QW潜水式排污泵

排污泵的一种
QW潜水式排污泵采用大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
型号
QW潜水式排污泵型号意义
机械密封采用双道串联密封，材质为硬质耐磨碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使泵安全连续运行800小时以上。泵结构紧凑，体积小，移动方便，安装简便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减小工程造价
特点
1．QW潜水式排污泵采用独特的单片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2．机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料，可使泵安全连续运行8000小时以上。
3．QW潜水式排污泵整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。
4．该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器，定子绕组内预埋了热敏元件，对水泵电机自动保护。
5．可根据用户需要配备全自动控制柜，对泵的漏水、漏电过载及超温等进行自动保护，提高了产品的安全性与可靠性
6．浮球开关可以根据所需液位变化，自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便。7．QW(WQ)系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来更大方便，人可不必为此而进入污水坑。
8．能够在全扬程内使用，而保证电机不会过载。
9．有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。
用途
QW潜水式排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的结水装置，医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水、污物，也可用于清水及带腐蚀性介质。
使用条件
1、QW潜水式排污泵的介质温度不超过60℃，介质重度为1～1.3kg/dm3。
2、无内自流循环冷却系统的泵，电机部分露出液面不超过1/2。
3、QW潜水式排污泵的铸铁材质的使用范围为PH5～9。
4、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可使用各种腐蚀性介质。
注：用户如有特殊的温度、介质等要求，请在订货时注明输送介质的详细情况，以便本单位提供更为可靠之产品。
使用方法
1.QW潜水式排污泵使用前应仔细检査电缆有否损坏，紧固件是否松动或脱落，泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏。
2.用500V兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻，其值应不低于2兆欧，否则应对电机定子绕组进行干燥处理，干燥处理的温度不允许超过120℃。
3.该系列泵的安装有固定式和移动式两种。当采用固定式自动安装时，应将链索分别穿进(偏离泵出水口，其连线应平行于泵出水口的)两个吊环螺钉或起吊板中上下起吊电泵。均匀缓慢地沿着导轨下滑，直到自动耦合到位。当采用移动式安装时，先将软管套好，用链索穿进两个吊环上下起吊电泵，注意切不能将电缆当作绳索使用，以免发生危险。
4.QW潜水式排污泵接通后的旋转方向从进水口看为逆时针转动，如果电泵反转，只需将电缆线中的任何二根线对调一下接线位置即可。
5.电泵的机壳地线必须严格按有关规程接妥，为了保证使用时人身安全，在电泵运行时，严禁在附近安装、人下水做?~或移动，以防万一电泵漏电而发生意外事故。
6.电泵在无特殊情况必须配备全自动水泵控制柜，切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电源，确保电泵正常运行。
7.不得将电泵长期处于低扬程状态下运行（一般使用扬程不得低于额定扬程的60%)，最好能控制在建议使用扬程范围以内，以防电泵因超载而烧坏电机。
8.无自循环冷却装置的泵严禁整体露出水面长期运行，以防电泵过热损坏。
QW潜水式排污泵保养
1.电泵应有专人管理与使用，井定期检査电泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常。
2.每次使用特别是用于较稠较粘的浆液后，应将电泵放入清水中运转数分钟，防止泵内留下沉积物，保证电
泵的清洁。
3，电泵如长时间不用时应将电泵从水中取出，不要长期浸泡在水中，以减少电机定子绕组受潮的机会，增加电泵的使用寿命。^
4.在常规状态下泵每使用300-500小时后应加注或更换油室中机油（10-?30号机油）使机械密封保持良好的润
滑状态，提高机械密封的使用寿命。
5，电泵拆卸、维修后，机壳组件必须经0.2MPa气密试验检査，以确保电机密封可靠。
6，叶轮和泵体之间的密封环具有密封功能，如密封损坏将直接影响到泵的性能，必要时应更换。
安装
QW潜水式排污泵安装
1.自动耦合装置系统
适用于长期固定的使用场合，具有安装快捷，检测、维修方便等优点.该系统使用特制的底座，固定在污水坑的底部，与出水管连结好，在池顶安装好配套的支承块，用导杆使二者相连.水泵与特定支架连结好.沿导杆下滑到达底座，与其自动耦合、密封、密封，而提升时则自动脱落。
2，移动式安装系统
它以支架支承,接上出水软管即可工作，这种方式主要应用于救急或维修施式的需要。
性能参数
QW潜水排污泵型号	口径	流量	扬程	转速	功率	效率	A	B	C	D	H	自动耦合器
