Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2023-09-15
Buyer: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09331200: Solar photovoltaic modules | 45261100 | 45310000 | 45315300
Estimated value: 1441558 PLN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej  na budynkach Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu
1.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na pięciu budynkach PANS w Przemyślu
1)	budynku Kolegium Technicznego zlokalizowanego przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E, 37-700 Przemyśl, działka nr 189/4,
2)	budynku Kolegium Nowe Książąt Lubomirskich zlokalizowanego przy ul. Książąt Lubomirskich 2, 37-700 Przemyśl, działka nr 194,
3)	budynku Kolegium Wschodnie Książąt Lubomirskich zlokalizowanego przy ul. Książąt Lubomirskich 4, 37-700 Przemyśl, działka nr 195,
4)	budynku Biblioteki Uczelnianej zlokalizowanego przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1D 37-700 Przemyśl, działka nr 189/4,
5)	budynku Domu Studenta zlokalizowanego przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 F, 37-700 Przemyśl, działka nr 189/6.
3.	Moduły fotowoltaiczne zamontowane zostaną na dachach budynków w różnej ilości szt. dla każdego z obiektów:
1)	Kolegium Techniczne – moduły fotowoltaiczne (98 szt. paneli monokrystalicznych, każdy o mocy 410 Wp ) o łącznej mocy 40,18 kWp zostaną zainstalowane na dachu budynku. Umieszczone będą na południowej połaci dachowej. Spadek dachu wynosi 30 stopni, tak też zostaną zamontowane panele. Panele należy zamontować na konstrukcji dwupodporowej na dachu budynku. Należy stosować systemowe rozwiązania montażu paneli bezpośrednio do blachy dachowej. Oprócz paneli w skład instalacji fotowoltaicznej będzie wchodziło 17szt. trójfazowych mikroinwerterów o mocy 2250VA. Inwertery montowane w pobliżu paneli.
2)	Kolegium Nowe – moduły fotowoltaiczne (78 paneli monokrystalicznych, każdy o mocy 410 Wp ) o łącznej mocy 31,98 kWp zostaną zainstalowane na dachu budynku. Umieszczone będą na południowo-zachodniej połaci dachowej. Spadek dachu wynosi 20 stopni, tak też zostaną zamontowane panele. Panele należy zamontować na konstrukcji dwupodporowej na dachu budynku. Należy stosować systemowe rozwiązania montażu paneli bezpośrednio do blachy dachowej. Oprócz paneli w skład instalacji fotowoltaicznej będzie wchodziło 13 szt. trójfazowych mikroinwerterów o mocy 2250VA. Inwertery montowane w pobliżu paneli.
3)	Kolegium Wschodnie – moduły fotowoltaiczne (84 szt. paneli monokrystalicznych, każdy o mocy 410Wp) o łącznej mocy 34,44 kWp zostaną zainstalowane na dachu budynku. Umieszczone będą na południowo-zachodniej połaci dachowej. Spadek dachu wynosi 20 stopni, tak też zostaną zamontowane panele. Panele należy zamontować na konstrukcji dwupodporowej na dachu budynku. Należy stosować systemowe rozwiązania montażu paneli bezpośrednio do blachy dachowej Oprócz paneli w skład instalacji fotowoltaicznej będzie wchodziło 14szt. trójfazowych mikroinwerterów o mocy 2250VA. Inwertery montowane w pobliżu paneli.
4)	Biblioteka Uczelniana – moduły fotowoltaiczne (45 szt. paneli monokrystalicznych o kolorze czerwonym RAL8017, każdy o mocy 350Wp) o łącznej mocy 15,75 kWp zostaną zainstalowane na dachu starszej części budynku. Projektuje się montaż paneli, na południowej połaci dachowej. Spadek dachu wynosi 22 stopni. Panele należy zamontować na konstrukcji na dachu budynku. Należy stosować systemowe rozwiązania montażu paneli na dachówce ceramicznej. Oprócz paneli w skład instalacji fotowoltaicznej będzie wchodziło 8 szt. trójfazowych mikroinwerterów o mocy 2250 VA. Inwertery montowane w pobliżu paneli.
5)	Dom Studenta  – moduły fotowoltaiczne (82 paneli monokrystalicznych, każdy o mocy 410Wp) o łącznej mocy 33,62 kWp zostaną zainstalowane na dachu budynku. Umieszczone będą na południowej połaci dachowej. Spadek dachu wynosi 30stopni, tak też zostaną zamontowane panele. Panele należy zamontować na konstrukcji dwupodporowej na dachu budynku. Należy stosować systemowe rozwiązania montażu paneli bezpośrednio do blachy dachowej. Oprócz paneli w skład instalacji fotowoltaicznej będzie wchodziło 14szt trójfazowych mikroinwerterów o mocy 2250VA. Inwertery montowane w pobliżu paneli.
10. Przedmiot zamówienia obejmuje wzmocnienie konstrukcji dachu  na trzech budynkach na których będą montowane panele fotowoltaiczne tj.
11.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz STWIOR, która wchodzi w skład SWZ stanowiąc jej integralną część (Załącznik Nr 1 do SWZ).


Winner: Infores PoBo Sp. z o. o. Sp. k.
Award value: 1441558
Number of bids: 1