Решение по административному делу
      	

Дело № 5-11/2013 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
г. Осташков Тверской области 10 января 2013 года
          Мировой судья судебного участка г. Осташкова Тверской области Беляевская Ирина Николаевна, в помещении судебного участка, расположенном по адресу: Тверская область, г. Осташков, ул. Рудинская, д. 7, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 12 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, полученные от государственного инспектора ОНД по г. Осташкову и Осташковскому району Главного управления МЧС России по Тверской области в отношении в отношении администрации муниципального образования «Городское поселение - г. Осташков», ,УСТАНОВИЛ:
          Администрация МО «Городское поселение - г. Осташков» не выполнила в установленный срок законное предписание органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, при следующих обстоятельствах: 23 ноября 2012 года в 11 часов 30 минут в помещениях администрации МО «Городское поселение - г. Осташков», расположенных по адресу: Тверская область, г. Осташков, пер. Советский, д. 3, а также непосредственно на территории городского поселения, администрация МО «Городское поселение - г. Осташков» не выполнила в срок до 26.10.2012 требования п. 1-5, 7-8, 10-23, 25-34, 36-40, 42-56, 58-65, 67, 68, 71-74, 76-80, 82-84, 86-105, 107-122, 124, 125, 128-130, 132-139, 145, 147-153, 157-159, 162, 163, 167, 170-173 предписания № от 12 апреля 2012 года об устранении нарушений требований Правил пожарной безопасности РФ 01-03 (утв. Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 313) и норм пожарной безопасности (НПБ 110-03) «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», выданного Государственным инспектором по г. Осташкову и Осташковскому району по пожарному надзору Главного управления МЧС России по Тверскойобласти <ФИО1>, а именно:
1) п. 1 не разработаны инструкции для персонала о мерах пожарной безопасности на рабочих местах (п. 6 ППБ 01-03);
2) п. 2 не назначены ответственные за пожарную безопасность (п. 8 ППБ 01-03);
3) п. 3 в помещениях администрации отсутствуют таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны (п. 13 ППБ 01-03);
4) п. 4 работники допускаются к работе без прохождения противопожарного инструктажа (п. 7 ППБ 01-03);
5) п. 5 не разработан согласованный с ГПН план (схема) эвакуации людей при пожаре из здания (п. 16 ППБ 01-03);
6) п. 7 не заведен журнал учета первичных средств пожаротушения (п. 108 ППБ 01-03 прил. 3);
7) п. 8 стропила, обрешетка кровли, здания администрации, выполненные из горючих материалов не обработаны огнезащитным составом (п. 36 ППБ 01-03);
8) п. 10 распределительные коробки в коридорах здания администрации не закрыты крышками (п. 60 абз. 2 ППБ 01-03);
9) п. 11 светильники в коридорах эксплуатируются без рассеивателей (п. 60 абз. 2 ППБ 01-03);
10) п. 12 помещения администрации не оборудованы устройством (системой) оповещения людей о пожаре (п.  16 ППБ 01-03);
11) п. 13 здание администрации не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (п. 3 ППБ 01-03, НПБ 110-03, т.1 п. 9);
12) п. 14 гидрант по ул. <АДРЕС>, К-150 - нет крышки корпуса ПГ, сорвана резьба штока (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
13) п. 15 гидрант  по пер. <АДРЕС>, К-150 - шток низко опущен, нет крышки колодца и корпуса ПГ (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
14) п. 16 гидрант по ул. <АДРЕС>, К-150 - нет крышки колодца ПГ, не работает слив (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
15) п. 17 гидрант по ул. <АДРЕС>, К-150 - демонтирован (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
16) п. 18 гидрант по ул. <АДРЕС>, К-150 - сорван шток (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
17) п. 19 гидрант по ул. <АДРЕС> (во дворе ПЧ), К-150 - нет крышки колодца и крышки корпуса, не работает слив в корпусе ПГ (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
18) п. 20 гидрант по ул. <АДРЕС>, К-150 - не работает слив в корпусе, нет крышки корпуса ПГ (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
19) п. 21 гидрант по ул. <АДРЕС>, К-150 - нет крышки корпуса, не работает слив в корпусе ПГ (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
