智能型电力仪表

用于测量电力的设备
智能型电力仪表由测量单元、数据处理单元、通信单元等组成，具有电能量计量、信息存储及处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能的电能表。
功能要求
电能计量
a）具有正向、反向有功电能量和四象限无功电能量计量功能，并可以据此设置组合有功和组
合无功电能量。
b） 具有分时计量功能；有功、无功电能量应对尖、峰、平、谷等各时段电能量及总电能量
分别进行累计、存储；不应采用各费率或各时段电能量算术加的方式计算总电能量。
c）具有计量分相有功电能量功能；不应采用各分相电能量算术加的方式计算总电能量。
需量测量
a） 在约定的时间间隔内（一般为一个月），测量单向或双向最大需量、分时段最大需量及其
出现的日期和时间。
b） 需量周期可在5、10、15、30、60min 中选择；滑差式需量周期的滑差时间可以在1、2、
3、5min 中选择；需量周期应为滑差时间的5 的整倍数。
c） 总的最大需量测量应连续进行；各费率时段最大需量的测量应在相应的费率时段内完整
的测量周期内进行。
d） 当发生电压线路上电、清零、时钟调整、时段转换、需量周期变更、功率潮流方向转换
等情况时，电能表应从当前时刻开始，按照需量周期进行需量测量；当第一个需量周期
完成后，按滑差间隔开始最大需量记录；在不完整的需量周期内，不应做最大需量的记
录。
时钟
a） 应采用具有温度补偿功能的内置硬件时钟电路；在−25～+60℃的温度范围内：时钟准确
度应≤ ±1s/d；在参比温度（23℃）下，时钟准确度≤ ±0.5s/d。
b） 时钟应具有日历、计时、闰年自动转换功能。
c） 应使用环保型的锂电池作为时钟备用电源；时钟备用电源在电能表寿命周期内无需更换，
断电后应维持内部时钟正确工作时间累计不少于5 年；电池电压不足时，电能表应给予
报警提示。
d） 日期和时间的设置必须有防止非授权人操作的安全措施。
e） 广播校时不受密码和硬件编程开关限制；电能表只接受小于或等于5 分钟的时钟误差校
时；每日只允许校时一次，且应尽量避免在电能表执行冻结或结算数据转存操作前后5
分钟内进行。
费率和时段
a） 至少应支持尖、峰、平、谷四个费率。
b） 全年至少可设置2 个时区；24 小时内至少可以设置8 个时段；时段最小间隔为15 分钟，
且应大于电能表内设定的需量周期；时段可以跨越零点设置。
c） 应支持节假日和公休日特殊费率时段的设置。
d） 应具有两套可以任意编程的费率和时段，并可在设定的时间点起用另一套费率和时段。
数据存储
a） 至少应能存储上12 个结算日的单向或双向总电能和各费率电能数据；数据转存分界时刻
为月末的24 时（月初零时），或在每月的1 号至28 号内的整点时刻。
b） 至少应能存储上12 个结算日的单向或双向最大需量、各费率最大需量及其出现的日期和
时间数据；数据转存分界时刻为月末的24 时（月初零时），或在每月的1 号至28 号内的
整点时刻；月末转存的同时，当月的最大需量值应自动复零。
c） 在电能表电源断电的情况下，所有与结算有关的数据应至少保存10 年，其它数据至少保
存3 年。
冻结
a） 定时冻结：按照约定的时刻及时间间隔冻结电能量数据；每个冻结量至少应保存12 次。
b） 瞬时冻结：在非正常情况下，冻结当前的日历、时间、所有电能量和重要测量量的数据；
瞬时冻结量应保存最后3 次的数据。
c） 日冻结：存储每天零点的电能量，应可存储2 个月的数据量。
d） 约定冻结：在新老两套费率/时段转换、阶梯电价转换或电力公司认为有特殊需要时，冻
结转换时刻的电能量以及其他重要数据。
e） 整点冻结：存储整点时刻或半点时刻的有功总电能，应可存储96 个数据。
事件记录
a） 应记录各相失压的总次数，最近10 次失压发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信
息；失压功能应满足DL/T 566 的技术要求。
b） 应记录各相断相的总次数，最近10 次断相发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信
息。
c） 应记录各相失流的总次数，最近10 次失流发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信
