泳池水处理

近年来，泳池水的健康问题愈发引起消费者的重视，作为政府单位及泳池管理方有必要满足消费者的知情权，泳池作为与生活质量息息息相关的生活载体，必须要符合国家的质量安全要求的标准。
水质卫生标准
1.1.1世界级竞赛用游泳池的池水水质，应符合国际游泳协会（FINA）关于游泳池池水水质现行卫生标准的规定（表 3.1.1）。
表 3.1.1游泳池池水水质卫生标准
序号	项 目	水质卫生标准	备 注
1	温度	26±1℃
2	pH 值	7.2～7.6	电阻值10.13～10.14Ω	宜使用电子测量
3	浑浊度	0.10FTU	滤后入池前测定值
4	游离性余氯	0.3～0.6mg/L	DPD 液体
5	化合性余氯	≤0.4mg/L
6	菌 落	21±0.5℃:100 个/mL	24h、48h、78h
37±0.5℃:100 个/mL	24h、48h
7	大肠埃希氏杆菌	37±0.5℃:100 个/mL 池水中不可检出	24h、48h
8	绿脓杆菌	37±0.5℃:100 个/mL 池水中不可检出	24h、48h
9	氧化还原电位	≥700V	电阻值为 10.13～10.14Ω
10	清晰度	能清晰看见整个游泳池底
11	密 度	kg/dm	20℃时的测定值
12	高锰酸钾消耗量	池水中最大总量 100 mg/L 其他水量大量 3mg/L
13	THM（三卤甲烷）	宜小于 20 μg/L
14	室内泳池的空气温度	至少比池水温度高 2℃	由于建筑原因
* 细菌的测试应使用膜滤。过滤后，将滤膜在 37℃温度下在胰蛋白酶解蛋白大豆琼脂中保存 2～4h，然后将滤膜放入隔离的培养基中。
1.1.2国家级竞赛用游泳池和宾馆内附建的游泳池的池水水质卫生标准，可参照本规程第3.1.1 条表 3.1.1 的规定执行。
1.1.3其他游泳池和水上游乐池正常使用过程中的池水水质卫生标准，应符合表 3.1.3 的规定。
注：当地卫生防疫部门有规定时，应按当地卫生防疫部门的规定执行。
表 3.1.3人工游泳池池水水质卫生标准
序号	项 目	标 准
1	水温	22～26℃
2	pH 值	6.5～8.5
3	浑浊度	≤5(NTU)
4	尿素	≤3.5mg/L
5	游离性余氯	≤0.3～0.5mg/L
6	细菌总数	≤1000 个/mL
7	大肠菌数	≤18 个/L
8	有毒物质	按附录 A 执行
1.1.4游泳池和水上游乐池初次充水和使用过程中补充水的水质，应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749 的要求。
1.1.5游泳池和水上游乐池饮水、淋浴等生活用水的水质，应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749 的要求。
水温
1.2.1游泳池和水上游乐他的池水设计温度，应根据池子类型按表 3.2.1 采用。
表 3.2.1室内游泳池和水上游乐他的汕水设计温度
序号	池子类型	池水设计温度
1	竞赛游泳池	25～27℃
2	训练游泳池、宾馆内游泳池	26～28℃
3	公共游泳池	26～28℃
4	跳水池	26～28℃
5	造浪池、环流池	28～29℃
6	滑道池、休闲池	28～29℃
7	蹼泳池	不低于 23℃
8	儿童池、戏水池	28～30℃
9	按摩池	不超过 40℃
1.2.2露天的游泳池和水上游乐池的池水温度，宜符表 3.2.2 的要求
表 3.2.2 露天游泳池的池水设计温度
序号	类型	池水设计温度
1	有加热装置	26～28℃
2	无加热装置	22～23℃
2 池 水 循 环
循环方式
2.1.1游泳池和水上游乐池的池水循环方式，应根据池水体积、池水深度、池子形状、池内设施、使用性质和技术经济等因素综合比较确定。
2.1.2游泳池和水上游乐池循环水的水流组织，应符合下列要求：
1 给水口及回水口的布置，应使水流分布均匀、不短流和不出现涡流及死水区；
2 被净化水与池内水应有序混合、交换、更新；
3 应有效地溢流池水表面的水；
4 应有利于环境卫生的保持及管道、设备的施工安装和维修管理。
2.1.3游泳池和水上游乐池，应根据下列规定选用池水循环方式：
1 竞赛游泳池和训练游泳池的池水，应采用逆流式或混合流式循环方式；
2 公共游泳池、露天游泳池的池水，宜采用顺流式循环方式；
3 水上游乐池的池水，宜采用混合流式或顺流式循环方式。
2.1.4池水采用混合流式循环时，应符合下列规定：
1 从池子水表面溢流的回水量，宜按循环水量的 60%确定；
2 从池底回水口的回水量，不宜大于循环水量的 40%。
2.1.5游泳池和水上游乐池，宜按池水连续24h循环进行设计。
注：1 游泳池进行竞赛时，允许暂停池水循环。
2 游泳池、水上游乐池在夜间非开放期间，可按循环水量的 50%～35%连续运行。
循环周期