20) п. 22 гидрант по ул. <АДРЕС>, К-150 - смещение перекрытия колодца (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03) (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
21) п. 23 гидрант по ул. <АДРЕС>, К-150 - не работает слив, нет крышки стояка (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03) (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
22) п. 25 гидрант по ул. <АДРЕС>, К-150 - не обнаружен (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
23) п. 26 гидрант по пер. <АДРЕС>, К-150 - не обнаружен (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
24) п. 27 гидрант по пер. <АДРЕС>, К-150 - не обнаружен (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
25) п. 28 гидрант по пер. <АДРЕС> (между <АДРЕС> и 15), К-150 - не обнаружен (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
26) п. 29 гидрант по ДК «Юбилейный» (у входа в здание мотоклуба «Грифон»), К-150 - нет крышки корпуса и нет давления (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
27) п. 30 гидрант по ул. <АДРЕС>2 (в 20-ти метрах от проходной ОКЗ), К-150, - не работает слив в корпусе, нет крышки корпуса ПГ (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
28) п. 31 гидрант по пер. <АДРЕС>, К-150 - демонтирован (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
29) п. 32 гидрант по ул. <АДРЕС> (около городского суда), К-150 - обходится шток, закатан асфальтом (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
30) п. 33 гидрант по ул. <АДРЕС>, К-150 - нет крышки корпуса ПГ, не работает слив в корпусе (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
31) п. 34 гидрант по ул. <АДРЕС>4, К-150 - нет крышки корпуса ПГ,  обходится шток (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
32) п. 36 гидрант по ул. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, К-150 - не работает слив (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
33) п. 37 гидрант по ул. <АДРЕС>, К-150 - демонтирован (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
34) п. 38 гидрант по ул. <АДРЕС>, К-150 - нет крышки корпуса ПГ,  не достает шток (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
35) п. 39 гидрант по ул. <АДРЕС>, К-150 - сорвана резьба штока, обходится шток (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
36) п. 40 гидрант по пер. <АДРЕС>, К-150  - не обнаружен (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
37) п. 42 гидрант по ул. <АДРЕС>-39 (у входа), К-150   - нет крышки корпуса ПГ (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
38) п. 43 гидрант по ул. <АДРЕС>0, К-150   - обходится шток меньшего сечения, гнет крышки корпуса ПГ (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
39) п. 44 гидрант по ул. <АДРЕС>, К-150 - не обнаружен (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
40) п. 45 гидрант по ул. <АДРЕС> (у прохода к пивзаводу), К-150 - не работает слив в корпусе, нет крышки корпуса ПГ (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
41) п. 46 гидрант по ул. <АДРЕС> (у котельной <НОМЕР> 6), К-150 - не обнаружен (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
42) п. 47 гидрант по ул. <АДРЕС> - ул. <АДРЕС>, К-150 - не обнаружен (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
43) п. 48 гидрант по ул. <АДРЕС> (монолит), К-150 - нет воды, нет крышки колодца, нет крышки корпуса ПГ (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
44) п. 49 гидрант по ул. <АДРЕС>. <АДРЕС> (на дороге), К-150 - не обнаружен (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
45) п. 50 гидрант по пер. <АДРЕС>, К-150 - нет крышки корпуса ПГ, нет крышки колодца ПГ, не работает слив (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
46)  п. 51 гидрант по ул. <АДРЕС> (напротив входа в краеведческий музей), К-150- обходится шток (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
47) п. 52 гидрант по пер. <АДРЕС> - ул. <АДРЕС>, К-150 - не работает слив, нет крышки стояка ПГ (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
48) п. 53 гидрант по ул. <АДРЕС>, К-150 - нет крышки колодца ПГ, низко опущен шток, не работает слив (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
