TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
(2) 물받이의 크기, 형상 및 구조
내경 또는 내부치수가 30cm 이상되는 원형 또는 각형의 벽돌, 콘크리트제 및 철근콘크리트제 등으로 하고, 깊이별 내경 및 내부치수와의 관계는 <표 1.15.4>를 참고로 한다.
<표 1.15.4> 깊이별 내경 및 내부치수

깊이 (cm)

내경 및 내부치수 (cm)

30～60 미만

30

60～90 미만

40

90～120 미만

50

120～150 미만

60
다만, 하수본관의 규격이 최소관경이 적용되는 소규모 지역에서 부지의 여유, 기타시공조건 유지관리 등을 고려하여 소형 오수받이를 설치할 수도 있으나 최소화 하여야 한다.
<표 1.15.5> 소형오수받이의 크기

구 분

소형오수받이의 내경(mm)

배수관의 내경(mm)

설치깊이(m)

75

0.60이하

125이상

100～150

0.90이하

150이상

200

1.20이하

200이상
(3) 물받이의 뚜껑 및 저부구조
오수받이는 14.2.2의 (4)~(5)에 의하며, 빗물받이는 14.3.2의 (3)~(4)에 의한다.
(4) 특수받이
① 트랩(trap)받이
배수설비용의 기구에 방취트랩이 되지 않는 경우에 방취 등을 목적으로 설치한다.
② 드롭(drop)받이
관의 합류점에서 관저고에 단차가 큰 곳에 설치한다.
③ 청소구
배수관의 합류점이나 굴곡지점에 오수받이 설치가 곤란한 경우 보수점검을 위하여 설치한다.
④ 분리받이
하수도시설의 오염부하량 경감이 필요한 경우 고형물, 유지, 토사 등을 분리하기 위해 설치한다.
15.4 부대설비
부대설비는 다음 사항을 고려하여 정한다.
(1) 쓰레기 차단장치
고형물질이 유입되는 유입구에는 유효간격 10mm 이하의 스크린 또는 스트레이너(strainer)를 설치한다.
(2) 방취장치
필요한 장소에 악취방지트랩(trap)을 설치한다.
(3) 유지차단장치
유지류가 유입되는 유입구에는 유지차단장치를 설치한다.
(4) 모래받이
토사가 다량으로 유입되는 유입구에는 적당한 크기의 모래받이를 설치한다.
(5) 통기장치
방취트랩의 봉수(封水)의 보호 및 배수관내의 흐름을 원활히 하기 위하여 설치한다.
(6) 배수펌프
저지대, 지하실 등에서 공공하수도로 자연유하로 배수되지 않는 경우에는 배수펌프를 설치한다.
15.5 제해시설
제해시설(除害施設)은 다음 사항을 고려하여 정한다.
(1) 공장폐수 등을 공공하수도에 유입시키는 경우에는 관로를 손상시키고, 그 기능을 저하시키거나 또는 처리장에서의 처리능력을 방해하거나 방류수의 수질기준을 유지하기가 어려우므로 제해시설을 설치하여 폐수의 종류에 따라 배출 전에 배출 처리한다.
(2) 다음 사항에 해당하는 폐수를 하수도로 배출하는 경우에는 적당한 제해시설을 설치한다.
① 온도가 높은(45℃ 이상) 폐수
② 산(pH5이하) 및 알칼리(pH9이상) 폐수
③ BOD가 높은 폐수
④ 대형 부유물을 함유하는 폐수
⑤ 침전성 물질을 함유하는 폐수
⑥ 유지류를 함유하는(30mg/ 초과) 폐수
⑦ 페놀 및 시안화물 등의 독극물을 함유하는 폐수
⑧ 중금속류를 함유하는 폐수
⑨ 기타 하수도시설을 파손 또는 폐쇄하여 처리작업을 방해할 우려가 있는 폐수, 사람, 가축 및 기타에 피해를 줄 우려가 있는 폐수
