ZSPQ型气动活塞切断阀

用于无杂质、无颗粒的液体、气体介质的设备
ZSPQ型气动活塞切断阀，由切断机构与气动活塞执行机构组成。切断机构采用直通单座形式，DN20阀芯为单导向，DN25~200阀芯为双导向，具有几个简单，操作方便，使用可靠、快速开闭等特点。
应用范围
ZSPQ型气动活塞切断阀
主要应用于无杂质、无颗粒的液体、气体介质，要求快速严密关闭，快速放空的自动控制系统中。
规格型号
类别	软密封	硬密封
常温型	中温型	高温型	低温型
型号	ZSPQ-40B、40K	ZSPQ-40BG、40KG	ZSPQ-40BG1、40KG1	ZSPQ-40BD、40KD
规格	DN20~200
技术参数
●切断构主要技术参数
公称通径mm	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
阀座直径mm	26	43	43	52	62	79	94	115	140	166	216
额定流量系数Kv	6.5	10	15	25	40	65	100	150	260	350	540
公称压力MPa	4.0
行程mm	16	25	40	60
介质温度℃	-40~150（常温）；-40~450（中温）；-60~550（高温）；-250~ -60（低温）
流量特性	两位快开式
配执行机构	ZSD-2	ZSD-3	ZSD-5	ZSD-7
法兰尺寸、型式	按JB/T79.2-94凹式(常、中、高温)；按JB/T79.3-94椎槽式（低温）
阀体材质	ZG230—450；ZG1Cr18Ni9Ti；ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
注：可为用户提供GB、ANSI、JIS、DIN等法兰结构式，其法兰距按用户需要确定。
●活塞执行机构主要技术参数
型号	ZSD-2	ZSD-3	ZSD-5	ZSD-7
活塞直径mm	150	200	300	400
有效面积㎝&sup2;	175	305	700	1245
行程 mm	16	25	40	60
进气孔螺纹	M16×1.5	M20×1.5	M24×2
最大输出力N	7200	12800	29300	52000
操作气源压力KPa	500
性能指标
公称通径 mm	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
泄漏量/min	软密封	0
硬密封	1	3	5	7	9
切断时间S	1~2	2~4
额定行程偏差%	+10
注：泄漏量用水做实验
允许压差
MPa
公称通径mm	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
允许压差	气开	4.0	4.0	4.0	2.8	3.5	2.4
气关	4.0	2.5	1.7	1.0	1.1	0.8	0.6
可配附件
手轮机构、空气过滤减压器、电磁阀、信号回讯器（或行程开关）等。
外形尺寸
●常温型气动活塞切断阀外形尺寸 mm
公称通径DN	L	H2	带手轮	不带手轮
H	H1	H3	重量kg	H	H1	重量kg
20	180	53	662	447	222	39	574	359	26
25	190	111	732	46	644	33
32	210	117	744	48	656	35
40	230	131	885	570	280	85	778	463	61
50	255	146	915	89	808	65
65	285	181	1131	706	389	135	969	542	97
80	310	190	1147	143	983	99
100	355	194	1155	163	991	109
125	425	256	1588	1022	305	1305	739	218
150	460	266	1608	331	1325	244
200	560	289	1659	445	1376	358
●中温型气动活塞切断阀外形尺寸 mm
公称通径DN	L	H2	带手轮	不带手轮
H	H1	H3	重量kg	H	H1	重量kg
20	180	53	813	447	222	43	725	359	30
25	190	111	883	52	795	39
32	210	117	895	54	807	41
40	230	131	1036	570	280	90	929	463	66
50	255	146	1066	95	969	71
65	285	181	1296	706	389	145	1132	542	101
80	310	190	1310	155	1146	111
100	355	194	1318	172	1154	128
125	425	256	1803	1022	327	1520	739	240
150	460	266	1823	356	1540	269
200	560	289	1874	464	1591	377
●高温型气动活塞切断阀外形尺寸 mm
公称通径DN	L	H2	带手轮	不带手轮
H	H1	H3	H	H1
20	180	53	1018	447	222	930	359
25	190	111	1088	1000
32	210	117	1100	1012
40	230	131	1242	570	280	1135	463
50	255	146	1272	1165
65	285	181	1550	649	1443	542
80	310	190	1558	1451
100	355	194	1566	1459
125	425	256	2028	872	378	1895	739
150	460	266	2048	1915
200	560	289	2094	1961
●低温型气动活塞切断阀外形尺寸 mm
公称通径	L	H2	H3	-100℃	-200℃	-250℃
带手轮	不带手轮	带手轮	不带手轮	带手轮	不带手轮
H1	H	H1	H	H1	H	H1	H	H1	H	H1	H
20	180	53	222	500	1127	500	1039	700	1327	700	1239	900	1527	900	1439
25	190	111	500	1181	500	1093	700	1381	700	1293	900	1581	900	1491
32	210	117	500	1193	500	1105	700	1393	700	1305	900	1593	900	1505
40	230	131	280	500	1310	500	1203	700	1510	700	1403	900	1710	900	1603
50	255	146	500	1335	500	1228	700	1535	700	1428	900	1735	900	1628
65	285	181	600	1554	600	1447	800	1754	800	1647	1000	1954	1000	1847
80	310	190	600	1565	600	1458	800	1765	800	1658	1000	1965	1000	1858
100	355	194	600	1569	600	1462	800	1769	800	1662	1000	1769	1000	1862
125	425	256	378	700	1942	700	1809	900	2142	900	2009	1100	2342	1100	2209
150	460	266	700	1952	700	1819	900	2152	900	2019	1100	2352	1100	2219
200	560	289	700	1982	700	1849	900	2182	900	2049	1100	2382	1100	2249
零件材料
零件名称	材料
阀体、阀盖	ZG230—450；ZG1Cr18Ni9Ti；ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
阀杆、阀芯	1Cr18Ni9
密封填料	V型聚四氟乙烯
密封垫	1Cr18Ni9夹石棉板
蜗杆	45
O型密封圈	耐油橡胶
压缩弹簧	60Si2Mn
支架	QT400-18
涡轮箱、涡轮、气缸、轴承盖、活塞	HT200
推杆	2Cr13