通风蝶阀

用于化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中的设备
通风蝶阀应用于化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中，作为气体介质调节流量或切断的管道控制装置。本类阀门在管道中一般应当水平安装。
产品介绍
简介
电动通风蝶阀
蝶阀是一种结构简单的调节阀，同时也可用于低压管道介质的开关控制。通风蝶阀是一种非密闭型蝶阀。
主要产品：大型通风蝶阀，电动通风蝶阀，泄露率为0，防爆通风蝶阀。
结构特点
1.采用中线式蝶板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的，结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大，避免高温膨胀的影响，操作轻便。
2.内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。可以多工位安装，不受介质流向影响
用途
通风蝶阀
通风蝶阀是一种非密闭型蝶阀，广泛适用于建材、冶金、矿山、电力等生产过程种介质温度≤300℃公称压力为0.1Mpa的管道上，用以连通、启闭或调节介质流量。
工作原理
通风蝶阀(13张)
通风蝶阀分为手动和电动传动，可由电动机或者涡轮带动驱动执行机构，使蝶板在90°范围内自由转动以达到启闭或调节介质流量的目的。
安装要点
1.安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致，连接应牢固紧密。
2.阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验持续的时间符合GB 50243要求。
分类
按驱动
(1)电动蝶阀
(2)气动蝶阀
(3)液动蝶阀
(4)电液动蝶阀
按结构
(1)中心密封蝶阀
(2)单偏心密封蝶阀
(3)双偏心密封蝶阀
(4)三偏心密封蝶阀
按材质
(1)软密封蝶阀
a.密封副由非金属软质材料对非金属软质材料构成。
b.密封副由金属硬质材料对非金属软质材料构成。
(2)金属硬密封蝶阀。密封副由金属硬质材料对金属硬质材料构成。
按密封形式
(1)强制密封蝶阀
a.弹性密封蝶阀。密封比压由阀门关闭时阀板挤压阀座，阀座或阀板的弹性产生
b.外加转矩密封蝶阀。密封比压由外加于阀门轴上的转矩产生
(2)充压密封蝶阀。密封比压由阀座或阀板上的弹件密封元件充压产生
(3)自动密封蝶阀。密封比压由介质压力自动产生。
按工作压力
(1)真空蝶阀。工作压力低于标堆大气历的蝶阀。
(2)低压蝶阀。公称压力PN<1．6MPa的蝶阀。
(3)中压蝶阀。公称压力PN为2．5--6．4MPa的蝶阀。
(4)高压碟阀。公称压力PN为10。0--80．0MPa的蝶阀。
(5)超高压蝶阀。公称压力PN>100MPa的蝶阀。
按工作温度
(1)高温蝶阀。t>450 ℃的蝶阀
(2)中温碟阀。120 C<t<450 C的蝶阀
(3)常温蝶阀。一40C<t<；120 C的蝶阀
(4)低温蝶阀。一100<t<一40 C的蝶阀
(5)超低温蝶阀。t<一100 C的蝶阀
按连接方式
(1)对夹式蝶阀
(2)法兰蝶阀
(3)支耳式蝶阀
(4)焊接式蝶阀
特点
通风蝶阀的结构是使用中线蝶板和短结构钢板进行焊接而成的，所以它的内部没有连杆和螺栓等组件，在使用过程中也就不会产生一些组件问题，因此故障率很低。使用起来很方便。是一种可靠的阀门装置。而且因为它的密封系统采用的是金属封闭，虽然密封效果比不上弹性密封，但是使用寿命要比弹性密封长，而且具有耐高温的特性。所以在建材、电力、冶金等行业都有着广泛的应用。在温度不高于300度的介质输送管道中，都可以实现连接和关闭调节作用。这种蝶阀还可以根据客户的需要来特殊定制，十分的人性化。
因为通风蝶阀的蝶板与阀体间的间隙很大，有足够的膨胀空间，所以在使用过程中它可以有效的防止因为温度变化带来的热胀冷缩的情况，也就不会产生蝶板卡死的现象了。常见的蝶阀有多种的驱动方式，有手动驱动的，也有电动驱动的和气动驱动的等等，选择的余地非常的大。因为材质的缘故，这种蝶阀还具备耐高温的特性，开关的时候也不会有摩擦，使用寿命极长。通风蝶阀是一种使用钢板焊接制作而成的的阀门，它具有尺寸小重量轻容易安装等特点，而且因为它的流动阻力小，流通量大，不会受到高温膨胀的影响。它的驱动力矩较小，开关非常的灵活，所以操作起来很方便。深受业内人士的喜爱。
标准及参数
标准
1、设计标准:GB/T12238-1989 JB/T8692-1998
2、法兰连接尺寸:GB/T9115.1-2000
3、结构长度 h:GB/T12221-1989
4、压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
参数
公称通径 DN（mm） 50～2000
公称压力 PN（Mpa） 0.05 0.25 0.6
试验压力 强度试验 0.075 0.375 0.9
密封试验 ≤1.5%泄漏量
适用介质 煤气、含尘气体、烟道气等
适用温度 负-10度，还有零上 250度
零件名称	阀体	阀板	阀轴
材料	碳钢	碳钢	碳钢
