Решение по административному делу
      	

Дело № 5-232(1)/2013
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
по делу об административном правонарушении

г. Новый Уренгой                                                                                             4 марта 2013 года

Мировой судья судебного участка № 1 г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа Долматова Н.В., с участием представителя ООО «Керама-Новый Уренгой» Бабкина А.А., действующего на основании доверенности № 2 от 25 февраля 2013 года,
рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном  ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении юридического лица ООО «Керама-Новый Уренгой»,  юридический и фактический адрес: г. Новый Уренгой, _

У С Т А Н О В И Л:
               При проведении проверки в 10 часов 00 минут 15 февраля 2013 года на объектах: Здание административно-торгового комплекса и здание холодного склада, расположенных по адресу: г. Новый Уренгой, Восточная промышленная зона, панель «В», ул. Промысловая 6; Растворобетонный узел, здание склада «Скиф-арочный», здание склад «Металлоконструкций», расположенный по адресу: г. Новый Уренгой, район аэропорта; Нежилое здание (торговые, административные и складские помещения), расположенного по адресу: г. Новый Уренгой мкр. Монтажников д. 63, установлено, что   ООО «Керама-Новый Уренгой», являясь юридическим лицом, на котором лежит ответственность по обеспечению выполнения требований норм и правил пожарной безопасности в РФ, не выполнило пункты №№ 1-5, 10,20,21 27, 31,34,35,38-41, 45,46,49,51,54,58,62,64,66, 67, 69, 70, 73 ранее выданного предписания должностного лица, органа осуществляющего  государственный пожарный надзор №577/1/1 от 13.08.2012 года, об устранении нарушений требований пожарной безопасности, а именно:




               Здание административно-торгового комплекса и здание холодного склада.
- в нарушение ст. 64 п. 6 № 123-ФЗ от 20.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо разработать декларацию пожарной безопасности вновь в связи с изменением содержащихся в ней сведений.
- в нарушение п. 49 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года, Устройство блокировки вентиляционных систем с автоматической установкой пожарной сигнализации содержится в неисправном состоянии.
- в нарушение п. 14, табл. 3 п. 5.2 НПБ 110-03; ст. 4  № 123-ФЗ от 20.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Складское помещение, расположенное на первом этаже здания, не оборудовано автоматической установкой пожаротушения.
- в нарушение п. 64. Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года. Возле прибора (пожарного поста) автоматической системы пожарной сигнализации отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.
- в нарушение п. 7. Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года. В помещениях здания руководителем организации не обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре.
- в нарушение п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года. На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности.
- в нарушение п. 340. Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года. На первом этаже здания, в помещении склада допускается хранение автомобильной резины, в одной секции совместно с другими материалами и товарами.
- в нарушение п. 57. Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года. Пожарный кран №9 не укомплектован пожарным стволом, так же отсутствует соединительная полугайка на пожарном кране.
- в нарушение п. 343. Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года. На первом этаже здания, в помещении склада расстояние от светильников до хранящихся товаров не менее 0,5 метра.
- в нарушение л.1. раздела АС проекта шифр 01/09-2005, п. 5.4.2 СП 2.13130.2009; ст.4, 87, таблица 21  Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Не представлены сведения подтверждающие соответствие каркаса здания колонн, ригелей, вертикальных и горизонтальных связей обеспечивающих пространственную жесткость здания пределу огнестойкости не ниже R45. Не выполнены замеры защитного покрытия огнезащитного состава.
- в нарушение ст.4, 87  Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 2.13130.2009 Увеличение пределов огнестойкости несущих конструкций здания в местах исключающих возможность периодической замены или восстановления огнезащитного покрытия не выполнено конструктивными способами.
- в нарушение проект шифр 01/09-2005, раздел АС, л.1;  п. 21. Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года. Не проведена проверка качества (состояния) огнезащитной обработки деревянных конструкций 2-го этажа пристроенной части здания.
- в нарушение п. 5.4.2 , п. 5.4.3 СП 2.13130.2009; ст.4, 87, таблица 21  Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Проемы между элементами ферм выполненными из металлического уголка не заделаны негорючим материалом для обеспечения соответствующего предела огнестойкости.
- в нарушение п. 4.3 СП 2.13130.2009; ст.151  Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» В проектную документацию на здание не внесены сведения направленные на обеспечение содержания в исправном состоянии огнезащитного покрытия примененного для повышения предела огнестойкости строительных конструкций здания и деревянных конструкций 2-го этажа пристроенной части.
- в нарушение ст.4,53,89  Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.2.4. СП 1.13130.2009 Ширина основных эвакуационных проходов в помещении торгового зала выполнена менее 2,5 метров.
