Решение по административному делу
      	

Дело № 5-399(1)/2013
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
по делу об административном правонарушении

г. Новый Уренгой                                                                                               12 апреля 2013 года

Мировой судья судебного участка № 1 г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа Долматова Н.В., 
рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном  ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении юридического лица ООО «Контрактнефтегаз», юридический адрес: г. Новый Уренгой, мкр. Дружба, 2/1, кв.14,

У С Т А Н О В И Л:

При проведении проверки с 15 часов 00 минут 11 марта  2013 года до 10  часов 00 минут 3 апреля 2013 года на объектах «Производственная база», расположенная в г. Новый Уренгой, Восточная промышленная зона, «Многофункциональное производственное здание (2-х этажное)», расположенное в г. Новый Уренгой, Западная промышленная зона, ул. Таежная, установлено, что  ООО «Контрактнефтегаз», являясь юридическим лицом, на котором лежит ответственность по обеспечению выполнения требований норм и правил пожарной безопасности в РФ, не выполнило пункты №№ 2, 3, 6, 9, 11, 13.1, 15, 19, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.7, 22, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.8, 28.9, 30, 31, 34, 36, 37, 38.1, 38.2, 38.3, 40, 41, 42, 44.3, 44.4, 45, 47, 48, 49.1, 49.2, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73.1, 73.3, 73.4, 73.5, 75, 76, 77, 78, 79.3, 73.4, 73.5, 73.6, 73.7, 73.8, 80.2, 83, 85, 86, 87.1, 87.2, 87.3, 87.4, 87.5, 88, 90, 93  ранее выданного предписания должностного лица, органа осуществляющего  государственный пожарный надзор №217/1/1 от 20.03.2012 года, об устранении нарушений требований пожарной безопасности, а именно:
Производственная база:
- в нарушение п. 4.3 таблица 1 СП 4.13130.2009, ст.4, ст.69 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», допускается размещение временных строений (вагончиков, контейнеров) по территории базы  с разным функциональным назначением на расстояние менее 15 метров от стен зданий;
- в нарушение п. 74 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, в противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к постройкам, не очищены от горючих отходов, мусора, тары. Допускается стоянка автотранспорта в противопожарных расстояниях между зданиями;
- в нарушение п. 6 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, не вывешены на видных местах информационные указатели (таблички) с указанием номера телефона вызова пожарной охраны;
- в нарушение п. 14 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, допускается курение работников организации в не отведенных для курения местах;
- в нарушение п. 8.6 СП 8.13130.2009, ст.4 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», на фасаде здания не установлены указатели месторасположения ближайших противопожарных водоисточников (объемный со светильником или плоский, выполненный с использованием светоотражающих покрытий);
- в нарушение ст.4, ст.62, ст.99 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.6, п.8.4, п. 9.11 СП 8.13130.2009, не обеспечено наружное пожаротушение зданий и сооружений базы от пожарных гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети расположенных в радиусе 200 метров с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием;
Дом сторожа
- в нарушение п. 7  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, не разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.143-2009 и не вывешен на видном месте план эвакуации людей на случай возникновения пожара;
- в нарушение п. 23  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, в чердаке здания допускается хранение горючих веществ и материалов (строительного и бытового мусора);
- в нарушение НПБ 110-03 п.4 таблица 1, НПБ 104-03 таблица 1, 2, здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления людей при пожаре;
- в нарушение п. 4.2.5 СП 1.13130.2009, ст.4, 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ширина эвакуационных выходов из комнат и из здания выполнена менее 0,8 м;
- в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2009, ст.4, 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», высота горизонтальных участков путей эвакуации в коридоре и в тамбуре здания выполнена менее 2 м, ширина путей горизонтальных участков пути эвакуации по коридору выполнена менее 1 м;
- в нарушение п. 4.3 таблица 1 СП 4.13130.2009, ст.4, ст.69 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», не обеспечен противопожарный разрыв не менее 15 метров от дома сторожа V-й степени огнестойкости до соседнего здания V-й степени огнестойкости;
Здание общежития:
- в нарушение п. 7  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, не разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.143-2009 и не вывешен на видном месте план эвакуации людей на случай возникновения пожара;
- в нарушение НПБ 110-03 п.4 таблица 1, НПБ 104-03 таблица 1, 2, здание общежития не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления людей при пожаре;
- в нарушение п. 4.2.5 СП 1.13130.2009, ст.4, 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ширина эвакуационных выходов из комнат и из здания выполнена менее 0,8 м;
- в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2009, ст.4, 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», высота горизонтальных участков путей эвакуации в коридоре здания выполнена менее 2 м, ширина путей горизонтальных участков пути эвакуации по коридору выполнена менее 1 м;
- в нарушение п. 4.3 таблица 1 СП 4.13130.2009, ст.4, ст.69 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», не обеспечен противопожарный разрыв не менее 15 метров от общежития пятой степени огнестойкости до соседнего здания пятой степени огнестойкости и рядом расположенных временных строений;
- в нарушение ч.1, ч.3 ст.89 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в здании не выполнен второй эвакуационный выход не посредственно наружу из помещений жилых комнат расположенных во второй части здания (по факту - путь эвакуации проходит через две комнаты);
Контора (АБК с баней):
- в нарушение п. 84  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, в помещении бани при эксплуатации печного отопления допускается топка печей без присмотра;
- в нарушение п. 85  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, не ведется контроль прекращение топки печи не менее чем за два часа до окончания работы;
- в нарушение п. 81  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, печь парильного помещения не имеет установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов);
- в нарушение п. 23  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, допускается хранение горючих веществ и материалов в чердачном помещении здания;
- в нарушение п. 4.3 таблица 1 СП 4.13130.2009, ст.4, ст.69 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», не выполнен противопожарный разрыв не менее 15 м от здания АБК до здания склада;
- в нарушение НПБ 110-03 п.4 таблица 1, НПБ 104-03 таблица 1, 2, здание конторы не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления людей при пожаре;
- в нарушение п. 7.2 СП 7.13130.2009, ст.4, ст.85 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в коридоре, не имеющего естественного освещения не предусмотрена вытяжная противодымная вентиляция;
Вагон-столярной мастерской:
- в нарушение п. 42 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г  №390, допускается эксплуатация электросветильников не закрытых защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников;
- в нарушение п. 152 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г  №390, в помещении столярной мастерской не производится уборка стружки, пыли и строительных деревянных отходов;
- в нарушение п. 42 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г  №390, допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, допускается складирование горючих материалов у электрощитов, электродвигателей;
- в нарушение НПБ 110-03 п.4 таблица 3, НПБ 104-03 таблица 1, 2, здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления людей при пожаре;

