Решение по административному делу
      	

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
по делу об административном правонарушении

28 февраля 2013 года                                                                                                            город Сызрань

Мировой судья судебного № 84 Самарской области Гагулина О.В.,  рассмотрев по адресу: 446001, г.Сызрань Самарской области, ул.Советская, д.47-а, протокол об административном правонарушении по ст.14.1 ч.4 КоАП РФ в отношении   директора  ООО «Полакс» ЧЕЛНОКОВА <ФИО1>, 

установил:

24.01.13г. в 10.00час. в помещении кабинета <НОМЕР> отдела надзорной  деятельности г.о.Сызрань и м.р. Сызранский, Шигонский  по результатам проверки качества монтажа и проверки работоспособности (проведения  инструментального метода контроля)  вновь  смонтированных установок  противопожарной  защиты в помещениях имидж студии ИП <ФИО2>, расположенных   по адресу <АДРЕС> на основании  распоряжения заместителя Главного государственного инспектора г.о.Сызрань, Октябрьск и м.р.Сызранский, Шигонский по пожарному надзору <НОМЕР> от 14.01.13г. обнаружены  достаточные  данные, указывающие на  наличие  события  административного правонарушения, совершенного должностным  лицом  - директором ООО «Полакс» Челноковым А.А.  Должностное  лицо - директор  ООО «Полакс» Челноковым А.А. нарушил требования пожарной безопасности,установленные стандартами, нормами и  правилами:  ФЗ <НОМЕР> от 22.07.2008г. «Технический  регламент о требованиях пожарной  безопасности», принят ГД от 05.07.08г.; свод  правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной  защиты. Установки пожарной    сигнализации  и пожаротушения  автоматические.  Нормы и правила проектирования»;  свод правил  СП 6.13130.2009   «Системы противопожарной  защиты.  Электрооборудование. Требование пожарной безопасности», а  именно:
- формирование сигналов на управление в автоматическом режиме системой оповещения  в административном  здании,  происходит при  срабатывании одного пожарного  извещателя (нарушение СП 5.13130.2009 п.14.1)
- в помещениях имидж студии отсутствуют третьи пожарные  извещатели  (нарушение СП 5.13130.2009 п.14.3)
- расстояние между пожарными извещателями и  электросветильниками менее 0,5м. (нарушение СП 5.13130.2009 п.13.3.6)
- в помещении установки приемно-контрольных приборов отсутствует аварийное освещение (нарушение СП 5.13130.2009 п.13.14.12)
- прибор приемно-контрольный  установлен  в коридоре на стене из горючих материалов (на панелях пластиковых ПВХ) (нарушение СП 5.13130.2009 п.13.14.6)
- кабельные линии  систем противопожарной  защиты административного здания не  выполнены  огнестойкими кабелями с медными жилами (нарушение СП 5.13130.2009 п.13.15.7;  СП 6.13130.2009 п.4.1, п.4.6)
Производство работ по монтажу автоматической  пожарной сигнализации  и  системы оповещения  и управления эвакуацией  людей при пожаре в имидж студии по  адресу: <АДРЕС>,  являющиеся лицензионным видом деятельности,  на основании договора <НОМЕР>  от 10.01.13г.  и при  наличии соответствующей лицензии МЧС России ( <НОМЕР> от 07.10.2004г.)  в  предпринимательских целях было  проведено ООО «Полакс». При этом   лицензируемый вид деятельности  ООО «Полакс» осуществлялся  с нарушением  лицензионных требований  и условий, а именно  с нарушением требования  п. «д»  п.4  Положения  о лицензировании деятельности  по монтажу. Техническому обслуживанию и ремонту средств  обеспечения пожарной безопасности зданий  и сооружений. Утвержденного постановлением Правительства РФ от  30.12.11г.  <НОМЕР>, что  в соответствии  с п.7 Положения является  грубым нарушением  лицензионных  требований при осуществлении лицензируемой деятельности.
В судебное  заседание Челноков А.А. не  явился, о месте  и времени рассмотрения  извещен надлежащим образом.
Исследовав письменные материалы дела, суд полагает, что действия  директора  ООО «Полакс» Челнокова А.А. правильно квалифицированы  по ст.14.1 ч.4 КоАП РФ,  вина подтверждается:  протоколом об административном    правонарушении   <НОМЕР>  от 30.01.2013 г., договором подряда  <НОМЕР> от 10.01.2013г., заключенным между  <ФИО2> и ООО «Полакс», актом приемки установки пожарной сигнализации в эксплуатацию.
При назначении  наказания суд  учитывает, что директор  ООО «Полакс» Челноков А.А.  ранее  не  привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.





На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 14.1 ч.4, 29.10 КоАП РФ,  

постановил:

Директора  ООО «Полакс» ЧЕЛНОКОВА <ФИО1>  признать виновным в совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.1 ч.4 КоАП РФ и назначить наказание в виде  административного штрафа в размере   4 000 рублей. 
В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ   административный штраф должен быть оплачен в течение 30 дней со дня вступления в законную силу настоящего постановления по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: УФК по Самарской области (ГУ МЧС России по Самарской области)  
Налоговый орган*: ИНН 6315800812_
Код ОКАТО: 36435000000_
Номер счета получателя платежа: 40101810200000010001
Наименование банка: в ГРКЦ  ГУ Банка России по Самарской области г. Самара             
БИК: ____043601001___   КПП: ____631501001
Наименование платежа: _____штраф по протоколу   <НОМЕР>  от 30.01.2013 г.
Код бюджетной классификации: 17711627000010000140

             Неуплата штрафа в установленный законом срок влечет наложение административного штрафа в двухкратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток(ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ)
                Постановление может быть обжаловано в Сызранский городской суд в течение 10 суток через мирового судью.


Мировой судья: О.В.Гагулина