Public procurement notice: Periodic Indicative Notice Without Call For Competition
Published: 2018-07-07
Buyer: Berliner Wasserbetriebe
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45100000: Site preparation work | 45112000 | 45112500 | 45223200 | 45231113
Submission deadline: 2019-07-05
Award criteria: Mixed

Technical requirements: Die Berliner Wasserbetriebe beabsichtigen das Klärwerk Waßmannsdorf (zukünftig 2,1 Mio. Einwohnerwerte) in 2 Ausbaustufen zu ertüchtigen. In der ersten Ausbaustufe ist für einen erhöhten Klärwerkszulauf die Erweiterung der biologischen Reinigungsstufe um 2 zusätzliche Linien sowie der Neubau einer Prozesswasserbehandlung und der Neubau eines Mischwasserspeichers vorgesehen. Im Zuge dieser Maßnahmen wird die Schlammbehandlung verfahrenstechnisch umgestellt und teilweise baulich erweitert. Eine der biologischen Reinigungsstufe nachgeschaltete Flockungsfiltration wird als zweite Ausbaustufe nachfolgend für den Gesamtzulauf des Klärwerkes errichtet.
Die nachfolgend genannten Vergabeeinheiten VE 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 49 und 50 werden separat ausgeschrieben. Die Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung erfolgt jeweils zu den angegebenen Terminen.
In den bestehenden Belebungslinien 5 bis 12 (Block B und C) erfolgt eine Umstellung auf eine Zwei-Punkt-Fällung. Die Vergabeeinheit umfasst die Anpassung und Neuverlegung der Fällmitteldosierleitungen im Zwischenrohrkanal und in den Belebungsbecken. Für den neuen Block A werden neue Fällmittellagertanks (2 x 25 m
Im Zuge dieser Vergabeeinheit werden Potenzialausgleichsmaßnahmen sowie Arbeiten für den äußeren Blitzschutz, für die Erweiterung der biologischen Reinigungsstufe bestehend aus 2 Belebungsbecken, 25.000 m
Liefern von elektrotechnischer Ausrüstung für die biologische Reinigungsstufe, die Prozesswasserbehandlung, jeweils mit Maschinen- und Schalthaus, und kleinere Anlagen im Bereich der Schlammbehandlung, bestehend aus Schaltfeldern in Einschub,- und konventioneller Technik bis 2.000 A bestückt, mit Frequenzumrichtern und Direktantrieben bis 400 KW, Automatisierungstechnik, Netzwerktechnik, Verkabelung, Kabelinstallation, Beleuchtung.
Liefern von elektrotechnischer Ausrüstung für die biologische Reinigungsstufe, die Prozesswasserbehandlung, jeweils mit Maschinen- und Schalthaus, und kleinere Anlagen im Bereich der Schlammbehandlung, bestehend aus Verkabelung, Kabelinstallation im Innen- und Außenbereich, Innen- und Außenbeleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung.
Es werden sechs Transformatoren 6 KV/400 V mit bis zu 1.600 kVA inkl. Trafoüberwachung und Schutztechnik sowie Mittelspannungskabel und eine Betonfertigteilstation für eine Baustromversorgung ausgeschrieben.
Prozessleittechnik für die Verfahrenstechnik der biologischen Reinigung (Objekt 2), der Prozesswasserbehandlung (Objekt 3) sowie Anlagen im Bereich der Schlammbehandlung (Objekt 4). Liefern der Netzwerktechnik, der Automatisierungstechnik, der Feldbustechnik einschließlich der zugehörigen Schaltschränke sowie der Messtechnik bestehend aus Durchflussmessungen (MID), Füllstandsmessungen und Analysenmesstechnik mit Probenaufbereitung. Ausführen der zugehörigen Verkabelung mit Feinkabelwegebau. Weiterhin sind Projektierungsleistungen im Prozessleitsystem für die Gebäudetechnik der Objekte 2 - 4 zu erbringen.