- в нарушение ст.4,53,89  Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.4. СП 1.13130.2009 В полу на путях эвакуации из здания административно-торгового комплекса (за исключением порогов непосредственно в дверных проемах) в местах перепада высот пола менее 45 см не выполнены пандусы с уклоном не более 1:6.
- в нарушение проект шифр 01/09-2005, раздел ОВ лист 6,7; п. 4.2, 4.3 СП 2.13130.2009. ст.4  Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Не представлены сведения подтверждающие наличие системы удаления продуктов горения (дымоудаления) в коридоре здания (на отм. 0.000, 4.080, в осях 1-11/А1-А).
- в нарушение ст.4,56,85 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.65 СП 7.13130.2009 на воздуховодах приточно-вытяжной системы вентиляции здания в местах пересечения междуэтажного перекрытия здания не установлены противопожарные клапаны с соответствующим пределом огнестойкости.
- в нарушение ст.4,56,85 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.10 СП 7.13130.2009 Не представлены сведения подтверждающие соответствие воздуховодов предназначенных для удаления продуктов горения из здания требуемым пределам огнестойкости.
- в нарушение ст.4,86 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 10.13130.2009 Не представлены сведения подтверждающие устройство 2-х вводов водопровода в здание.
- в нарушение п. 55 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года. Сеть внутреннего противопожарного водопровода не проверена на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение с составлением по результатам проведенных испытаний актов.
- в нарушение ст.4,86 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица СП 10.13130.2009. При расстановке пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в помещении склада не обеспечивается условие, при котором каждая точка помещения должна орошаться двумя струями, при этом (с учетом расстановки стеллажей) не выполнена установка дополнительных пожарных кранов на сети водопровода.
- в нарушение п.153. Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года. Противопожарные двери установленные в противопожарных преградах не оборудованы устройствами для самозакрывания дверей (доводчиками).
- в нарушение ст.4,56,85 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.2 СП 7.13130.2009. Для удаления продуктов горения при пожаре из помещения склада окна расположенные на уровне 2,2 метра и выше не оборудованы механизированными приводами для открывания, при этом площадь оконных проемов не выполнена достаточной для удаления дыма при пожаре.
- в нарушение п. 5.16. СП 7.13130.2009 Приборы отопления расположенные в помещении склада не ограждены экранами выполненными из негорючего материалами, расположенными на расстояние не менее 100 мм от приборов отопления
- в нарушение п. 349 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года. Для отключения электроснабжения складского помещения не выполнена установка отключающего аппарата (электрорубильника), при этом расположенного вне складского помещения в шкафу или нише с приспособлением для опломбирования и закрывания.
- в нарушение п. 24. Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года. Не предоставлены материалы подтверждающие проведения испытаний на прочность ограждения смонтированного на кровле здания, а также наружных пожарных лестниц.
- в нарушение п. 70 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года. Помещения здания не укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).
- в нарушение ч. 3 ст. 80  Федерального закона № 123-ФЗ от 20.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Изменено функциональное назначение административно-бытовых помещений, предусмотренных проектом, расположенных на первом этаже здания (фактически осуществляется эксплуатация помещений как зал самообслуживания) при этом не выполнены требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ применительно к новому назначению здания.
- в нарушение п. 4.1.13 СП 10.13130.2009; ст. 4  Федерального закона № 123-ФЗ от 20.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В помещении зала самообслуживания, распложенного на первом этаже здания, пожарный кран не оборудован пожарным шкафом.
- в нарушение п. 33. Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года. На фасадной части здания установлен рекламный баннер, загромождающий оконные проемы торгового зала самообслуживания, препятствующий естественному освещению эвакуационных путей.
- в нарушение п. 23 к) Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года.; На объектах организаций торговли запрещается: д) размещать торговые, игровые аппараты и вести торговлю на площадках лестничных клеток, в тамбурах и на других путях эвакуации, п. 115 д) Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года. Под центральной лестничной клеткой допускается складирование строительных материалов в горючей упаковке.
- в нарушение п. 5.3.3. СП 2.13130.2009. п. 4.22 СП 4.13130.2009; ст. 145  Федерального закона № 123-ФЗ от 20.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». На первом этаже здания в противопожарной стене отделяющей помещение склада от помещения торгового зала самообслуживания установлено окно с пределом огнестойкости менее самой преграды, не сертифицированное в области пожарной безопасности.
- в нарушение п. 14, табл. 3 п. 38 НПБ 110-03. ст. 4  № 123-ФЗ от 20.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Административно-бытовые помещения расположенные на первом этаже здания в торговом зале самообслуживания не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации.
- в нарушение N 123-ФЗ.  п. 5.3.3. СП 2.13130.2009. На первом этаже здания в торговом зале самообслуживания, в противопожарной перегородке отделяющей  помещение электрощитовой от административно-бытовых помещений, установлена дверь с пределом огнестойкости менее самой преграды, не сертифицированная в области пожарной безопасности.
