TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
(8) 찌꺼기(슬러지) 계면 측정장치와 연동하여 자동 인발이 될 수 있도록 시스템을 구축하여야 한다.
(9) 기존 일차침전지 효율개선 또는 별도 간이공공하수처리시설 설치시 강우시 유입하수량 변동에 탄력적으로 대응하기 위하여 계열별로 운전이 가능하도록 시설을 설치하여야 한다.
9.4.5 소독시설
(1) 간이공공하수처리시설의 소독방법은 강우시 유입되는 하수의 높은 탁도에 대응할 수 있는 염소소독방법을 원칙으로 하고, 설치부지 및 접촉시간 부족할 경우 효율성, 경제성, 환경성 등의 검토를 통하여 강우시 일시적 사용에 적합한 소독방법을 도입하여야 한다.
(2) 염소소독시설의 설치기준은 “하수도시설기준 제4장 수처리시설의 4.8 소독시설”을 참조하여 설치하고 간이처리수 소독은 발암물질인 THM 발생을 최소화 할 수 있는 방식으로 선정하여야 한다.
(3) 기존 공공하수처리시설에 운영되지 않는 염소접촉지가 있는 경우 이를 최대한 활용하는 방안을 검토하여 중복투자가 발생되지 않도록 한다.
(4) 간이처리수의 별도 방류수로가 있는 경우에는 수로안에 도류벽 등을 설치하여 염소접촉조로 활용하는 간이소독방식을 선택할 수도 있다. 간이소독시설은 약품탱크, 정량펌프, 제어반 등으로 구성하고, 약품투입은 간이처리 유량과 연동하여 투입될 수 있도록 제어되어야 한다.
10. 하수처리장 내 부대시설
10.1 처리장 내 연결관로
(1) 처리장내 연결관로의 계획하수량은 다음을 기준으로 한다.
① 유입펌프토출부~일차침전지：합류식-우천시계획오수량
분류식-계획시간최대오수량
② 일차침전지~생물반응조：계획시간최대오수량
③ 생물반응조~이차침전지：계획시간최대오수량+계획반송찌꺼기(슬러지)량
④ 이차침전지~방류구：계획시간최대오수량
⑤ 일차침전지~방류구：합류식-우천시계획오수량
(2) 처리장내 연결관로 내의 평균유속은 0.6~1.0m/s를 표준으로 한다.
(3) 처리장내 연결관로는 수밀 철근콘크리트 관로 또는 주철관 등으로 한다.
(4) 처리장내 연결관로는 가능한 짧게, 굴곡을 작게 함과 동시에 측관이나 기타 연결관을 고려하여 설계한다.
10.2 공동구
(1) 공동구는 수밀한 철근콘크리트 구조로 만들도록 하고 수용하는 관과 밸브의 지지가 충분히 가능한 구조로 한다.
(2) 공동구는 수용하는 관 및 밸브류, 계기류의 반출입, 고정, 분리, 점검, 수리에 편리한 구조로 한다.
(3) 공동구는 환기, 조명, 배수가 잘 되도록 한다.
(4) 공동구는 우수의 침입, 화재, 작업 중의 장해를 방지할 수 있도록 한다.
10.3 방류구
(1) 방류구의 위치 및 구조는 방류수역의 관리자와 사전에 충분히 협의하여 결정하여야 한다.
(2) 방류구의 유속은 선박의 운향, 세굴 등 주변에 영향을 미치지 않도록 하여야 한다.
(3) 방류구의 높이는 가능한 한 하천이나 해역 등의 방류지의 저수위 부근에 위치하도록 하는 것이 바람직하다.
(4) 방류구의 위치 및 방류의 방향은 방류수가 부근에서 정체되지 않도록 결정해야 한다.
(5) 방류구에는 필요에 따라 게이트를 설치한다.
10.4 급배수관
(1) 급수관의 계획유량은 하수처리장에서 사용하는 축봉수, 냉각수, 세척수 등의 용수사용량을 고려하여 결정한다.
(2) 배수관의 계획유량은 장내의 우수, 오수 그리고 각 시설의 배수량을 고려하여 결정한다.
(3) 배수관의 매설 깊이와 수위, 관로의 접합, 관의 이음, 기초공, 맨홀 등은 관로시설 설계기준(KDS 61 40 00)의 1.3, 1.4, 1.5 및 1.7에 따라 정한다.
11. 친환경 주민친화시설
친환경 주민친화적 하수처리시설은 부정적 이미지를 탈피하여 환경개선과 보호를 위한 시설로 지역사회에 도움이 되는 시설, 주민들과 함께 할 수 있는 공간이 조성되는 것을 말한다.
친환경 주민친화시설은 하수처리시설의 본연의 기능, 활용가능한 친환경 자원 이용과 하수처리시설 근무자, 방문자 또는 지역주민들의 이용이나 편의를 제공하는 형태에 따른 분류를 한다.
친환경 주민친화시설은 기본방향은 다음과 같다.
(1) 지역적 특성을 고려한 계획이 이루어져야 한다.
(2) 환경개선 및 생태보전에 크게 기여하여야 한다.
(3) 에너지 보전적 측면을 고려하여야 한다.
(4) 이용자의 안전성을 최대한 확보해야 한다.
설치시 고려사항은 다음과 같다.
(1) 지역의 특성과 입지여건을 최대한 고려하여야 한다.
(2) 시설의 종류, 위치, 규모가 시설목적과 수용능력에 부합하도록 계획한다.
(3) 친환경적 구조, 소재, 시스템을 사용한다.
(4) 사회적 약자의 편의를 최대한 반영한다.
(5) 친환경 주민친화시설의 계획수립 전·후에 이해당사자가 참여할 수 있도록 한다.
친환경 주민친화시설의 도입 우선순위의 평가기준 및 평가 항목을 합리적이고 타당성 있게 제시하여야 하며, 긴급성, 환경성, 경제성 등으로 분류하여 계량화하여 제시토록 하여야 한다.
12. 악취방지 및 탈취설비
(1) 유량조정조, 침사지, 일차침전지, 생물반응조 등에서 발생하는 악취를 생활환경 보전상 지장이 생기지 않도록 밀폐, 저감, 차단, 포집, 탈취 등의 단계별 처리방안을 계획하여야 한다. 특히 악취의 생성 및 발산이 최소화되도록 설계되어야 한다.
(2) 탈취 방식은 약액세정방식, 미생물탈취방식, 활성탄흡착방식 등이 있으며 악취조건을 고려하여 선정한다.
(3) 상세 설계기준은 KDS 61 90 05의 6. 악취방지설비를 따른다.