49) п. 54 гидрант по ул. <АДРЕС>, К-150 - демонтирован (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
50) п. 55 гидрант по ул. <АДРЕС>, К-150 - нет крышки корпуса, не работает слив в корпусе ПГ (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
51) п. 56 гидрант по ул. <АДРЕС>6, К-150 - демонтирован (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
52) п. 58 гидрант по пр. <АДРЕС>  (между <АДРЕС> и 56), К-150 - нет крышки корпуса ПГ, не работает слив в корпусе ПГ, смещена обойма колодца (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
53)  п. 59 гидрант  по пр. <АДРЕС>2, К-150 - демонтирован (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
54) п. 60 гидрант  по пр. <АДРЕС>2, К-150 - демонтирован (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
55) п. 61 гидрант  по пер. <АДРЕС>5, К-150 - шток меньшего сечения (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
56)  п. 62 гидрант по ул. <АДРЕС>, К-150 - демонтирован (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
57) п. 63 гидрант по ул. <АДРЕС>6 (контора РАЙПО), К-150- колодец заполнен водой, нет давления (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
58) п. 64 гидрант по пер. <АДРЕС>, К-150 - не работает слив в корпусе ПГ, не крышки стояка ПГ (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
59) п. 65 гидрант по пер. <АДРЕС>, К-150 - не обнаружен (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
60) п. 67 гидрант по ул. <АДРЕС> - пер. <АДРЕС>, К-150 - демонтирован (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
61) п. 68 гидрант по ул. <АДРЕС>6, К-150 - демонтирован (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
62) п. 71 гидрант по ул. <АДРЕС>6, К-150 - смещена обойма ПГ (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
63) п. 72 гидрант по ул. <АДРЕС> (напротив ворот горгаза), К-150 - закатан асфальтом (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
64) п. 73 гидрант по ул. <АДРЕС> (напротив будки Водоканала), К-150 - нет давления воды(абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
65) п. 74 гидрант по ул. <АДРЕС> (СОШ <НОМЕР> 1), К-150 - смещен корпус ПГ (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
66) п. 76 гидрант по ул. <АДРЕС> (между <АДРЕС> и 39), К-150 - не работает слив в корпусе ПГ (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
67) п. 77 гидрант по ул. <АДРЕС>, К-150 - сорвана резьба, шток не работает (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
68) п. 78 гидрант по ул. <АДРЕС>, К-150 - сорвана резьба, шток не работает (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
69) п. 79 гидрант по ул. <АДРЕС> (между <АДРЕС> и 115), К-150 - сорвана резьба, шток не работает (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
70) п. 80 гидрант по ул. <АДРЕС> - пер. <АДРЕС>, К-150 - демонтирован (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
71) п. 82 гидрант по ул. 8 Марта, <АДРЕС>, К-150- нет крышки корпуса ПГ (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
72) п. 83 гидрант по ул. 8 Марта  - пер. <АДРЕС>, К-150 - нет крышки колодца ПГ, нет крышки стояка ПГ, шток меньшего сечения (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
73) п. 84 гидрант по ул.  8 Марта - пер. <АДРЕС>, К-150 - демонтирован (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
74) п. 86 гидрант по пер. <АДРЕС> (между д. <НОМЕР> 7 и 9), К-150 - нет крышки стояка ПГ, шток меньшего сечения, не отрыть (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
75) п. 87 гидрант по пер. <АДРЕС>А, К-150 - нет крышки стояка ПГ, шток низко опущен;
76) п. 88 гидрант по ул. <АДРЕС>, К-150 - демонтирован (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
77) п. 89 гидрант по ул. <АДРЕС>, К-150 - нет крышки колодца ПГ, не работает слив в корпусе ПГ (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
78) п. 90 гидрант по ул. <АДРЕС> - пер. <АДРЕС>, К-150 - смещен (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
79) п. 91 гидрант по пер. <АДРЕС>, К-150 - смещен (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
80) п. 92 гидрант по ул. <АДРЕС> - пер. <АДРЕС>, К-150 - демонтирован, нет стояка (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