- в нарушение N 123-ФЗ.  п. 5.3.3. СП 2.13130.2009. На втором этаже здания, в противопожарной стене отделяющей  помещение торгового зала от административно-бытовых помещений, установлены двери с пределом огнестойкости менее самой преграды, не сертифицированные в области пожарной безопасности.
- в нарушение п. 4.2.5. СП 1.13130.2009. ст. 4  № 123-ФЗ от 20.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Ширина эвакуационного выхода, ведущего из коридоров административно-бытовых помещений второго этажа здания непосредственно наружу, выполнена менее 0,8 метра.
- в нарушение п. 4.2.6. СП 1.13130.2009. Открывание двери эвакуационного выхода, ведущего из коридоров административно-бытовых помещений второго этажа здания непосредственно наружу, выполнено не по направлению выхода из здания.
- в нарушение п. 65. Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года. Пожарный пост не обеспечен и исправными ручными электрическими фонарями.
- в нарушение НПБ 160-97, ст.151 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Места установки и размещения первичных средств пожаротушения (огнетушителей) не обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности.
           «Холодный склад».
- в нарушение л.1. раздела АС проекта шифр 036-08, ст.4, 87, таблица 21  Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Предел огнестойкости несущих элементов склада участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре не доведен до требуемого согласно проектной документации, а именно: не ниже R45 (фактически несущие конструкции представляют собой незащищенные металлические арки).
- в нарушение ст.4,86 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1.1 таблица 2, п.4.1.3 СП таблица 10.13130.2009 Здание холодного склада не оборудовано сетью внутреннего противопожарного водопровода с расходом воды на пожаротушение не менее 2-х струй по 5 л/с.
- в нарушение ст.4,86 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1.11 СП 10.13130.2009 Сеть внутреннего противопожарного водопровода не выполнена в виде сухотрубов, с задвижками расположенными в отапливаемом помещении.
- в нарушение ППБ 01-03 п.3, НПБ 160-97, ст.151 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Места установки и размещения первичных средств пожаротушения (огнетушителей) не обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности.
- в нарушение п. 14, табл. 3 п. 38 НПБ 110-03. ст. 4  № 123-ФЗ от 20.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Административно-бытовое помещение расположенное в складе не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации.
             Нежилое здание (торговые, административные и складские помещения).
- в нарушение ч. 3 ст. 80  Федерального закона № 123-ФЗ от 20.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Изменены объемно-планировочные и конструктивные решения здания, при этом не выполнены требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ применительно к новым помещениям здания.
- в нарушение ч. 1  ст. 83 № 123-ФЗ от 20.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Автоматическая система пожарной сигнализации смонтирована на объекте не в соответствии проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.
- в нарушение п. 49 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года, Устройство блокировки вентиляционных систем с автоматической установкой пожарной сигнализации содержится в неисправном состоянии.
- в нарушение;  п. 23 к) Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года.; На объектах организаций торговли запрещается: д) размещать торговые, игровые аппараты и вести торговлю на площадках лестничных клеток, в тамбурах и на других путях эвакуации, п. 115 д) Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года. В центральном тамбуре здания допускается складирование строительных материалов в горючей упаковке.
- в нарушение п. 64. Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года. Возле прибора (пожарного поста) автоматической системы пожарной сигнализации отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.
- в нарушение п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года. На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности.
- в нарушение п. 7. Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года. В помещениях здания руководителем организации не обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре.
- в нарушение п. 70 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года. Помещения здания не укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).
- в нарушение п. 42в) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г  №390». Светильники в помещениях здания не оборудованы колпаками, предусмотренных их конструкцией, в нарушение Правил противопожарного режима в РФ.
- в нарушение N 123-ФЗ.  п. 5.3.3. СП 2.13130.2009 В противопожарной преграде отделяющей помещения административно-бытовой части здания от торгово-складских помещений, не установлена сертифицированная противопожарная дверь с пределом огнестойкости не менее самой преграды.
- в нарушение п. 116. Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года. В коридоре административно-бытовой части здания допускается складирование строительных материалов на пути эвакуации.
- в нарушение п. 22 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г  №390». Не организовано  проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.
- в нарушение N 123-ФЗ.  п. 5.3.3. СП 2.13130.2009. В противопожарной преграде отделяющей помещение теплого склада от торговых помещений, не установлена сертифицированная противопожарная дверь с пределом огнестойкости не менее самой преграды.
- в нарушение п. 5.4.2 СП 2.13130.2009; ст.4, 87, таблица 21  Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Не представлены сведения подтверждающие соответствие каркаса здания колонн, ригелей, вертикальных и горизонтальных связей обеспечивающих пространственную жесткость здания пределу огнестойкости не ниже R45.