mm	m3/h	M	r/min	kw	%
QW25-7-8-0.55	25	7	8	2900	0.55	45	120	360	225	210	540	/
QW25-8-22-1.1	25	8	22	2900	1.1	45	120	360	225	210	540	/
QW32-8-12-0.75	32	8	12	2900	0.75	48	120	360	225	210	540	/
QW32-12-15-1.1	32	12	15	2900	1.1	45	120	360	225	210	540	/
QW40-15-15-1.5	40	15	15	2900	1.5	48	120	360	225	210	540	/
QW40-15-30-2.2	40	15	30	2900	2.2	54	120	360	225	210	540	/
QW50-20-7-0.75	50	20	7	2900	0.75	51	145	440	275	185	520	GAK-50
QW50-10-10-0.75	50	10	10	2900	0.75	52	120	250	230	185	520	GAK-50
QW50-20-15-1.5	50	20	15	290	1.5	53	120	250	230	210	564	GAK-50
QW50-15-25-2.2	50	15	25	2900	2.2	54	145	410	245	205	550	GAK-50
QW50-18-30-3	50	18	30	2900	3	55	155	420	250	260	660	GAK-50
QW50-40-15-4	50	40	15	2900	4	55	140	457	264	310	730	GAK-50
QW50-25-32-5.5	50	25	32	2900	5.5	55	165	480	285	310	770	GAK-50
QW50-20-40-7.5	50	50	20	2900	7.5	58	175	480	285	310	770	GAK-50
QW65-25-15-2.2	65	25	15	2900	2.2	50	145	450	280	205	570	GAK-65
QW65-37-13-3	65	37	13	2900	3	57	165	475	305	260	652	GAK-65
QW65-25-30-4	65	25	30	2900	4	61	170	505	300	325	710	GAK-65
QW65-30-40-7.5	65	30	40	2900	7.5	56	/	/	/	/	/	GAK-65
QW65-35-50-11	65	35	50	2900	11	45	165	460	300	350	920	GAK-65
QW65-35-60-15	65	35	60	2900	15	65	165	460	300	350	920	GAK-65
QW80-60-13-5.5	80	60	13	2900	5.5	67	165	565	330	325	775	GAK-80
QW80-40-7-2.2	80	40	7	1450	2.2	59	165	510	330	260	640	GAK-80
QW80-43-13-3	80	43	13	2900	3	70	165	540	330	325	652	GAK-80
QW80-40-15-4	80	40	15	2900	4	61	180	565	330	325	775	GAK-80
QW80-65-25-7.5	80	65	25	2900	7.5	63	180	656	330	325	775	GAK-80
QW100-80-10-4	100	100	10	1450	4	65	220	700	430	420	800	GAK-100
QW100-100-15-7.5	100	100	15	1450	7.5	68	225	690	420	420	825	GAK-100
QW100-80-20-7.5	100	80	20	1450	7.5	65	225	690	420	420	825	GAK-100
QW100-100-25-11	100	100	25	1450	11	70	225	690	450	520	940	GAK-100
QW100-100-30-15	100	100	30	1450	15	65	/	/	/	/	/	GAK-100
QW100-100-35-18.5	100	100	35	1450	18.5	68	225	680	410	420	970	GAK-100
QW125-130-15-11	125	130	15	1450	11	72	/	/	/	/	/	GAK-125
QW125-130-20-15	125	130	20	1450	15	75	/	/	/	/	/	GAK-125
QW150-145-9-7.5	150	145	9	1450	7.5	76	225	800	510	420	795	GAK-150
QW150-180-15-15	150	180	15	1450	15	69	275	950	610	520	1060	GAK-150
QW150-180-20-18.5	150	180	20	1450	18.5	72	250	925	858	520	1060	GAK-150
QW150-180-25-22	150	180	25	1450	22	78	260	925	585	520	1060	GAK-150
QW150-130-30-22	150	130	30	1450	22	78	260	925	585	520	1060	GAK-150
QW150-180-30-30	150	180	30	1450	30	78	/	/	/	/	/	GAK-150
QW150-200-30-37	150	200	30	1450	37	73	275	1025	650	520	1320	GAK-150
