Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-03-08
Buyer: Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Estimated value: 1303829 EUR
Submission deadline: 2022-04-06
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg plant den im Jahr 1977 errichteten Erweiterungsbau in der Hauptverwaltung Karlsruhe grundlegend zu sanieren.
Das Gebäude ist als vollklimatisiertes Großraum-Bürogebäude mit zwei Untergeschossen, drei Vollgeschossen (EG-2.OG) und einem Sattelgeschoss konzipiert. Das Gebäude hat eine BGF von ca. 18.370 m² und einen BRI von ca. 72.240 m².
Der Erweiterungsbau ist als Stahlbetonskelettbau ausgeführt und besitzt eine vorgesetzte Alu-Glasfassade, umlaufende Fluchtbalkone mit vorgesetzter Alu-Stahlkonstruktion und zwei massiven Stahlbetonfluchttreppenhäuser auf der Ost- und Westseite. Geschossdecken im Großraumbereich sind als Kassettenbetondecke im Kernbereich als Massivbetondecke ausgeführt.
Das 3.OG, das 1995 errichtet wurde, besteht aus einer leichten, rückversetzten Stahlkonstruktion mit Alu-Glasverkleidung, die Innenwände sind größtenteils aus Gipskartonständerwänden. Im Rahmen der Maßnahme ist vorgesehen, das 3. OG zurückzubauen.
-Demontage und fachgerechte Entsorgung der heiztechnischen Anlagen wie Heizkörper, Pufferspeicher, Rohrleitung inkl. Dämmung und diverse Einbauteile. Im Bestand sind keine Wärmeerzeuger vorhanden.
-Demontage und fachgerechte Entsorgung der kältetechnischen Anlagen inkl. in den Anlagen beinhaltete Kältemitteln. Folgende Anlagen werden entsorgt:
Alle oben genannten Anlagen befinden sich im Gebäude, im 2. Untergeschoss. Kühltürme haben Deckenöffnung ins Freie.
-Demontage und fachgerechte Entsorgung sämtlichen Kälterohrleitungen bis DN350 inkl. Dämmungen, Vorlaufverteiler und Rücklaufsammler, Einbauteile wie Doppelpumpe etc.
-Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der heiz- und kältetechnischen Anlagen wie z. B. Wärmepumpen (ca. 130 kW und 40 KW), 2 x Kältemaschinen (ca. je 1.400 kW Kälteleistung), adiabat. Rückkühler ca. 3.400 kW Gesamtleistung, Druckhalter, Pufferspeicher etc.
-Energetisch wird das Gebäude von der Fernwärme und Luft-Wasser Wärmepumpe versorgt. Übergabestation für das Fernwärmenetz befindet sich im Nachbargebäude und wird nicht erneuert.
-Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der Heiz- Kühlsegel. Gesamtfläche ca. 4.800 m² (aktive Fläche Heizen/Kühlen ca. 1.800 m²).
Zuerst erfolgt die Prüfung der Ausschluss/K.O.-Kriterien (rechtzeitiger und vollständiger Eingang der Unterlagen, keine Ausschlussgründe nach GWB, Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung, Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit). Danach werden die Bewerbungen anhand der Auswahlkriterien (technische Fachkräfte, durchschnittliche jährliche Beschäftigtenzahl, technische Ausrüstung, Referenzen und Fachkundenachweise bewertet. Die Kriterien, die Gewichtung und der Bewertungsschlüssel sind in der beiliegenden Auswahlmatrix dargestellt. Erfüllen mehrere Bewerber gleichermaßen die Anforderungen und ist die Bewerberzahl nach einer objektiven Auswahl entsprechend den zugrunde gelegten Kriterien zu hoch, erfolgt die Auswahl unter den verbleibenden Bewerber durch Los (§ 75 Abs. 6 VgV).
Nicht form- und fristgerecht eingereichte Teilnahmeanträge oder schriftliche Anträge werden im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt.
§§ 123, 124 GWB vorliegen und ob er selbst bzw. ein nach Satzung oder Gesetz für den Bewerber Vertretungsberechtigter in den letzten 2 Jahre
mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2500 EUR belegt worden ist.

Eligibility requirements: Anforderungen entsprechend den §§ 42 - 46 VgV			in Verbindung mit den §§ 122 - 124 GWB sowie § 6a Nr. 1 und § 6 e VOB/A EU -Eintragungen in Handelsrolle bzw. Berufs- und Handelsregister usw. Siehe beiliegende Auswahlmatrix

Award value: 1303829