Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-07-20
Buyer: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45213250 | 45223210 | 45231400
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Kivitelezési szerződés az Extreme Light Infrastructure (ELI) lézeres kutatóközpont továbbépítése során jelentkező kivitelezési és szerelési munkáinak elvégzésére
Kivitelezési szerződés az Extreme Light Infrastructure (ELI) lézeres kutatóközpont továbbépítése során jelentkező kivitelezési és szerelési munkáinak elvégzésére a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Cél az Extreme Light Infrastructure (ELI) lézeres kutatóközpont jelen szakaszban szükségessé vált továbbépítése, a kutatástechnológiai berendezések üzemeltetéséhez szükséges épületszintű infrastrukturális szolgáltatások biztosítása érdekében. A kapcsolódó kivitelezési tervdokumentáció egy egységes szerkezetbe foglalt olyan heterogén tervcsomag, amely néhány nagy (villamos, elővákuum, technológiai hűtés,acélszerkezeti bővítések) ellátórendszer és szerkezeti rész átfogó módosítása mellett több kisebb, ezektől és egymástól is elkülönülő lokális rendszer kisebb mértékű módosítását tartalmazza. A villamosenergia rendszermódosítása magában foglalja a jelenlegi kisfeszültségű főelosztó központ átépítését, ill. egy párhuzamos központ létrehozását is. Az ehhez szükséges villamos betáplálást egy újonnan beépülő 2,5 MVA teljesítményű 20/0,4 kV száraztranszformátor beépítése biztosítja. A növelt kapacitást kisebb részben a „B” épületi földszinti tisztatéri laboratóriumok, valamint a szintén ezen a szinten kibővítendő új szerverterem fogja hasznosítani. Nagyobb részben pedig az „A” épület infrastrukturális és végfelhasználói oldala, melyhez szükséges az „A”épületi területi és alelosztói központok módosítása is. Ezen felül az „A” épület mellett létesül egy kompakt hűtőgép, melyet az udvartéri transzformátorállomásból (UTR) induló kábelen keresztül egy új 20/0,4 kV-os transzformátor fog ellátni. A „B” épületben több nagyteljesítményű (500 kVA) UPS berendezés létesítése is szükséges, valamint a villámvédelmi rendszer kiegészítése, és egy új, zajmentes földelési rendszer létrehozása. A hűtővíz rendszer az „A” és „B” épületben is módosításra, kiegészítésre kerül. A „B” épületet a földszinti szerveretem és tisztatéri laborok ellátásának kiépítése érinti a fogyasztói oldalról, a betáplálási oldalon itt változás nem történik. Az „A” épületbe jelenleg már kiépített ellátóvezetékekhez új folyadék-folyadékhőcserélők, szivattyúk és szabályozószerelvények (másodlagos vízkörök) épülnek rozsdamentes anyagokból a gépészeti híd szintjén lévő podeszteken, melyek mind a gépészeti híd szintjén, mind pedig közvetlenül a tisztaterekbe nagy hőmérséklet pontosságú (±0,5⁰C) vízvételt tesznek lehetővé. A forrásoldali vízmennyiséget részben a már megépült vezetékek biztosítják, részben pedig az „A” épület mellett létesítendő új kompakt folyadékhűtőgép. A két forrásoldali rendszer között átkötési lehetőség épül a redundáns üzemeltethetőség miatt az egyik hűtőkör leállásának esetére. A beépített folyadékhűtő rendszer jelenlegi kapacitása 6 MW. Az„A” épületben egy új, nagy kapacitású, 0,1 mbar végponti nyomást biztosító, rozsdamentes szerelvényekből,orbitálisan hegesztett olajmentes vákuumrendszer kiépítése, mely a tisztaterekben végződik és a gépészeti híd podesztjein lévő olajmentes elővákuum pumpa csoportokkal szolgálja ki az igényeket. Számos független elővákuum szekció épül, melyek kipufogása az épületen kívülre történik. A fentebb leírt hűtővíz, elővákuum, villamosenergia-rendszer és más tudományos felhasználási igényeknek megfelelő helyet biztosítandó, az épületben a gépészeti hídról aláfüggesztett 16 db podesztet további 15 db új struktúrával kell kiegészíteni. A„B” épületben a meglévő helyiség teljes átépítésével, területének közel duplájára bővítésével az informatikai igényeknek megfelelően egy új, hidegfolyosós szerverterem kiépítése történik. Az épületkomplexum gyengeáramú biztonságtechnikai, valamint fizikai biztonsággal összefüggő szerkezeti elemeit komplex módon módosítani, bővíteni kell.
Jelen közbeszerzés a GOP-1.1.1.-12/B-2012-0001 azonosító számú projekt, illetve a GINOP-2.3.6-15-2015-00001 azonosító számú projekt keretében megvalósult kutatóközponttal kapcsolatos.
Az ajánlatkérő ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a jelen beszerzést hazai (nem az Európai Unióból származó) költségvetési támogatási forrásból finanszírozza.
Extreme Light Infrastructure (ELI) lézeres kutatóközpont továbbépítése során jelentkező kivitelezési és szerelési munkáinak elvégzésére
„10.Az ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.”
A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerint eredménytelen, tekintettel arra, hogy kizárólag 1 ajánlatot nyújtottak be.
1. Az „A” épületi villamos energia és/vagy légtechnikai ellátásában okozott maximálisan megengedett üzemszünethez képest hány munkanappal vállal rövidebbet az ajánlattevő:
2. Minőségi kritérium - Név: A „B” épületi villamos energia és/vagy légtechnikai ellátásában okozott maximálisan megengedett üzemszünethez képest hány munkanappal vállal rövidebbet az ajánlattevő: 30 munkanap
3. Minőségi kritérium - Név: A „C” épületi villamos energia ellátásában okozott maximálisan megengedett üzemszünethez képest hány munkanappal vállal rövidebbet az ajánlattevő: 10 munkanap
4. Minőségi kritérium - Név: A „D” épületi villamos energia ellátásában okozott maximálisan megengedett üzemszünethez képest hány munkanappal vállal rövidebbet az ajánlattevő: 10 munkanap
Az ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdésére figyelemmel az ajánlat bírálata és értékelése nélkül hozta meg az eljárást lezáró döntést.