重力浮选

在重选设备上同时进行重选与团粒浮选的复合选矿过程
重力浮选是指在重选设备上同时进行重选与团粒浮选的复合选矿过程。在中国，常用摇床（用于重力浮选时称台浮）和溜槽（称粒浮）。
简介
重力浮选处理的原料一般是重选所得的粗精矿，例如含多金属硫化矿物的钨、锡精矿；白钨－黑钨－锡石混合精矿等,粒度范围通常为0.2～3mm,个别情况达6mm。粗精矿中有用矿物间的比重差较小,很难再用一般的重选法分离。用泡沫选，则粒度过大，不能浮起。宜采用重力浮选法，将浓度较高的矿浆与浮选药剂（pH值调整剂、捕收剂、煤油或柴油等）给入调浆器（通常为圆筒式）内充分搅拌，使矿粒与药剂相作用并与空气接触。调好的矿浆给到摇床（或溜槽）上，表面覆有捕收剂及中性油的矿物颗粒，疏水亲气性显著增大，颗粒或是独立地或是通过附着的微泡聚集成小团粒，借水的表面张力浮于水面，随水流漂走。与捕收剂不发生作用的其他矿物颗粒，由摇床（或溜槽）的精矿端排出。为了加强矿物与气体的接触，强化团粒浮选过程。可加设吹气管，向矿浆液面上吹气；或喷射高压水以带入空气；加强摇床的振动及在台浮床面上附加坡度较大（例如10°～12°）的给矿小床面，或是适当改变床条的布置等。
相关知识
重力浮选泳池水处理设备技术一、呼吸功能
自然界的水体自净的关键就在于水在流动过程发生的呼吸功能，“流水不腐”不是因为运动，而是运动过程中出现的呼吸功能。急流、旋涡、浪花、跌水、瀑布、拍岸、紊流都会发生气水混合，水向空气中蒸发，水分子逸出，水中溶解的氮、氨氮、二氧化碳、硫化氢、甲烷等带气字头的物质都可能逸出。同时氧气大量溶于水中，使水得到鲜化、活化。水体流动所产生呼吸作用是不容质疑的。
地球万物都复制了地球的规律。生物界全部在呼吸，没有不呼吸的生命，因为没有不含水的生命。呼吸的作用都是吐故纳新，排除废气，吸入氧气，使生物的血液、汁液得以净化、鲜化、活化。
给水领域里应该引进“呼吸”功能这个很重要的概念。水力自动化全塑水处理系统经过几十年的发展演变，由实践到理论，由理论到实践的多次反复，已发展到了第15代。越来越突出地强调呼吸功能，强调吐故纳新，有害气体得到有效挥发，溶解氧达到饱和浓度，有利于水中杂质的氧化反应持续进行，使水进入良性循环过程，不断地变好，得到净化、鲜化、活化。
二、发泡除泡—浮选功能
呼吸作用得到了吐故纳新，但产生了泡沫的堆积。泡沫是什么？泡沫是油质、脂肪、蛋白、酶、氨氮、有机磷、阴离子合成剂、洗衣粉、肥皂泡、苯、酚、萘等有机物质。这些物质发泡以后漂浮在水面，越堆越多，越积越厚，终于从浮选装置逸出排入下水道。河道、湖泊、景观水处理都是无限循环水处理，全部水体要一次又一次地进机处理，曝气发泡要一次又一次地进行，漂浮泡沫时刻被浮选装置溢出排走，有机物质不断地被清除，直至减少到无泡沫产生。此过程使水中发泡的各种有机物质得到较彻底地清除。
按渗井原理级配的复合多层滤料过滤，水按重力自上而下流动。第一层粒径d1=0.8～1.6mm、比重r1=2.4、厚度h1=300mm；第二层粒径d2=0.4～0.8mm、比重r2=3.2、厚度h2=200mm；第三层粒径d3=0.2～0.4、比重r3=4.2、厚度h3=70mm；第四层……。第一层截留颗粒重的97%，颗粒数的3%，第二层截留颗粒重的3%的97%，颗粒数的97%的3%，以下类推。第一层滤料的厚度最大，逐层厚度减薄，每一层都允许透过重量的3%，每一层都没有堵死，都有空隙。最后一层仍然有空隙，只不过此时浊度已经小于0.4度，没有必要再增加过滤的层数。
渗井的特点是，污水虽然浓度大，含污量大，但长期使用不会堵死，不会不再渗水。按此理论设计的精滤机具有同样效能，不易堵塞，不会频繁冲洗，使工作周期大大延长。
按渗井反滤层级配的依据就是着眼污水本身的特性。滤层粒径与污水中分散颗粒，它们之间是相吻合的。污水中的分散颗粒，可以按颗粒大小排列出许多级别，正常规律是颗粒大的这一级与紧靠它的颗粒小的这一级之间的关系基本都是97%和3%的关系，上层截留的大颗粒与下层截留的小颗粒存在着一种微妙的比例关系，即上层截留的颗粒重量占总重量的97%，而颗粒数只占3%，而下层截留的颗粒重量又是3%的97%，以此类推。这就是按渗井反滤层级配的复合滤料层，把污水中的颗粒按层截留，拉开距离，每层都不会堵死，延长工作周期的原因，也是最有效地提高出水水质的原因。
