Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-03-27
Buyer: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45112710 | 45200000: Building and civil engineering work | 45231000
Submission deadline: 2019-04-08
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Betoniarzy 1, Kaczyńskiego 33, Noakowskiego 2, Noakowskiego 4, Noakowskiego 1, Noakowskiego 3, Noakowskiego 5, Kaczyńskiego 31, Architektów 8, Architektów 6A, Architektów 6, Kaczyńskiego 29, Architektów 5, Murarzy 4, Murarzy 2, Architektów 3, Architektów 4, Architektów 2, Architektów 1, Murarzy 5.
Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w ramach zadania „Przebudowa sieci niskoparametrowej na sieć wysokoparametrową wraz z budową węzłów indywidualnych przy ul. Kapuściska 4 i Murarzy 5” – część 9 dla projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy – etap I” dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.
— uzgodnić z Zamawiającym i zawiadamiać o harmonogramie robót mieszkańców, zarządców, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe poprzez zawiadamianie pisemne oraz wywieszenie w ogólnodostępnym miejscu informacji z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem
— uwzględnić projekt organizacji ruchu realizowanego i sąsiadujących etapów w koordynacji z wykonawcą (wykonawcami) pozostałych etapów – w czasie realizacji umowy należy zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu do nieruchomości zgodnie z projektem organizacji ruchu.
Do demontażu przewidziane są odcinki istniejącego ciepłociągu pokrywające się z trasą budowanej sieci. Pozostałe w gruncie części ciepłociągu zaślepić – na rurociągu stalowym zastosować dennice a kanał betonowy zamurować.
Przyłącza sieci cieplnej na odcinkach od wejścia do budynków do pomieszczeń węzłów cieplnych muszą być wykonane z rur typu spiro.
Zamówieniem objęta jest także wycinka drzew i krzewów zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej SIWZ.
Przyłącze do budynku Architektów 4 należy wykonać krótsze niż wskazano w dokumentacji projektowej o około 18,30 m, co wynika ze zmiany lokalizacji pomieszczenia węzła.
W budynku przy ul. Murarzy 5 zakresem zadania objęty jest również demontaż istniejącej sieci niskoparametrowej:
1. zamknięcie głównych zaworów na rurze zasilającej oraz powrotnej z m.s.c. znajdujących się wewnątrz budynku,
2. opróżnienie instalacji w pomieszczeniu węzła z wody - wszystkich rurociągów, wymienników, zbiorników, itp.
4. demontaż armatury - pomp, zaworów, zbiorników, filtrów, wymienników, itp. wraz z przekazaniem całości do magazynu KPEC (zgodnie z przyjętym w KPEC trybem),
Uwaga: zmianie uległy nazwy ulic, ilekroć w dokumentach mowa jest o ul. Planu 6-Letniego lub Kaczyńskiego oznacza to al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a ul. Przodowników Pracy – ul. Śliwińskiego.
1. Jeżeli w dokumentacji projektowej znajdują się znaki towarowe lub nazwy własne, to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów/urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów/urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami/urządzeniami równoważnymi. Za produkty równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.
2. Badanie spawów należy przeprowadzić metodą nieniszczącą (100 % spawów) minimum ultradźwiękową, chyba że projekt przewiduje metodę o większej dokładności (np. radiograficzną).