Решение по административному делу
      	

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
по делу об административном правонарушении

13 февраля 2013 года                                                                                                            город Сызрань

Мировой судья судебного № 84 Самарской области Гагулина О.В.,  рассмотрев по адресу: 446001, г.Сызрань Самарской области, ул.Советская, д.47-а, протокол об административном правонарушении по ст.14.1 ч.4 КоАП РФ в отношении   директора  ООО «Юникорн» ШИГИНА <ФИО1>, <ДАТА2> рождения, уроженца <АДРЕС>  проживающего <АДРЕС>,  

установил:

29.01.13 г. в 16.0 0час. в помещении кабинета <НОМЕР> отдела надзорной  деятельности г.о.Сызрань и м.р. Сызранский, Шигонский  по результатам проверки качества монтажа и проверки работоспособности (проведения  инструментального метода контроля)  вновь  смонтированных установок  противопожарной  защиты в помещениях ОАО «РЖДстрой», расположенных   по адресу г<АДРЕС> на основании  требования Сызранской транспортной прокуратуры  <НОМЕР> г.  от 21.01.2013 г. обнаружены  достаточные  данные, указывающие на  наличие  события  административного правонарушения, совершенного должностным  лицом  - директором ООО «Юникорн» Шигиным С.В.  
Должностное  лицо - директор  ООО «Юникорн» Шигин С.В.  нарушил требования пожарной безопасности, установленные стандартами, нормами и  правилами:  ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический  регламент о требованиях пожарной  безопасности», принят ГД от 05.07.08г.; свод  правил СП 5<НОМЕР> «Системы противопожарной  защиты. Установки пожарной    сигнализации  и пожаротушения  автоматические.  Нормы и правила проектирования»;  свод правил  <НОМЕР><НОМЕР>   «Системы противопожарной  защиты.  Электрооборудование. Требование пожарной безопасности», а  именно:
- формирование сигналов на управление в автоматическом режиме системой оповещения  в административном  здании,  происходит при  срабатывании одного пожарного  извещателя (нарушение СП <НОМЕР>)
- в помещениях административного здания отсутствуют третьи пожарные  извещатели  (нарушение СП 5<НОМЕР>)
- расстояние между пожарными извещателями и  электросветильниками менее 0,5м. (нарушение СП 5<НОМЕР> п.<НОМЕР>)
- в помещении установки приемно-контрольных приборов отсутствует аварийное освещение (нарушение СП 5<НОМЕР> п.<НОМЕР>)
- прибор приемно-контрольный не установлен  в помещении с круглосуточным пребыванием людей (нарушение СП 5<НОМЕР> п.<НОМЕР>)
- кабельные линии  систем противопожарной  защиты административного здания не  выполнены  огнестойкими кабелями с медными жилами (нарушение СП 5<НОМЕР> п.<НОМЕР>  <НОМЕР><НОМЕР> п.<НОМЕР>)
- имеющиеся участки прокладки соединительных линий АПС совместно  проложены с  линиями  напряжения 220В (нарушение: СП 5<НОМЕР> п.<НОМЕР>)
Производство работ по монтажу автоматической  пожарной сигнализации  и  системы оповещения  и управления эвакуацией  людей при пожаре в административном здании по  адресу: <АДРЕС>,  являющиеся лицензионным видом деятельности,  на основании договора <НОМЕР>  от 17.02.12г.  и при  наличии соответствующей лицензии МЧС России ( <НОМЕР> от 27.02.2009г.)  в  предпринимательских целях было  проведено ООО «Юникорн». При этом   лицензируемый вид деятельности  ООО «Юникорн» осуществлялся  с нарушением  лицензионных требований  и условий, а именно  с нарушением требования  пп. «д»  п.4  Положения  о лицензировании деятельности  по монтажу. Техническому обслуживанию и ремонту средств  обеспечения пожарной безопасности зданий  и сооружений, утвержденного постановлением Правительства РФ от  30.12.11г.  <НОМЕР>, что  в соответствии  с п.<НОМЕР> Положения является  грубым нарушением  лицензионных  требований при осуществлении лицензируемой деятельности.
В суд Шигин С.В. не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен.
Исследовав письменные материалы дела, суд полагает, что действия  директора  ООО «Юникорн» Шигина С.В.  правильно квалифицированы  по ст.14.1 ч.4 КоАП РФ,  вина подтверждается:  протоколом об административном    правонарушении   <НОМЕР>  от 31.01.2013 г., договором <НОМЕР>  на оказание услуг от 27.02.2012 года, заключенного между ОАО «РЖДстрой» и ООО «Юникорн» на выполнение работы по зарядке огнетушителей, установки пожарной сигнализации;  актом  о приемке выполненных работ, лицензией от 27.02.2009г., предоставленной ООО «Юникорн» на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 
При назначении наказания суд учитывает, что ранее  Шигин С.В.    не  привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.9,  29.10 КоАП РФ,  

постановил:

Директора  ООО «Юникорн» ШИГИНА <ФИО1>  признать виновным в совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.1 ч.4 КоАП РФ и назначить наказание в виде  административного штрафа в размере 4 000  рублей. 
В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ   административный штраф должен быть оплачен в течение 30 дней со дня вступления в законную силу настоящего постановления по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: УФК по Самарской области (ГУ МЧС России по Самарской области)  
Налоговый орган*: ИНН 6315800812_
Код ОКАТО: 36435000000_
Номер счета получателя платежа: 40101810200000010001
Наименование банка: в ГРКЦ  ГУ Банка России по Самарской области г. <АДРЕС>             
БИК: ____043601001___   КПП: ____631501001
Наименование платежа: _____штраф по протоколу   <НОМЕР> от 31.01.2013г.
Код бюджетной классификации: 17711627000010000140

             Неуплата штрафа в установленный законом срок влечет наложение административного штрафа в двухкратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток (ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ)
                
Постановление может быть обжаловано в Сызранский городской суд в течение 10 суток через мирового судью.

Мировой судья: О.В.Гагулина