81) п. 93 гидрант по ул. <АДРЕС>, К-150 - демонтирован (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
82) п. 94 гидрант по ул. <АДРЕС> - пер. <АДРЕС>, К-150 - демонтирован (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
83) п. 95 гидрант по пер. <АДРЕС> (напротив гаражей ГЛОХ), К-150 - демонтирован (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
84) п. 96 гидрант по пер. <АДРЕС> - пр. <АДРЕС> (территория поликлиника), К-150 - колодец затоплен водой (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
85) п. 97 гидрант по пер. <АДРЕС>3А (напротив детского сада), К-150 - не работает слив в корпусе ПГ, нет крышки стояка ПГ (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
86) п. 98 гидрант по ул. <АДРЕС> - пер. <АДРЕС>, К-150 - демонтирован (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
87) п. 99 гидрант по ул. <АДРЕС> пер. <АДРЕС>, К-150 - сломан шток (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
88) п. 100 гидрант по ул. <АДРЕС> - пер. <АДРЕС>, К-150 - сломан шток (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
89) п. 101 гидрант по ул. <АДРЕС> - пер. <АДРЕС>, К-150 - нет крышки колодца ПГ, сорван шток (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
90) п. 102 гидрант по ул. <АДРЕС>, К-150 - сорван шток (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
91) п. 103 гидрант по ул. <АДРЕС> (напротив магазина «ПродЭко»), К-150 - закатан асфальтом (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
92) п. 104 гидрант по пр-т <АДРЕС> (между домами <НОМЕР> 10 и11), К-150- сорван шток (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
93) п. 105 гидрант по пр-т <АДРЕС> - пр-т <АДРЕС> - не обнаружен (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
94) п. 107 гидрант по ул. <АДРЕС>7а, К-150 - нет крышки колодца, не работает слив в корпусе ПГ (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
95) п. 108 гидрант Микрорайон, <АДРЕС> (общежитие), К-150 - демонтирован (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
96) п. 109 гидрант по ул. <АДРЕС>9А, К-150 - нет крышки колодца ПГ (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
97) п. 110 гидрант Микрорайон, <АДРЕС> (северо-восточная сторона, школьный двор), К-150- нет крышки колодца ПГ (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
98) п. 111 гидрант Гимназия <НОМЕР> 2 (западная сторона), К-150- не работает слив в корпусе ПГ (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
99) п. 112 гидрант Гимназия <НОМЕР> 2 (юго-восточная сторона), К-150 - нет крышки стояка ПГ (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
100) п. 113 гидрант по пер. <АДРЕС>, К-150 - не работает слив в корпусе ПГ (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
101) п. 114 гидрант по ул. <АДРЕС> (магазин «Лакомка», К-150 - нет крышки стояка ПГ, сорван шток (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
102) п. 115 гидрант Микрорайон, <АДРЕС>, К-150 - сорван шток (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
103) п. 116 гидрант по ул. <АДРЕС> около <АДРЕС>, К-150 - нет крышки колодца (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
104) п. 117 гидрант по ул. <АДРЕС> (между <АДРЕС>0 и 32), К-150 - обходится шток, нет крышки стояка ПГ (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
105) п. 118 гидрант по ул. <АДРЕС>А, К-150 - закатан асфальтом (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
106) п. 119 гидрант СОШ <НОМЕР> 3 (западная сторона хоккейного корта), К-150- нет крышки колодца ПГ, нет крышки стояка ПГ (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
107) п. 120 гидрант по пр-т <АДРЕС> - пер. 2-й Путейский, К-150 - сорван шток (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
108) п. 121 гидрант пр-т <АДРЕС>. 1-й Путейский, К-150 - низко опущена колонка ПГ, сорван шток (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
109) п. 122 гидрант по пр-т <АДРЕС>, К-150 - нет крышки колодца, сорван шток (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
110) п. 124 гидрант по ул. <АДРЕС>, К-150 - обходится шток (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