息。
d） 应记录最近10 次全失压发生时刻、结束时刻、及对应的电流值；全失压后程序不应紊乱，
所有数据都不应丢失，且保存时间应不小于180 天；电压恢复后，电能表应正常工作。
e） 应记录电压（流）逆相序总次数，最近10 次发生时刻、结束时刻及其对应的电能量数据。
f） 应记录掉电的总次数，以及最近10 次掉电发生及结束的时刻。
g） 应记录需量清零的总次数，以及最近10 次需量清零的时刻、操作者代码。
h） 应记录编程总次数，以及最近10 次编程的时刻、操作者代码、编程项的数据标识。
i） 应记录校时总次数（不包含广播校时），以及最近10 次校时的时刻、操作者代码。
j） 应记录各相过负荷总次数、总时间，最近10 次过负荷的持续时间。
k） 应记录开表盖总次数，最近10 次开表盖事件的发生、结束时刻。
l） 应记录开端钮盖总次数，最近10 次开端钮盖事件的发生、结束时刻。
m）永久记录电能表清零事件的发生时刻及清零时的电能量数据。
n） 应记录最近10 次远程控制拉闸和最近10 次远程控制合闸事件，记录拉、合闸事件发生
时刻和电能量等数据。
o） 应支持失压、断相、开表盖、开端钮盖等重要事件记录主动上报。
通信
a） RS485 接口必须和电能表内部电路实行电气隔离，并有失效保护电路。
b） RS485 接口应满足DL/T 645—2007 电气要求，并能耐受交流电压380V、2 分钟不损坏的
试验。
c） RS485 接口通信速率可设置，标准速率为1200bps、2400bps 、4800bps 、9600bps，缺
省值为2400bps。
d） RS485 接口通信遵循DL/T 645—2007 协议及其备案文件。
控制输出
电能表可输出电脉冲或电平开关信号，控制外部报警装置或负荷开关。
显示
a） 应具备自动循环和按键两种显示方式；自动循环显示时间间隔可在5～20 秒内设置；按
键显示时，LCD 应启动背光，带电时无操作60s 后自动关闭背光。
b） 显示内容分为数值、代码和符号三种。
c） 电能表可显示电能量、需量、电压、电流、功率、时间、剩余金额等各类数值，数值显
示位数不少于8 位，显示小数位可以设置；显示的数值单位应采用国家法定计量单位，
如：kW、kvar、kWh、kvarh、V、A 等；
d） 显示符号可包括功率方向、费率、象限、编程状态、相线、电池欠压、故障（如失压、
断相、逆相序）等标志；
e） 显示代码包括显示内容编码和出错代码；电能表如果发生出错故障，显示器应立即停留
在该代码上；出错代码至少应包括下列故障类型：时钟错误、存储器故障或损坏；显示
代码参见附录B。
f） 显示内容可通过编程进行设置。
g） 应具有停电后唤醒显示的功能。
测量
a） 可测量总及各分相有功功率、无功功率、功率因数、分相电压、分相（含零线）电流、
频率等运行参数。
b） 测量误差（引用误差）不超过±1%。
负荷记录
a） 负荷记录内容可以从DL/T 645—2007 定义的“电压、电流、频率”、“有、无功功率”、“功
率因数”、“有、无功总电能”、“四象限无功总电能”、“当前需量”六类数据项中任意组
合。
b） 负荷记录间隔时间可以在1～60min 范围内设置；每类负荷记录的间隔时间可以相同，也
可以不同。
c） 负荷记录的存储空间应至少保证在记录正反向有功总电能、无功总电能、四象限无功，
间隔时间为1min 的情况下不少于40 天的数据量。
功能配置表
电能表按有功电能计量准确度等级可分为：0.2S、0.5S、1、2 四个等级，根据安装环境不同
推荐使用电能表类型如表5-1 所示。
智能型电力仪表安装环境	安装环境电能表适用类型（推荐）
关口	0.2S 级三相智能电能表、0.5S 级三相智能电能表、1 级三相智能电能表
100kVA及以上专变用户	0.2S 级三相智能电能表、0.5S 级三相智能电能表、1 级三相智能电能表
100kVA以下专变用户	0.5S 级三相费控智能电能表（无线）、1 级三相费控智能电能表、1 级三相费控智能电能表（无线）
公变下三相用户	1 级三相费控智能电能表、1 级三相费控智能电能表（载波）、1 级三相费控智能电能表（无线）
公变下单相用户	2 级单相本地费控智能电能表、2 级单相本地费控智能电能表（载波）、2 级单相远程费控智能电能表、2 级单相远程费控智能电能表（载波）