Здание теплой стоянки
- в нарушение п. 42 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г  №390, допускается эксплуатация электросветильников не закрытых защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников;
- в нарушение п. 70 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, помещения теплой стоянки не укомплектованы первичными средствами пожаротушения;
- в нарушение п. 249 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, в помещении стоянки транспорта допускается: сварочные работы, промывка деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ, хранение тары из-под горючего, а также масла;
- в нарушение НПБ 110-03 п.4 таблица 1, НПБ 104-03 таблица 1, 2, здание теплой стоянки не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления людей при пожаре;
Слесарная мастерская:
- в нарушение п. 42 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г  №390, допускается эксплуатация электросветильников не закрытых защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников;
- в нарушение п. 84  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, в помещении мастерской при эксплуатации печного отопления допускается топка печей без присмотра;
- в нарушение п. 85  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, не ведется контроль прекращение топки печи не менее чем за два часа до окончания работы;
- в нарушение п. 4.3 таблица 1 СП 4.13130.2009, ст.4, ст.69 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», не выполнен противопожарный разрыв не менее 15 метров от здания столярной мастерской до здания теплой стоянки;
Сарай:
- в нарушение п. 70 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, помещения не укомплектованы первичными средствами пожаротушения;
-в нарушение п. 84  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, в здании при эксплуатации печного отопления допускается топка печей без присмотра;
- в нарушение п. 85  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, не ведется контроль прекращение топки печи не менее чем за два часа до окончания работы;
- в нарушение п. 23  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, допускается хранение горючих веществ и материалов в чердачном помещении здания;
- в нарушение п. 4.3 таблица 1 СП 4.13130.2009, ст.4, ст.69 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», не выполнен противопожарный разрыв не менее 15 метров от здания сарая V-й степени огнестойкости до столярной мастерской V-й степени огнестойкости;

