Решение по административному делу
      	

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

             01 апреля 2013 года                                                                             г.Ноябрьск, 
 
            Мировой судья судебного участка №5г.Ноябрьск, Ямало - Ненецкого автономного округа В.М. Оляхинов, /629800, г. Ноябрьск, ул. Мира, д.49/,  рассмотрев дело об административном правонарушении № <ОБЕЗЛИЧИНО> поступившее из Отдела государственного пожарного надзора г.Ноябрьска,  в отношении   
            Общества с ограниченной ответственностью «Риал-Сервис», расположенного по адресу: г.Ноябрьск, промзона панель № 4,

УСТАНОВИЛ:

             21 марта 2013 года в 09 часов 00 минут, в ходе проверки проведенной государственным инспектором по пожарному надзору, было установлено, что Общество с ограниченной ответственностью «Риал-Сервис» (далее ООО «Риал - Сервис») являясь юридическим лицом, на котором лежит ответственность по обеспечению выполнения требований пожарной безопасности, в здании РММ расположенном на базе ООО «Риал-Сервис» по адресу: г.Ноябрьск, промзона, панель № 4, не выполнил в установленный срок законное предписание Государственного пожарного надзора  № 9/1/1 от 03.02.2012 года, а именно:  в нарушение требований ст. 56, 85, 138 ФЗ № 123 от 22.07.2009 г., п. 7.2 «Е» СП 7.13130.2009 - помещения РММ без естественного освещения не оборудовано системой дымоудаления в случае возникновения пожара; в нарушение требований ст. 99 ФЗ № 123 от 22.07.2009 г., п. 5.6 СП 8.13130.2009 - в местах размещения наружных пожарных лестниц не выполнены стояки сухотрубы диаметром 80 мм, оборудованные пожарными соединительными головками на верхнем и нижнем концах стояка; в нарушение требований  п.6.30 СНиП 21-02-99, п.4 поз.38 прил. №3 НПБ 110-03 - помещения РММ, а также встроенные административно-бытовые помещения оборудовать автоматической пожарной сигнализацией; в нарушение требований табл. 2 поз. 20 НПБ 104-03 - здание и помещения РММ не оборудованы системой оповещения людей о пожаре 2-го типа; в нарушение требований ст.52 ч.5, ст.88 ФЗ № 123 от 22.07.2009 г., п. 6.1.22 СП 4.13130.2009 - вставки административно бытового корпуса не отделены от производственных помещений противопожарной перегородкой 1-го типа с пределом огнестойкости не менее Е145; в нарушение требований ст. 89 ФЗ 123 от 22.07.2009 г., п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 - марш лестницы административных помещений не выполнен с уклоном не более 1:1, шириной проступи не менее 25 см, а высоты не более 22 см.
 При рассмотрении дела директору ООО «Риал-Сервис» Аргудаеву А.Е. разъяснены права, предусмотренные ч.1 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.   
            В суде директор ООО «Риал-Сервис» Аргудаев А.Е. с правонарушением согласился, пояснил, что для устранения нарушений было дано мало времени. Он устно просил инспектора отсрочить исполнение отдельных пунктов предписания, но ему отказали. Переделать лестничные марши нет необходимости, так как на третьем этаже людей не бывает, а чтобы переделать лестницы, необходимо провести экспертизу пожарных рисков.
Выслушав объяснение директора ООО «Риал-Сервис» Аргудаева А.Е., изучив материалы дела, мировой судья приходит к следующему.
   В соответствии с ч. 12 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, -
   - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
            Совершение правонарушения подтверждается копией предписания № 9/1/1 от 03.02.2012 года,  актом проверки № 4, письменными объяснениями представителя ООО «Риал-Сервис».
            Таким образом, установив фактические обстоятельства дела, мировой судья пришёл к выводу, что вина ООО «Риал-Сервис» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в суде нашла свое подтверждение.
            При назначении наказания мировой судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, обстоятельства его нарушения и приходит к выводу о назначении ООО «Риал-Сервис» наказания в виде административного штрафа.
            На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:

             Общество с ограниченной ответственностью «Риал-Сервис» признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 70 000 ( семьдесят тысяч ) рублей.
Реквизиты на перечисление штрафа: РКЦ Салехард г.Салехард БИК 047182000, счет 40101810500000010001  Получатель УФК по ЯНАО (ГУ МЧС РФ по ЯНАО) ИНН 8901015913, КПП 890101001,  ОКАТО 7178000000, КБК 17711607000016000140.
           Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней в Ноябрьский городской суд Ямало - Ненецкого автономного округа  через мирового судью г.Ноябрьска. 
Постановление может быть предъявлено к исполнению в течение двух лет со дня вступления в законную силу соответствующего постановления.

              
            <ОБЕЗЛИЧИНО>
Мировой судья                                                                                    В.М.Оляхинов