由于这种分层过滤的特点所致，甚至可以达到细菌的去除率90%以上。众所周知，大肠杆菌的粒径是0.5μ，换句话说这种复合滤层可以去除0.5μ以上的所有颗粒粒子，对0.5μ以上的藻类同样得到有效地去除。
三、“免疫”的功能
所谓水的免疫功能，是水中必须含有微量长效杀菌因子—0.05～0.3mg/l的余氯。它能有效的抑制水中病菌和病毒的繁衍增长，抑制藻类和藻类孢子的增长，防止水生动植物的病变，从而健康成长。长效杀菌因子被称做水的免疫力，就是因为它是保持水质不坏的根本保证，当代变异病毒层出不穷（去年SARS流行，今年禽流感流行）水的“免疫”功能更显得多么重要！
当代水的长效杀菌因子只有一种—余氯。而臭氧、双氧水、紫外线、超声波、电磁波等都不是，它们都是短效的、瞬间的杀菌。
对于河湖水处理的杀菌，采用短效瞬时杀菌的作法是一种误解。因为事后细菌马上还会重新繁殖，我们不仅需要水中基本无菌，我们还需要水中有抑制细菌、病菌、病毒和制止它们再次生长繁殖的因子，我们需要水有“免疫力”。
导入银离子、导入铜离子入水，虽然也都可以称做水的“免疫力”，但它们都严重地影响着水质，而且对水生动植物来说有剧毒，是河湖水处理应该慎重使用的措施。
凡是使水中产生余氯的，只有液氯和氯的各种制剂，别无其它办法。也就是说，液氯、次氯酸钠、二氧化氯、氯化钙、二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸钠、过氯乙酸……凡含氯，又能在水中游离出氯的任何氯的化合物都可以使用。当然也要看它的技术经济指标，才能决定取舍。
世界上没有不用长效余氯的给水厂、污水处理厂、游泳馆池水处理站，也没有任何一个真正成功的河湖水处理不使用长效余氯的成功先例。
游泳池水质的日常处理方法经公司有关人员参加了《游泳场所水质卫生管理》培训学习，并结合了多年的水质处理实践，得出以下水质处理操作方法，泳池处理的方便实效，通俗易懂。
（一）泳池所用的化学药品类别及名称 1、消毒剂——主要采用氯来消毒，目前国内使用的消毒药主要有：漂白粉、次氯酸钠、液氯、含氯消毒剂（TCCA）、三氯异氰尿酸、溴氯等几种。
3、PH值调节药物——主要分含碱性高的药物、含碱性度中性药。主要有几种：石灰石（碱性）、盐酸（酸性）、梳打（PH中性）。
（二）简单介绍以上部分常用药物的颜色及投放性能量
a、消毒药
1、漂白粉——颜色白粉状，主要成分是复式钙盐，其有效成分就是其中的次氯酸钙Ca(OCL),其溶于水产生氧化钙沉淀和盐酸，并产生新生态氧杀菌，杀菌力较强。缺点是贮藏、运输不方便，池水有残渣。用量1000M3水约需20-30公斤漂白粉。
2、次氯酸钠（漂水）——液体呈黄色，含10-15%的有效氧，其溶于水产生次氯酸（HOCL），在光的作用下产生具有较强蝗氯化作用的新生态杀菌，杀菌能力较强。优点是使用方便，池水没有残渣，持续效果好。缺点是贮存、运输不方便、成本高。用量1000M3水约需40-50公斤。
3、含氯消毒剂——分粉状、片状，其溶于水几乎全部以次氯酸钠形式存在，它是中性分子，可以扩散到带负电荷的细菌表面，并穿过细菌的细胞膜进入细菌内部，产生氯化作用下破坏细菌某种酥的系统。最后导致细菌死亡。优点是贮存、运输、保管、使用方便、有高效杀菌作用，有效氯含量高。缺点是水质不太清，沉淀及漂白效果差，用量1000M3，2.2-2.5公斤，但首次用量为三日用量，两天后用量，以后每隔一天按两天药量投放，粉剂首次投药加倍，以后每天按量投放即可。
B、混凝剂：
1、聚合氯化铝——呈灰黄色（粉状），透明（液体），聚合氯化铝实际是一种氧化铝，由于氯化铝的混合物，其沉淀作用主要是氯化氢氧化铝AL（OH）2沉淀，这是一种胶团能将水中的杂质包裹其里面或附在其表面，越积越重而沉淀下来使水澄清。其用量液体装1000M3水，而固体则8-10公斤就可以。
2、明矾——呈白色固体，明矾实际属于铝凝剂，其PH值偏酸性，明矾放在水中与氯化铝的原理同样是进行沉淀澄清水质，其用量约需20-25公斤/1000M3水。
C、PH值调节药物
1、盐酸——盐酸的性质偏酸性。一般在测试水质PH值偏高达8.2，可适量投放盐酸，用量应按实际测试中投放。实验例：PH值=8.2，可将5-10公斤每1000M3水，PH值基本7.6-7.8，回复最佳现状。（盐酸具较强的腐蚀性质，应均匀稀释于投药泵的稀桶内自动投药）