2.2.1游泳池和水上游乐池的池水净化循环周期，应根据其使用性质、游泳或游乐人数、池水容积、消毒方式、池水净化设备运行时间和除污效率等因素确定，其循环周期可按 表 5.2.1 采用。
表 2.2.1游泳池和水上游乐池的循环周期
序号	泳池类别	循环周期（h）	循环次数（次/d）
1	竞赛池、训练池	4～6	6～4
2	跳水池	8～10	3～2.4
3	跳水、游泳合用池	6～8	4～3
4	公共池、露天池	4～6	6～4
5	儿童池	2～4	12～6
6	幼儿戏水池	1～2	24～12
7	俱乐部、宾馆内游泳池	6～8	4～3
8	环流河	2～4	12～6
9	造浪池	2	12
10	气泡休闲池	2～4	12～6
11	水力按摩池	公共池	0.3～0.5	80～48
专用	0.5～1.0	48～24
12	滑道池	6	4
13	探险池	6	4
14	教学池	8	3
15	大、中学校游泳池	6～8	4～3
16	家庭游泳池	8～10	3～2.4
注：池水的循环次数按每日使用时间与循环周期的比值确定。
过滤
3.2.1游泳池和水上游乐池的水过滤器，应根据池子的使用性质、规模、人员负荷、管理条件和材料情况确定，并应符合下列要求：
1 体积小、效率高、功能稳定、能耗小，且能保证出水水质；
2 操作简单、安装方便、管理费用低且有利于循环水净化系统的自动控制。
3.2.2过滤器内的滤料应符合下列要求：
1 比表面积大、孔隙率高、截污能力强、使用周期长；
2 不含杂物和污泥，不含有毒和有害物质；
3 化学稳定性能好；
4 机械强度高，耐磨损，抗压性能好。
3.2.3游泳池和水上游乐他的石英砂压力过滤器的过滤速度，宜按下列规定选用：
1 竞赛池、公共池、教学池、水上游乐池等，宜采用中速过滤；
2 家庭池、宾馆池、按摩池等，可采用高速过滤。
7 池水加药和水质平衡
一般规定
4.1.1游泳池和水上游乐池的循环水，在进行净化处理过程中，应向循环水中投加下列药剂：
1 循环水送人过滤器之前投加混凝剂；
2 根据消毒剂品种，宜在消毒之前投加 pH 值调整剂；
3 根据气候条件和池水水质变化情况，在输入游泳池的水中不定期投加除藻剂。
4.1.2药剂品种应根据水源水质和所选用药剂类型，结合当地药品供应情况，按下列原则确定：
1 混凝剂宜采用氯化铝或精制硫酸铝、明矾；
2 pH 值调整剂宜采用碳酸钠、碳酸氢钠或盐酸；
3 除藻剂宜采用硫酸铜。
4.1.3各种药品不得直接干洒入池水中。
投加方式
4.2.1药剂应湿式投加，且不同品种的药剂应有各自独立的投加系统，并应符合下列要 求：
1 药剂溶液的配制浓度宜为 5%～10%。但采用盐酸时，配制溶液浓度宜为 3%；
2 药剂溶液宜按每日的使用量一次配制完成。当有困难时，可将每一场次的使用量 一次调配完成；
3 投加系统应设置或采取使药剂溶液与循环水充分混合接触的装置或措施。
4.2.2混凝剂宜采用连续定比自动投加，并应符合下列要求：
1 投加量应按絮凝试验资料确定。当缺乏絮凝试验资料时，设计投加量可采用3～ 5mg/L；
2 重力式投加时，应投加在循环水泵的吸水管内；
3 压力式投加时，宜投加在过滤器之前的循环水泵出水管内。
4.2.3pH 值调整剂宜采用 pH 值传感器控制投加量，并应符合下列要求：
1 设计投加量宜采用 1～5mg/L 并根据本规程第 7.4.1 条的规定调整投加量；
2 重力式投加时，应投加在循环水泵的吸水管内；
3 压力式投加时，宜投加在消毒之前的循环水泵出水管内。
4.2.4除藻剂应根据池水水质变化情况间断投加，并应符合下列要求：
1 设计投加量不得超过 1mg/L
2 投加时间和间隔时间，应根据池水透明度和气候条件确定。
5 池 水 消 毒
规定
5.1.1游泳池和水上游乐池的池水，必须进行消毒杀菌处理。
5.1.2消毒剂的选择应符合下列要求：
1 杀菌消毒能力强，并有持续杀菌的功能；
2 不造成水和环境污染，不改变池水水质；
3 对人体无刺激或刺激性很小；
4 对建筑结构、设备和管道无腐蚀或仅有轻微腐蚀；
5 费用低，且能就地取材。
5.1.3游泳池和水上游乐池的消毒剂和消毒方式，应根据使用性质确定：
1 世界级和国家级竞赛和训练游泳池、宾馆和会所附设游泳池、室内休闲池及有特 殊要求的其他游泳池，宜采用臭氧消毒；
2 公共游泳池、滑道池、造浪池、环流河、气泡休闲池、公共水力按摩池等，宜采 用氯消毒；
3 家庭游泳池和家庭及宾馆客房按摩池，宜采用氯片消毒；
4 露天游泳池亦可采用二氯异氰尿酸或三氯异氰尿酸消毒。
5.1.4消毒设备的选择，应符合下列要求：
1 设备简单、安全可靠、操作和维修简便；
2 计量装置的计量准确，且灵活可调；
3 投加系统能自动控制，且安全可靠；
4 建设费和经常运行费低。
泳池在使用过程中，需要循环，净化，加药，反洗、补水等过程缺一不可！