TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
(3) 고압 하에서의 배관연결은 링(ring) 연결 또는 플랜지 연결을 한다.
10.6.9 부대장치
부대장치로는 저류조, 분쇄기, 기액분리기, 연화제 주입설비, 탈취설비, 약품세척설비, 고액분리조, 세정장치, 시동용보일러, 계측설비 등이 있다.
10.7 기타 찌꺼기(슬러지) 소각 설비
찌꺼기(슬러지)의 소각을 위하여 다단소각로와 회전건조소각로 외에 다음에 열거된 소각법의 채택을 고려해 볼 필요가 있다.
(1) 기류건조소각로
(2) 분사식소각로
(3) 사이클론소각로
(4) 열분해
(5) 전기소각로
10.8 찌꺼기(슬러지) 용융
찌꺼기(슬러지) 용융 설계 시 다음 사항을 고려한다.
(1) 찌꺼기(슬러지) 용융은 용융의 목적과 슬래그의 이용 방법을 고려한 시스템이어야 한다.
(2) 찌꺼기(슬러지)의 용융 특성을 사전에 파악한다.
10.9 대기오염 문제
1) 소각로 배기가스 처리시설
찌꺼기(슬러지) 소각로의 배기가스에 의한 대기오염을 방지하기 위하여 배기가스 처리장치를 설치하여 배기가스 내의 대기오염물 농도가 법에서 규정하는 허용치 이하가 되도록 한다.
11. 찌꺼기(슬러지)의 자원화
11.1 녹지 및 농지 이용
녹지 및 농지에의 이용형태는 시비된 토지의 상황이나 이용자 측의 사용 방법을 고려하여 결정하며 주로 다음의 두가지 종류가 있다.
(1) 하수찌꺼기(슬러지) 부숙토
(2) 지렁이분변토
11.2 건설자재로서의 이용
11.2.1 건설자재로의 이용 형태
건설자재 이용의 주된 이용 형태로서는 다음의 2가지 종류가 있다.
(1) 소각재
(2) 용융 슬래그
11.2.2 품질 또는 사용 방법
품질 또는 사용 방법은 다음의 각 항목을 고려하여 결정한다.
(1) 건설 자재로 이용되는 제품은 품질 또는 성상이 목적에 부합하여야 한다.
(2) 사용 방법의 선정에 있어서는 건설 자재이용에 대하여 지역 상황을 고려하여 수행할 필요가 있다.
11.2.3 저장 및 유통체계
건설자재의 저장 및 유통 체계는 다음의 각 항목을 고려한다.
(1) 수요량의 계절 변동에 대응하기 위하여 제품의 형상에 적합한 저장설비를 설치한다.
(2) 제품의 유통 체계를 명확하게 확립해 두는 것이 바람직하다.
11.2.4 유의사항
건설 자재로의 이용에 있어서는 다음의 각 항목과 같은 요건을 만족할 필요가 있다.
(1) 사용 후에 환경에 대하여 장기간 안전해야 한다.
(2) 시장에 있어서 유통성이 어느 정도 높으며 안정된 공급이 가능하여야 한다.
11.3 에너지 이용
11.3.1 에너지 이용의 형태
찌꺼기(슬러지)의 에너지 이용의 형태로서는 다음의 4가지 종류가 있다.
(1) 소화 가스
(2) 건조 찌꺼기(슬러지)
(3) 소각·용융로 배기가스
(4) 찌꺼기(슬러지) 탄화물
11.3.2 유의사항
찌꺼기(슬러지) 에너지 이용에 있어서는 다음의 각 항목에 유의하여야 한다.
(1) 이용 가능한 에너지량의 변동을 충분히 파악하고, 에너지수지를 종합적으로 검토하여 장치 용량을 결정한다.
(2) 처리 공정 전체의 에너지 절약에 대하여 고려한다. 또한, 시스템 전체의 경제성에 대하여도 고려한다.
(3) 필요에 따라 여유 장치를 설치한다.
12. 찌꺼기(슬러지)의 최종 처분
12.1 고화
12.1.1 고화방법
고화방법은 크게 나누어 다음의 2종류로 구분할 수 있다.
(1) 찌꺼기(슬러지) 케익＋고화제
(2) 찌꺼기(슬러지) 케익＋고화제＋고화보조제
12.1.2 품질
고화된 찌꺼기(슬러지)는 매립작업에 지장이 없는 강도를 가져야 한다.
12.1.3 고화처리 및 이용 시 유의사항
찌꺼기(슬러지)케익의 고화처리 이용에 있어서는 다음의 각항에 유의한다.
(1) 고화된 찌꺼기(슬러지)의 매립 후 환경에 대해서 장기간의 안정성을 검토한다.
(2) 연간에 걸친 하수찌꺼기(슬러지)의 성상 변화를 충분히 파악하여 고화제의 혼합비 및 양생기간을 결정한다.
(3) 필요에 따라서 혼합 및 양생장치를 설계한다.
12.2 매립
찌꺼기(슬러지) 매립에 있어서는 다음의 각 항목에 유의해야 한다.
(1) 매립지와 주변 환경
(2) 찌꺼기(슬러지) 성상에 따른 매립
12.2.1 계획 매립 용량
계획 매립 용량은 계획 목표년도에 도달할 때까지 매년 다음 계획연간매립용량의 총량에 복토의 용량을 더한 것으로 한다.
12.2.2 매립지 선정
매립지 선정에 있어서는 다음의 각 항목을 고려하여 종합적으로 검토한다.
(1) 운반도로의 확보
(2) 지형지질 등
(3) 주변환경조건
(4) 사후 매립지 이용계획
(5) 재해 등에 대한 안전성
12.2.3 매립지의 시설 및 관리
(1) 매립지는 저류구조물, 차수공, 침출수 집배수시설, 침출수 처리시설 등의 주요 시설과 반입관리시설, 모니터링시설, 관리동 등의 관리시설, 그리고 반입도로, 비산방지시설, 방재설비 등의 관련시설들로 구성된다.
(2) 매립지의 관리는 관련법규에 따른다.
13. 악취방지 및 탈취설비
(1) 찌거기(슬러지)의 수송 및 저장(저류), 농축, 소화, 개량, 탈수, 건조, 소각, 자원화, 최종처분 등에서 발생하는 악취를 생활환경 보전상 지장이 생기지 않도록 밀폐, 저감, 차단, 포집, 탈취 등의 단계별 처리방안을 계획하여야 한다.
(2) 탈취 방식은 약액세정방식, 미생물탈취방식, 활성탄흡착방식, 연소방식 등이 있으며 악취조건을 고려하여 선정한다.