111) п. 126 гидрант по ул. <АДРЕС>, К-150 - нет крышки  колодца, сорван шток (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
112) п. 128 гидрант по ул. <АДРЕС> (около хоккейного корта), К-150- демонтирован (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
113) п. 129 гидрант по ул. <АДРЕС> (около автобусной остановки), К-150- не обнаружен (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
114) п. 130 гидрант по ул. <АДРЕС>, К-150 - не работает слив в корпусе ПГ (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
115) п. 132 гидрант по ул. <АДРЕС>г, К-150 - не обнаружен (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
116) п. 133 гидрант по ул. <АДРЕС> (между <АДРЕС> и 7, около хоз. построек), К-150 - завален мусором (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
117) п. 134 гидрант по ул. <АДРЕС> (около будки), К-150- не обнаружен (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
118) п. 135 гидрант по ул. <АДРЕС>, К-150 - демонтирован (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
119) п. 136 гидрант по ул. <АДРЕС>Б (контора ДСУ-2), К-150- не обнаружен (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
120) п. 137 гидрант по ул. <АДРЕС>Б (у входа в ресторан «Ашхен»), К-150- смещен (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
121) п. 138 гидрант по ул. <АДРЕС>А, К-150 - нет крышки колодца, не работает слив в корпусе ПГ (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
122) п. 139 гидрант по ул. <АДРЕС> (двор СПТУ-30), К-150- нет крышки колодца, не работает слив в корпусе ПГ (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
123) п. 145 гидрант по пер. <АДРЕС> - ул. <АДРЕС>, К-150 - не обнаружен (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
124) п. 147 гидрант по ул. <АДРЕС> (между <АДРЕС>5 и 17), К-150 - нет крышки корпуса ПГ, обходится шток, заполнен (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
125) п. 148 гидрант по ул. <АДРЕС>, К-150 - не обнаружен (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
126) п. 149 гидрант по ул. <АДРЕС> (поворот на САХ), К-150 - не обнаружен (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
127) п. 150 гидрант Селигерлес (около лодочного цеха), К-150- нет крышки колодца, нет воды (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
128) п. 151 гидрант по ул. <АДРЕС>  («Калинингражданстрой» у конторы), К-150- не обнаружен (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
129) п. 152 гидрант по ул. <АДРЕС> («Калинингражданстрой» у красильного цеха), К-150 - не обнаружен (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
130) п. 153 гидрант Лесхоз (у деревообрабатывающего цеха), К-150- нет  крышки корпуса  ПГ, нет воды (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
131) п. 157 гидрант по ул. <АДРЕС> (между <АДРЕС> и 159, в огороде около «Острог») - не обнаружен (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
132) п. 158 гидрант пр-т <АДРЕС>, К-150 - не обнаружен (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
133) п. 159 гидрант по Новый проезд, <АДРЕС> (кафе «Лазурное»), К-150- не работает слив в корпусе ПГ, затоплен (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
134) п. 162 гидрант по ул. <АДРЕС>, К-150 - нет крышки колодца ПГ (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
135) п. 163 гидрант по ул. <АДРЕС>5, К-150 - сломана крышка стояка ПГ (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
136) п. 167 гидрант по ул. <АДРЕС>1, К-150 - нет обоймы ПГ с крышкой, не работает слив в корпусе ПГ (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
137) п. 170 гидрант по пр-ту <АДРЕС>, К-150- не обнаружен (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
138) п. 171 гидрант АЗС «ТНК <НОМЕР> 28», К-150 - нет крышки колодца (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
139) п. 172 гидрант ул. <АДРЕС>, К-150 - заасфальтирован (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03);
140) п. 173 гидрант Селигерлес (около ремонтных боксов), К-150 - не обнаружен (абз. 2 п. 89 ППБ 01-03),
чем совершило правонарушение,  ответственность за которое предусмотрена ч. 12 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.    
