Решение по административному делу
      	

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е
по делу об административном правонарушении.

              
       13 декабря 2012 года мировой судья судебного участка №1 г.Муравленко ЯНАО  Цыхоня Е. В., рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении Ашурова <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ОБЕЗЛИЧЕНО>, 4, работающего ПБОЮЛ, 

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

        Ашуров ранее подвергался административному наказанию по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ (18 апреля 2012 года), работая ПБОЮЛ, являясь лицом, ответственным за нарушение требований пожарной безопасности, в помещениях СТО, магазина «<АДРЕС>», <ОБЕЗЛИЧЕНО>», расположенных по адресу г. <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ОБЕЗЛИЧЕНО>, п. <АДРЕС>, вновь не выполнил требования пожарной безопасности, отраженные в предписании № 56/1/1 от 11 апреля 2012 года, а именно: на объекте СТО: не выполнил огнезащиту стальных колонн и не провел огневые испытания согласно ГОСТ 30247.1-94. (п. 5.18 табл. 4 СНиП 21-01-97); не выполнил огнезащиту креплений плитных строительных конструкций. (п. 7.9. СНиП 21-01-97); не выполнил блокировку системы вентиляции при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации (п. 9.3.  СНиП 2.04.05-91); не выполнил огнезащитную обработку деревянных конструкций покрытия (п. 1.8. СНиП 2.01.02-85, п. 7.12. СНиП 21-01-97); в помещениях магазина и СТО не выполнил внутренний противопожарный водопровод из расчёта орошения каждой точки здания не менее чем 2-мя струями по 5 л/с каждая. (п. 6.3. таб. СНиП 2.04.01-85); в здании СТО примыкание помещения окрасочной камеры с другим помещением технического ремонта не выполнил через тамбур-шлюз с постоянным подпором воздуха в него. (п. 7.18. СНиП 21-01-97); в здании СТО помещение окрасочной камеры не оборудовал системой автоматического пожаротушения. (п. 14, табл. 3 поз. 11 НПБ 110-03); автоматическая установка пожарной сигнализации в помещениях станции технического обслуживания (Лит «А5» поз. 7 по техническому паспорту автокомплекс «<АДРЕС>») отсутствует (п. 6.3 ВСН 01-89); в здании СТО помещение окрасочной не оборудовал самостоятельной механической приточно-вытяжной вентиляцией, а также оборудовать системами местных отсосов окрасочную и сушильную камеры; в помещении СТО эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками рассеивателями; в помещении СТО допускается эксплуатация розеток с поврежденным корпусом; автоматическая установка пожарной сигнализации в помещениях станции технического обслуживания (Лит «А2» по техническому паспорту автокомплекс «<АДРЕС>») находится в неисправном состоянии и не постоянной готовности; по объекту кафе Анжи: не выполнил огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного перекрытия, в нарушение ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. М123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.8 ЧиП2.01.02-85, п. 7.12 СНиП21-01-97; помещение для хранения автомобилей (бывшее помещение склада, год постройки, согласно предоставленного технического паспорта неизвестен); пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы рукавами и стволами, в нарушение Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «Правила противопожарного режима в РФ» п.57; пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не расположены в пожарных шкафах в соответствии с требованиями НПБ 151-2000, в нарушение ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.1 НПБ 151-2000; пожарные краны  внутреннего  противопожарного  водопровода установлены  на  высоте менее  1,35 м.,  высоты предусмотренной нормами, в нарушение ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. М123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.13 СНиП2.04.01-85; не обеспечил возможность тушения здания от двух пожарных гидрантов, установленных на кольцевых магистральных сетях водоснабжения диаметром не менее 150 мм, в нарушение ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.16 СНиП 2.04.02-84, т.е. совершил правонарушение предусмотренное ч.14 ст.19.5 КоАП РФ - повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.
        Ашуров в судебном заседании не присутствовал, о времени и месте рассмотрения материала извещен своевременно и надлежащим образом, ходатайств о рассмотрении дела в его отсутствие, об отложении дела судье не заявлял. 
        В соответствии с положением ст.25.1 КоАП РФ, судья вправе провести разбирательство в отсутствии правонарушителя.
        Изучив материалы дела, судья находит вину Ашурова установленной, что подтверждается имеющимися в деле  материалами - протоколом об административном правонарушении, предписанием № 56/1/1 от 11 апреля 2012 года, (л.д.8-11), актом проверки №<ОБЕЗЛИЧЕНО> года (л.д.5-7),  копией выписки из ЕГРИП (л.д.14-20), копией постановления мирового судьи судебного участка №1 г. Муравленко от 18 апреля 2012 года (л.д.13, оборот).
        Действия правонарушителя квалифицированы по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ- повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, что судья находит правильным.
        Отягчающих ответственность  обстоятельств, судьей не установлено.
        Смягчающим вину обстоятельством судья полагает признать совершение правонарушения впервые.
        Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, мировой судья 

П  О  С Т  А  Н  О  В  И  Л  :

        Подвергнуть Ашурова <ОБЕЗЛИЧЕНО> административному наказанию по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ в виде административного штрафа в сумме 20000 (двадцать тысяч) рублей.
        Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток в Муравленковский городской суд через мирового судью судебного участка №1 г. Муравленко ЯНАО.
        Получатель штрафа  УФК по ЯНАО (ГУ МЧС России по ЯНАО), счет № 40101810500000010001, РКЦ г. Салехарда, БИК 047182000, ОКАТО 71175000000, КБК 17711627000010000140 , ИНН 8901015913,  КПП 890101001.



Мировой судья:                                                              Е. В.Цыхоня.