不锈钢	铬镍钼钛钢	铬钼钛钢
铬镍钼钛钢	不锈钢	不锈钢
铬钼钛钢	铬钼钛钢	2Cr13
外形尺寸
DN	法兰外径	螺栓分度圆	L	L1	L2	n-Фd	法兰厚度
300	405	370	120	716	220	8-12	10
350	455	420	140	786	240	8-14	10
400	505	470	140	924	270	12-18	10
450	570	530	160	999	295	12-18	10
500	620	580	160	1079	325	12-18	10
600	720	680	180	1140	380	16-18	12
700	820	780	180	1240	430	16-18	12
800	920	880	200	1350	490	16-18	12
900	1040	990	200	1450	540	16-18	14
1000	1140	1090	220	1550	590	20-18	14
1100	1240	1190	220	1800	640	20-18	14
1200	1340	1290	240	1900	690	20-18	14
1300	1440	1390	240	2020	760	20-18	16
1400	1540	1490	260	2120	810	24-18	16
1500	1640	1590	260	2220	860	24-18	16
1600	1740	1690	280	2390	980	24-18	16
1700	1840	1790	280	2590	1030	28-22	16
1800	1940	1890	300	2709	1096	28-22	16
1900	2040	1990	300	2826	1146	32-22	16
2000	2150	2090	320	2926	1196	32-26	16
2200	2360	2300	340	3126	1296	36-26	16
2400	2560	2500	360	3326	1396	36-26	18
2600	2760	2700	380	3526	1496	40-26	18
2800	2960	2900	400	3726	1596	40-26	18
3000	3190	3110	400	4098	1698	44-30	18
3200	3390	3310	440	4338	1798	44-30	20
3400	3590	3510	440	4578	1898	48-30	20
3600	3790	3710	480	4780	1998	48-30	20
3800	4000	3910	480	5000	2098	52-30	22
4000	4210	4120	520	5200	2210	52-30	22
安装说明
通风蝶阀的安装是至关重要的，因为安装的好坏直接关系到了机械以后使用，所以我们在安装通风蝶阀的时候一定要小心，并且注意相关的问题！下面就有昊天小编带着大家一起来探讨下吧！
通风蝶阀结构采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的，结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大，避免高温膨胀的影响，操作轻便。通风蝶阀内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。通风蝶阀是一种非密闭型蝶阀，广泛适用于建材、冶金、矿山、电力等生产过程种介质温度≤300℃公称压力为0.1Mpa的管道上，用以连通、启闭或调节介质量。
通风蝶阀在管道中一般应当水平安装，应用于化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中，作为气体介质调节流量或切断的管道控制装置。
三通调节阀可以代替二台同时使用的二通调节阀，起分流或合流作用及两相调节配比作用。三通调节阀按作用模式可分；正作用：电闭式（当电信号增大时阀位向下位移），《B型》反作用：电开式（当电信号增大时阀位向上位移），《K型》。三通调节阀具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流量特性精确，直接接受调节仪表输入的（4-20mA DC 0-10mA DC或1-5V DC）等控制信号及单相电源即可控制运转，实现对工艺管路流体介质的自动调节控制，广泛应用于精确控气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位等参数保持在给定值。
手动通风蝶阀
1.采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的，结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大，避免高温膨胀的影响，操作轻便
2.内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。可以多工位安装，不受介质流向影响
用途：通风蝶阀是一种非密闭型蝶阀，广泛适用于建材、冶金、矿山、电力等生产过程种介质温度≤800℃-公称压力为0.1Mpa的管道上，用以连通、启闭或调节介质量。