QW200-300-7-11	200	300	7	980	11	66	290	990	610	520	1150	GAK-200
QW200-250-11-15	200	250	11	1450	15	64	270	970	600	520	1120	GAK-200
QW200-250-15-18.5	200	250	15	1450	18.5	73	290	1130	715	520	1130	GAK-200
QW200-400-10-22	200	400	10	1450	22	75	275	1120	710	520	1130	GAK-200
QW200-400-13-30	200	400	13	14501	30	76	275	1120	710	520	1320	GAK-200
QW200-300-15-22	200	300	15	1450	22	76	275	1120	710	520	1130	GAK-200
QW200-250-22-30	200	250	22	1450	30	71	275	1120	710	520	1290	GAK-200
QW200-350-25-37	200	350	25	1450	37	71	325	1080	680	520	1370	GAK-200
QW200-400-30-45	200	400	30	1450	45	74	330	1250	780	520	1370	GAK-200
QW250-600-9-30	250	600	9	980	30	78	440	1100	700	520	1660	GAK-250
QW250-600-12-37	250	600	12	1450	37	76	440	1100	700	520	1660	GAK-250
QW250-600-15-45	250	600	15	1450	45	73	440	1100	700	520	1660	GAK-250
QW250-600-20-55	250	600	20	1450	55	73	440	1100	700	520	1700	GAK-250
QW250-600-25-75	250	600	25	1450	75	71	440	1100	700	520	1750	GAK-250
QW300-800-12-45	300	800	12	980	45	74	470	1305	850	650	1845	GAK-300
QW300-480-15-45	300	480	15	1450	45	66	470	1305	850	650	1845	GAK-300
QW300-800-15-55	300	800	15	1450	55	73	470	1305	850	650	2060	GAK-300
QW300-600-20-55	300	600	20	1450	55	73	470	1305	850	650	2060	GAK-300
QW300-800-20-75	300	800	20	1450	75	75	470	1305	850	650	2120	GAK-300
QW300-950-20-90	300	950	20	1450	90	76	470	1305	850	650	2120	GAK-300
QW300-1000-25-110	300	1000	25	1450	110	76	500	1350	875	650	2220	GAK-300
QW300-1100-10-55	300	1100	10	1450	55	73	/	/	/	/	/	GAK-300
QW350-1500-15-90	350	1500	15	740	90	87	630	1533	1280	700	2190	GAK-350
QW350-1200-18-90	350	1200	18	980	90	85	500	900	500	750	2190	GAK-350
QW350-1100-28-132	350	1100	28	980	132	84	700	1616	1363	700	2480	GAK-350
QW350-1000-36-160	350	1000	36	980	160	84	700	1666	1413	700	2590	GAK-350
QW400-1760-7.5-55	400	1760	7.5	980	55	83	/	/	/	/	/	GAK-400
QW400-1500-10-75	400	1500	10	980	75	86	600	1650	1365	780	2000	GAK-400
QW400-2000-13-110	400	2000	13	980	110	84	600	1650	1365	780	2280	GAK-400
QW400-2000-15-132	400	2000	15	980	132	83	/	/	/	/	/	GAK-400
QW400-1700-22-160	400	1700	22	980	160	83	630	1670	1380	780	2600	GAK-400
QW400-1500-26-160	400	1500	26	980	160	84	630	1670	1380	780	2600	GAK-400
QW400-1800-32-250	400	1800	32	980	250	82	670	1730	1440	780	2850	GAK-400
QW500-2500-10-110	500	2500	10	740	110	85	900	2218	1875	900	2250	GAK-500
QW500-2600-15-160	500	2600	15	740	160	84	955	1968	1625	900	2450	GAK-500
QW500-2400-22-220	500	2400	22	740	220	85	900	2218	1875	900	2520	GAK-500
QW500-2650-24-250	500	2650	24	740	250	85	1017	2198	2395	900	3000	GAK-500