          Защитник администрации МО «Городское поселение - г. Осташков» по доверенности Кондратьева О.В. в ходе рассмотрения дела вину в правонарушении признала, при этом пояснила, что требования предписания не выполнены, т.к. отсутствуют необходимые денежные средства для его выполнения. На данный период времени администрацией МО «Осташковский район» закуплены необходимые гидранты, которые находятся на складе МУП «Городская коммунальная служба» МО «Городское поселение - г. Осташков», однако установить их не представляется возможным, поскольку имеющийся лимит денежных средств бюджета на 2012 год по статье «Обеспечение пожарной безопасности в границах поселения» в сумме 173,2 тыс. руб. в 2012 году не мог быть исполнен по причине неисполнения доходной части бюджета. О причинах невыполнения п. 1-5 и 7 предписания пояснить не смогла.
          Выслушав защитника, исследовав материалы дела, мировой судья считает, что вина администрации МО «Городское поселение - г. Осташков» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, установлена и подтверждается исследованными при рассмотрении дела доказательствами, а именно: -протоколом об административном правонарушении № 75 от 26.11.2012, составленным в соответствии с требованиями ст. 28.2 КоАП РФ, в котором изложены обстоятельства совершения администрации МО «Городское поселение - г. Осташков» правонарушения (л.д. 2-6, 7);
-распоряжением главного государственного инспектора Осташковского района по пожарному надзору Главного управления МЧС России по Тверской области <ФИО2> о проведении внеплановой, выездной проверки в отношении администрации МО «Городское поселение - г. Осташков» с целью контроля исполнения предписания, выданного 12.04.2012 №42/1/14 (л.д. 8);
-актом проверки от 23.11.2012 № 133 (л.д. 17-25), в соответствии с которым установлено, что администрация МО «Городское поселение - г. Осташков» не выполнила требования п. 1-5, 7-8, 10-23, 25-34, 36-40, 42-56, 58-65, 67, 68, 71-74, 76-80, 82-84, 86-105, 107-122, 124, 125, 128-130, 132-139, 145, 147-153, 157-159, 162, 163, 167, 170-173 предписания № 42/1/14 от 12 апреля 2012 года об устранении нарушений пожарной безопасности;
-копией предписания № 42/1/14 от 12 апреля 2012 года Государственного инспектора по г. Осташкову и Осташковскому району по пожарному надзору Главного управления МЧС России по <АДРЕС> области <ФИО1> (л.<АДРЕС>), согласно которому администрация МО «Городское поселение - г. Осташков» в срок до 26.10.2012 предписано в соответствии с Федеральным законом от <ДАТА9> <НОМЕР> 69-ФЗ «О пожарной безопасности» устранить выявленные в ходе проверки нарушения пожарной безопасности; 
Кроме того, при рассмотрении дела исследованы доказательства, представленные защитником, а именно:
-копия письма от 06.11.2012 № 1540 направленного главой администрации МО «Городское поселение- г. Осташков»<ФИО3> на имя  главы администрации МО «Осташковскийрайон» <ФИО4> (л.д. 37), с просьбой рассмотреть вопрос о выделении средств для установки пожарных гидрантов, приобретенных в 2011 году, и копия ответа на него от 10.11.2012 № 4023-11 (л.д. 38), из которого следует, что денежные средства для приобретения пожарных гидрантов в 2011 году выделялись из районного бюджета, при условии установки их на средства бюджета МО «Городское поселение- г. Осташков». Согласно решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Осташковский район» от 03.05.2012 их установка должна быть начата 17.05.2012, в связи с чем администрации МО «Городское поселение- г. Осташков» необходимо изыскать средства на установку пожарных гидрантов во избежание возникновения пожарных ситуаций на территории г. Осташкова;
-копия протокола совещания от 31.08.2012 (л.д. 39) об установки пожарных гидрантов МУП «Городская коммунальная служба» МО «Городское поселение - г. Осташков»;
-копия протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Осташковский район» от 13.02.2012 (л.д. 40-41) о принятии решений, в т.ч.: 1) директору МУП «Городская коммунальная служба» МО «Городское поселение - г. Осташков» <ФИО5>, принять меры по ремонту пожарных гидрантов, находящихся на территории г. Осташкова; 2) председателю комитета по управлению имуществом МО «Осташковский район» <ФИО6> рассмотреть вопрос о передаче пожарных гидрантов в собственность МО «Городское поселение - г. Осташков»; 