Многофункциональное производственное здание (2-х этажное):
- в нарушение п. 23  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, допускается хранение горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке под маршами лестничных клеток на первом этаже здания;
- в нарушение в нарушение п. 343 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, в помещении «расходного склада» расстояние от светильников до хранящихся товаров составляет менее 0,5 метра;
- в нарушение п. 36 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, эвакуационный выход из торгового зала расположенного на 1-м этаже загроможден торговым оборудованием;
- в нарушение п. 35  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, двери на путях эвакуации из торгового зала  закрываются на ключ, что не обеспечивает людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа;
- в нарушение п. 4.4.7 СП 1.13130.2009, ст.4, ст.53 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», лестничная клетка № 2 не имеет светового проема площадью не менее 1,2 м. кв., в наружных стенах на каждом этаже;
- в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2009, ст.4, 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», высота участка пути эвакуации с лестницы  №1 выполнена менее 2 метров (по факту выполнена 1,83 м.);
- в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2009, ст.4, 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в полу на путях эвакуации из торгового зала со стороны левого торца здания при перепаде высот не выполнен пандус с уклоном не более 1:6;
- в нарушение п. 36 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, в тамбуре центрального выхода допускается хранение товара;
Кафе:
- в нарушение п. 4.3.2 СП 1.13130.2009, ст.4, ст.134 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», для отделки стен тамбура эвакуационного выхода из помещений кафе допускается применение горючих материалов (по факту отделка выполнена деревянными рейками);
- в нарушение п. 4.3.2 СП 1.13130.2009, ст.4, ст.134 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в лестничной клетке ступени марша и лестничная площадка на путях эвакуации в помещении кафе выполнена с применением горючих материалов (по факту - лестничная клетка выполнена деревянной);
- в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2009, ст.4, 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», участок пути эвакуации в районе помещений VIP столиков (расположенных на 2-ом этаже) выполнен шириной менее 1 метра;
- в нарушение п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, ст.4, 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в помещении кафе в лестничной клетке не установлены двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах;
- в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009, ст.4, 53 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», уклон лестницы 3-го типа (наружной) из помещения кафе выполнена более 1:1, ширина проступи выполнена менее 25 см., а высота ступени - более 22 см;
- в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2009, ст.4, 53 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», высота участков пути эвакуации в лестничной клетке выполнена менее 2 метров (по факту выполнена 1,85 м);
- в нарушение п. 4.4.3 СП 1.13130.2009, ст.4, 53 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ширина лестничной площадки выполнена менее ширины марша лестничной клетки;
- в нарушение НПБ 110-03 п.4, в помещение кладовой на 1-м этаже,  помещения VIP столиков на 2-ом этаже  не выполнен монтаж автоматической установкой пожарной сигнализации;
- в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2009, ст.4, 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», участок пути эвакуации в гардеробной на 1-ом этаже выполнен шириной менее 0,7 метров (по факту выполнен 0,6 метра.);
Котельная:
- в нарушение п. А.6 приложение А ГОСТ Р 53321—2009, на топливопроводе не выполнено не менее 2-х вентилей (один у топливного бака, второй у теплогенерирующего аппарата);
Автомойка:
- в нарушение ч. 3 ст.80, ч. 3 ст.88  Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
в результате изменения функционального назначения помещения автомойки под складское в противопожарной перегородке 1-го типа отделяющей  склад от помещений кафе, заполнение дверного проема не выполнено противопожарной дверью 2 го типа, с пределом огнестойкости ЕI 30;
Общие мероприятия:
- в нарушение п. 63 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания общежития (автоматических установок пожарной сигнализации системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) (на момент проверки системы фактически не обслуживаются, договор на обслуживание отсутствует, журнал проведения работ по ТО и ППР отсутствует);