Die Vergabeeinheit 29 beschreibt sämtliche Bauleistungen, die im Bereich der Faulgasverwertung erbracht werden müssen. Hierbei handelt es sich um die Erweiterung des Faulgasnetzes in mehreren Teilstücken mit einer Gesamtlänge von rund 200 m in Nenndurchmessern von DN 300 bis DN 450. Zum anderen sind für die Verfahrensstufen Faulgasreinigung, Faulgasspeicherung, Fackelanlage, Faulgastrocknung, Faulgasverdichtung und Faulgasadsorption und BHKW-Modul Gründungsarbeiten und die Bauarbeiten zur Herstellung von Schachtbauwerken durchzuführen. Die Roh- und Ausbaugewerke zur Neuerrichtung (ca. 2.100 m
Die Vergabeeinheit 30 beschreibt die Errichtung sämtlicher maschinentechnischer Installationen, die im Bereich der Schlammbehandlung erbracht werden müssen. Das sind im Einzelnen die Stahlverrohrung, die Armaturen, Maschinen und Messinstrumente in der Halle SVB und in der Warmwälzstation FB 1/2, die notwendig werden für die Neuerrichtung der Faulbehälterbeschickung der Faulbehälter 1 bis 6 und die Warmwälzung der Faulbehälter 1 bis 4. Dabei handelt es sich unter anderem um Mischschlammpumpen mit einer Nennleistung von insgesamt 120 kW sowie Wärmetauschern mit einer gesamten Wärmetauscherleistung von 4 MW und Warmwälzpumpen mit einer Nennleistung in Summe von rund 100 kW. Darüber hinaus beinhaltet die Vergabeeinheit die technische Ausrüstung der dafür notwendigen Schachtbauwerke im Baufeld der Faulbehälter 1 bis 6.
Unter der Vergabeeinheit 34 wird die maschinentechnische und elektrotechnische Ausrüstung der Verfahrensstufen Faulgastrocknung, Faulgasverdichtung, Faulgasadsorption und BHKW-Modul zusammengefasst.
Für die Faulgastrocknung beinhaltet die Vergabeeinheit die Anbindung an die Faulgasverrohrung des BHKW-Gebäudes und die Aufstellung der Kältewaschtrocknung mit Gegenstromfüllkörperkolonne und Kompressionskältemaschine. Die Anlage soll für einen Gasvolumenstrom von 3.000 m
Die Verfahrensstufe Faulgasverdichtung wird durch drei 3 Maschinen mit einer Durchsatzleistung von jeweils 1.500 m
Die Faulgasadsorption wird ebenfalls vollständig neu errichtet. Geplant ist eine zweistraßige, zweistufige Faulgasadsorption mit vorgeschalteter Faulgaserwärmung für einen Faulgasdurchsatz von jeweils 1.500 m
Die vorhandenen Blockheizkraftwerke werden um ein zusätzliches Modul mit einer Brennstoffleistung von 2.908 kW und einer elektrischen Leistung von 1.200 kW erweitert werden. Geplant ist die Aufstellung und Anbindung eines Gas-Otto-Motors mit Turboaufladung und Gemischkühlung für Faulgas- und Erdgasbetrieb und Drehstrom-Synchron-Generator. Dazu sollen zwei Regelstrecken, für Erdgas und für Faulgas, aufgebaut werden. Das BHKW-Modul kommt in einem bestehenden Gebäude zur Aufstellung und soll aus Schallschutzgründen zusätzlich durch eine Schallschutzkabine gekapselt werden. Die Zu-, Um- und Abluftführung ist herzustellen, ebenfalls die vollständige Abgasstrecke mit Abgasschalldämpfer und freistehender Abgaskaminanlage. Die Schmierölver- und -entsorgung einschließlich Frischöltank mit 1,5 m

Eligibility requirements: Die Auflagen werden in der Auftragsbekanntmachung der jeweiligen Vergabeeinheiten (VE) veröffentlicht.