-копия уведомления председателя Комитета по управлению имуществом Мо «Осташковский район» <ФИО6> от 01.10.2012, направленного в адрес главы администрации МО «Городское поселение - г. Осташков» <ФИО3> (л.<АДРЕС>), из которого следует, что пожарные гидранты переданы  в собственность МО «Городское поселение - г. Осташков» 16.02.2012 при передаче водопроводной сети;
-копия технического паспорта на водопроводную сеть г. Осташкова Тверской области (л.д. 44-51), из которого следует, что на территории г. Осташкова пожарных гидрантов 212 шт.;
-ответ Финансового отдела МО «Городское поселение - г. Осташков» (л.<АДРЕС>2), из которого следует, что имеющийся лимит денежных средств бюджета на 2012 год по статье «Обеспечение пожарной безопасности в границах поселения» в сумме 173,2 тыс. руб. в 2012 году не может быть исполнен по причине неисполнения доходной части бюджета.
Оценивая перечисленные выше доказательства,  мировой судья находит их достоверными, согласующимися между собой, не доверять или ставить доказательства под сомнение оснований у мирового судьи  не имеется.
При рассмотрении дела, мировым судьей достоверно установлено, что предъявленное государственным инспектором г. Осташкова и Осташковского района по пожарному надзору <ФИО1> предписание <НОМЕР> 42/1/14 от <ДАТА7> администрации муниципального образования «Городское поселение - г. Осташков» законно и обоснованно, которое в установленный срок администрацией муниципального образования «Городское поселение - г. Осташков» не выполнено. 
Доводы защитника об отсутствии денежных средств для исполнения предписания, мировой судья считает необоснованными, при этом мировой судья учитывает, что выполнение п. 1-5, 7 предписания <НОМЕР> 42/1/14 от <ДАТА7> не требовали каких-либо финансовых затрат и специальных решений для изъятия денежных средств из бюджета.
Мировой судья считает, что действия администрации муниципального образования «Городское поселение - г. Осташков» правильно  квалифицированы по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, так как она не выполнила в установленный срок законное предписание органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, что подтверждено исследованными при рассмотрении дела доказательствами.
При назначении наказания мировой судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, фактические обстоятельства дела, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.  
Администрация муниципального образования «Городское поселение - г. Осташков» впервые совершило правонарушение,  посягающее на порядок управления. 
Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность по делу не установлено. 
С учетом изложенного, мировой судья, считает возможным назначить юридическому лицу администрации муниципального образования «Городское поселение - г. Осташков»  административное наказание в минимальном размере, предусмотренном санкцией ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ. 
          На основании изложенного и руководствуясь ч. 12 ст. 19.5 и ст. 29.9-29.10 КоАП РФ, мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
Признать администрацию муниципального образования «Городское поселение - г. Осташков» виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить ей административное  наказание в виде административного штрафа в размере 70000 (семидесяти тысяч) рублей.
Сумма штрафа вносится или перечисляется в банк или иную кредитную организацию юридическим лицом по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Тверской области (Главное управление МЧС России по Тверской области), ИНН 6901066135, КПП 690101001, расчетный счет 40101810600000010005, банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области, г. Тверь, БИК 042809001, ОКАТО 28440000000, КБК 17711627000016000140.
Предупредить администрацию муниципального образования «Городское поселение - г. Осташков» об административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях за неуплату штрафа в установленный законом срок. Часть первая статьи 20.25 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за неуплату штрафа в срок, предусмотренный законом, и влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Настоящее постановление может быть обжаловано в Осташковский городской суд Тверской областичерез мирового судью в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.


Мировой судья И.Н. Беляевская Согласовано 17.01.2013 года
Мировой судья И.Н.<ФИО7>