- в нарушение п.64 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.  №  390; не обеспечено наличие возле приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации  инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта;
- в нарушение п. 13.14.12 СП 5.13130.2009, ст.4 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», у приемной станции автоматической пожарной сигнализации не выполнено аварийное освещение;
- в нарушение п. 348 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, в складских помещениях многофункционального здания допускается  установка штепсельных розеток;
- в нарушение ст.68 ФЗ №123 «Технический регламент о пожарной безопасности», не обеспечено наружное пожаротушение здания склада от пожарных гидрантов установленных на кольцевой водопроводной сети расположенных в радиусе 200 метров с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием;
- в нарушение ст. 86 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», здание не обеспечено внутренним противопожарным водопроводом из расчета 2 струи по 2,5 л/с, с установкой пожарных кланов DN 50, при этом укомплектованными пожарными рукавами и стволами диаметром 51 мм;
- в нарушение ч. 1 ст.137 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных стропил и обрешетки в чердачном помещение;
- в нарушение п. 36 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», п. 3 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, не проведено обучение по программам пожарно-технического минимума руководителя, специалистов и работников предприятия, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, проведение противопожарного инструктажа.
В судебное заседание представитель ООО «Контрактнефтегаз» не явился, о времени и месте рассмотрения административного дела извещался надлежащим образом. При таких обстоятельствах, судья, находит возможным, рассмотреть дело в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, на основании ч.2 ст.25.1  КоАП РФ. 
Изучив материалы дела об административном правонарушении, судья приходит к следующему.
Часть 12 ст. 19.5 КоАП РФ  влечёт административную ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.
Обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении, нашли своё подтверждение в исследованных в судебном заседании материалах дела об  административном правонарушении, так предписанием № 217/1/1 от 20.03.2012 года (л.д.15-38) предлагалось устранить выявленные при проверке нарушения требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», организовать выполнение мероприятий по устранению нарушений. Данные мероприятия выполнены не были, что подтверждается актом проверки от 03.04.2013 года № 197 (л.д.39-50).   
Оценив доказательства в их совокупности, судья находит вину ООО «Контрактнефтегаз»   доказанной,  квалифицирует его действия  по ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ, т.е. невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.
При назначении административного наказания судья учитывает все обстоятельства совершенного административного правонарушения, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание.
Отягчающих и смягчающих административную ответственность обстоятельств, судьей не установлено.
            На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 КоАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Назначить юридическому лицу ООО «Контрактнефтегаз» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, наказание в виде административного штрафа в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей. 
Штраф должен быть уплачен по следующим реквизитам: получатель: УФК по ЯНАО (ГУ МЧС РФ по ЯНАО), ИНН 8901015913, КПП 890101001, БИК 047182000, ОКАТО 71176000000, р/с 40101810500000010001 РКЦ г. Салехард КБК 177116 07000 016000140, денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства РФ об основах конституционного строя РФ, о государственной власти РФ, о государственной службе РФ, о выборах  и референдумах РФ, об  уполномоченном по правам человека в РФ.
            Копию настоящего постановления направить ООО «Контрактнефтегаз» для исполнения, Отделу надзорной деятельности по МО г. Новый Уренгой для сведения.
Разъяснить, что согласно ч.1 ст.32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
Постановление может быть обжаловано в  Новоуренгойский  городской суд в течение 10 суток  с момента вручения или получения копии постановления с подачей жалобы  через мирового судью.

Мировой судья                                                                                          Н.В. Долматова