Решение по административному делу
      	

Дело № 5-2234(1)/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
по делу об административном правонарушении

г. Новый Уренгой                                                                        4 декабря 2012 года

Мировой судья судебного участка № 1 г. Новый Уренгой Долматова Н.В.,
рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном  ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении должностного лица Исмаилова ЭВо

у с т а н о в и л:

          При проведении проверки с 16 ноября 2012 года по 29 20 ноября 2012 года  было установлено, что Исмаилов Э.В.о., являясь должностным лицом, на котором лежит ответственность по обеспечению выполнения требований норм и правил пожарной безопасности в РФ, не выполнил п.п.3, 5-11 п. 1,2,5 ранее выданного предписания должностного лица, органа осуществляющего  государственный пожарный надзор № 855/1/1 от 02.11.2011 года, об устранении нарушений требований пожарной безопасности на объекте магазина «_»,  расположенного по адресу: г. Новый Уренгой, ул. 26 Съезда КПСС д. _.
В судебное заседание Исмаилов Э.В.о. не явился, о времени и месте рассмотрения административного дела извещался надлежащим образом.  При таких обстоятельствах, судья, находит возможным, рассмотреть дело в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, на основании ч.2 ст.25.1  КоАП РФ. 
Изучив материалы дела об административном правонарушении, судья приходит к следующему.
Часть 12 ст. 19.5 КоАП РФ  влечёт административную ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.
Из материалов дела усматривается, что Исмаилов Э.В.о., являясь должностным лицом, не исполнил  п.п.3, 5-11 п. 1,2,5  предписание № 855/1/1 от 02.11.2011 года в установленный в предписании срок 1 ноября 2012 года, а именно:
          - в нарушение требований ч.3 ст.80,  ч.2 ст.1, ч.1,3 ст.6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г., п.7.2 абз «и» СП 7.13130.2009 не предусмотрена системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре в помещении торгового зала магазина «Клен» без естественного освещения через окна или проемы в фонарях, площадью достаточной для удаления дыма при пожаре;  
          - в нарушение требований п. 117 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. постановлением правительства № 390 от 25.04.2012г. в складских помещениях магазина не имеющих окон с приямками для дымоудаления или шахт дымоудаления допускается хранение горючих товаров и негорючих товаров в горючей упаковке;
          - в нарушение требований ст. 4,89 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 4.2.1 СП 1.13130.2009 из помещений магазина не выполнен второй эвакуационный выход изолированным от жилой части здания жилого дома;
- в нарушение требований ст. 4,89 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 высота проходов на путях эвакуации, между торговыми залами менее 2 метров;
- в нарушение требований ст. 4,89 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 отделка стен на путях эвакуации в помещениях магазина выполнена материалами с пожарной опасностью более Г2, В2, Д3, Т2, отделка пола выполнена материалами с показателями пожарной опасности более В2, РП2, Д3, Т2.
- в нарушение требований ст. 134 табл. 29 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» отделка стен непосредственно в торговых помещениях выполнена с применением материалов относящихся к классу пожарной опасности КМ4;
- в нарушение требований п.4 ст.4, п.1 ст.88 табл. 23,24 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.10 СП 4.13130.2009 предел огнестойкости дверей складских помещений для хранения горючих материалов и товароматериальных ценностей, установленных в перегородках первого типа составляет менее ЕI 30;
- в нарушение требований ст. 4,89 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 в полу на путях эвакуации в местах перепада высот пола менее 45 см не выполнены пандусы с уклоном не менее 1:6;
- в нарушение требований ст. 4,89 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 при одностороннем расположении двери в общий коридор уменьшается нормативная ширина путей эвакуации.
Обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении, нашли своё подтверждение в исследованных в судебном заседании материалах дела об  административном правонарушении, так предписанием № 855/1/1 от 02.11.2011 года (л.д.7-10)  предлагалось устранить выявленные при проверке нарушения требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», организовать выполнение мероприятий по устранению нарушений. Данные мероприятия выполнены не были, что подтверждается актом проверки от 29 ноября 2012  года № 847 (л.д.15-18).   
Оценив доказательства в их совокупности, судья  находит вину Исмаилова Э.В.о. доказанной,  квалифицирует его действия по ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ, т.е. невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.
При назначении административного наказания судья учитывает все обстоятельства совершенного административного правонарушения, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание.
Отягчающих и смягчающих административную ответственность обстоятельств, судом не установлено.
  При таких обстоятельствах, для достижения целей наказания, мировой судья полагает необходимым назначить правонарушителю наказание в виде штрафа в пределах санкции, предусмотренной  ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ.

          На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 КоАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Назначить должностному лицу  Исмаилову ЭВо за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, наказание в виде административного штрафа в размере 3000 (три тысячи) рублей. 
Штраф должен быть уплачен по следующим реквизитам: получатель: УФК по ЯНАО (ГУ МЧС РФ по ЯНАО), ИНН 8901015913, КПП 890101001, БИК 047182000, ОКАТО 71176000000, р/с 40101810500000010001 РКЦ г. Салехард КБК 177116 07000 016000140, денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства РФ об основах конституционного строя РФ, о государственной власти РФ, о государственной службе РФ, о выборах  и референдумах РФ, об  уполномоченном по правам человека в РФ.
Копию постановления направить Исмаилову Э.В.о. для исполнения,  в отдел надзорной деятельности по МО г. Новый Уренгой ГУ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по ЯНАО, для сведения.   
            Разъяснить, что согласно ч.1 ст.32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
Постановление может быть обжаловано в  Новоуренгойский  городской суд в течение 10 суток  с момента вручения или получения копии постановления с подачей жалобы  через мирового судью.


 Мировой судья                                                                                          Н.В. Долматова