- в нарушение п. 55 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года. Сеть внутреннего противопожарного водопровода не проверена на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение с составлением по результатам проведенных испытаний актов.
- в нарушение п. 14, табл. 3 п. 38 НПБ 110-03. ст. 4  № 123-ФЗ от 20.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Бытовое помещение, расположенное в складе не оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации.
- в нарушение п. 36 б) Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года. Эвакуационный выход в левой части торгового зала загроможден строительными материалами и закрыт на замок.
- в нарушение п. 33. Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года. На фасадной части здания установлен рекламный баннер, загромождающий оконный проем в лестничной клетке административно-бытовой части здания, препятствующий естественному освещению эвакуационного пути.
           Растворобетонный узел, здание склада «Скиф-арочный» здание склад «Металлоконструкций».
- в нарушение п. 42в) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г  №390». Светильники в помещениях здания склада №1  не оборудованы колпаками, предусмотренных их конструкцией, в нарушение Правил противопожарного режима в РФ.
- в нарушение п. 14, табл. 3 п. 38 НПБ 110-03. ст. 4  № 123-ФЗ от 20.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Бытовое помещение, расположенное в складе №1 не оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации.
- в нарушение п. 36 б) Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года. Дверь второго эвакуационного выхода в здании склада №1 заварена сваркой.
- в нарушение п. 75. Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года. Допускается загромождение строительными материалами противопожарных подъездов и проездов к зданиям складов №1,2.
- в нарушение п. 70 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года. Помещения зданий складов №1,2,3,4 не укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).
- в нарушение. 61. Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года. Автоматическая система пожарной сигнализации в зданиях складов № 2,3,4 содержится в неисправном (не работоспособном состоянии).
- в нарушение. ст.4,86 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1.1 таблица 2, п.4.1.3 СП таблица 10.13130.2009 Здания холодных складов не оборудованы сетью внутреннего противопожарного водопровода с расходом воды на пожаротушение не менее 2-х струй по 5 л/с.
- в нарушение. ст.4,86 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1.11 СП 10.13130.2009 Сеть внутреннего противопожарного водопровода не выполнена в виде сухотрубов, с задвижками расположенными в отапливаемом помещении
- в нарушение. НПБ 160-97, ст.151 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Места установки и размещения первичных средств пожаротушения (огнетушителей) не обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности.
- в нарушение. п. 4.1. СП 8.13130.2009. Не предусмотрено наружное противопожарное водоснабжение.
В судебном заседании представитель ООО «Керама-Новый Уренгой» факт невыполнения предписания в установленный срок подтвердил. Указал, что до настоящего времени законность предписания не обжаловалась. Ведутся работы по исполнению предписания.
Выслушав _ А.А., изучив материалы дела об административном правонарушении, судья приходит к следующему.
Часть 12 ст. 19.5 КоАП РФ  влечёт административную ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.
Обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении, нашли своё подтверждение в исследованных в судебном заседании материалах дела об  административном правонарушении, так предписанием № 577/1/1 от 13.08.2012  года (л.д.12-23) предлагалось устранить выявленные при проверке нарушения требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», организовать выполнение мероприятий по устранению нарушений. Данные мероприятия выполнены не были, что подтверждается актом проверки от 15.02.2013 года № 71 (л.д.24-34).   
Оценив доказательства в их совокупности, судья находит вину ООО «Керама-Новый Уренгой»  доказанной,  квалифицирует его действия  по ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ, т.е. невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.
При назначении административного наказания судья учитывает все обстоятельства совершенного административного правонарушения, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание.
Отягчающих и смягчающих административную ответственность обстоятельств, судьей не установлено.
            На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 КоАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Назначить юридическому лицу ООО «Керама-Новый Уренгой» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, наказание в виде административного штрафа в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей. 
Штраф должен быть уплачен по следующим реквизитам: получатель: УФК по ЯНАО (ГУ МЧС РФ по ЯНАО), ИНН 8901015913, КПП 890101001, БИК 047182000, ОКАТО 71176000000, р/с 40101810500000010001 РКЦ г. Салехард КБК 177 116 07000 016000 140, административный штраф за нарушение требований пожарной безопасности.
            Копию настоящего постановления направить ООО «Керама-Новый Уренгой» для исполнения, Отделу надзорной деятельности по МО г. Новый Уренгой для сведения.
Разъяснить, что согласно ч.1 ст.32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
Постановление может быть обжаловано в  Новоуренгойский  городской суд в течение 10 суток  с момента вручения или получения копии постановления с подачей жалобы  через мирового судью.

Мировой судья                                                                                       Н.В. Долматова