand des Umzugs muss zu 
Vertragsbeginn entweder eine Anbindung des derzeitigen Standorts Kurfürsten-Anlage 42-50, 
69115 Heidelberg oder bereits am neuen Standort Alte Eppelheimer Straße 26, 69115 
Heidelberg sichergestellt bzw. in einem späteren Change ermöglicht werden. Die 
standortübergreifenden Verbindungen müssen in beiden Fällen durch SWH-N bereitgestellt 
werden. Die nachfolgend abgebildete Skizze stellt die zukünftig geplante Struktur dar.

Eligibility requirements: other


Winner: Beschaffungsamt des BMI