(3) 제해시설의 설치 또는 개조에 있어서는 충분한 사전조사를 하여 적절한 처리방법을 선택한다.
16. 해양방류시설
16.1 설계시의 고려사항
해양방류시설은 다음의 사항을 고려하여 결정한다.
(1) 주변해역의 이용상황
(2) 방류해역의 물이용 형태와 해안으로의 이동시간
(3) 방류해역의 조위
(4) 해저상태, 조석간만차 및 수위 등 제반여건
16.2 해양방류관
방류관로는 처리수를 확산관까지 수송하는데 그 길이는 유속, 수두손실, 구조물의 고려 및 경제성에 의해서 결정된다.
17. 압력관로 시스템
17.1 압력관로 시스템의 종류
압력관로 시스템에는 수송시스템으로서의 압송식과 수집시스템으로서의 진공식 및 압력식이 있다. 각 방식에서 다른 특성을 갖기 때문에 관로 시설의 규모나 중요성을 고려하여 적절한 것을 선정한다.
17.2 압송식 하수도 수송 시스템
압송식 하수도 수송 시스템은 펌프 시설과 압력 관로로 구성된다. 압송식에 의한 압력관로는 다음 각 항을 고려하여 정한다.
(1) 정비 대상 구역의 지형이나 지질, 사회적 조건을 고려하여 자연유하방식과의 비교 검토를 한다.
(2) 관로 노선의 선정이나 펌프장의 배치 계획은 시공성, 유지관리성, 경제성 등을 고려한 것으로 한다.
(3) 압송관로에는 내압이 작용하기 때문에 수격압을 포함한 설계 수압에 대해 충분히 견디는 구조 및 재질로 한다.
(4) 유량계산은 Hazen-Williams식을 이용한다. 또한 유속은 최소 0.6m/s, 최대 3.0m/s를 원칙으로 한다.
(5) 관로의 적절한 장소에 역지밸브, 공기밸브 등을 설치한다.
(6) 황화수소 대책을 검토한다.
17.3 진공식 하수도 수집 시스템
진공식 하수도 수집 시스템은 다음 시설에 의해 구성된다.
(1) 오수와 일정한 비율의 공기를 흡입하는 진공밸브 유닛
(2) 오수와 공기가 혼합된 상태에서 이송되는 진공 관로
(3) 진공을 발생시키고 오수의 수송 매체인 공기를 오수 발생원에서 흡입하고 배출하는 중계 펌프장(진공 발생 장치 등을 포함)
① 진공 밸브 유닛
진공 밸브, 컨트롤러 및 저수 탱크 등에서 구성되는 진공 밸브 유닛은 다음 각 항을 고려하여 정한다.
가. 진공 밸브
(가) 진공 밸브의 구경은 이물질에 의한 막힘에 대해 안전한 구경으로 한다.
(나) 진공 밸브의 흡입 능력은 시설 전체의 진공도의 유지를 고려하여 정한다.
나. 진공 밸브 유닛
(가) 진공 밸브 유닛의 구조는 가옥 등으로부터의 오수의 유입량, 유입 형태, 설치 장소 등을 고려하여 적절하게 정한다.
(나) 진공 밸브 유닛으로의 접속 호수는 가옥 등의 배치, 유입 오수량, 저수 탱크의 용량 등을 검토하여 정한다.
②진공 관로
진공 관로는 진공식 특성이 충분히 발휘될 수 있도록 다음 각 항을 고려하여 정한다.
가. 진공 관로의 관경, 경사
(가) 진공 관로의 관경은 수리 계산 및 진공 밸브 유닛의 접속 상황을 거쳐 기능성, 경제성을 고려하여 정한다.
(나) 진공 관로는 일정한 내리막 경사와 리프트라 불리는 짧은 오르막 경사의 반복에 의한 ｢톱날상｣의 종단 형상으로 부설한다.
나. 관재의 종류와 이음
(가) 진공 관로에 사용하는 부재는 관로에 작용하는 부압 및 외압에 충분히 견디는 구조 및 재질로 한다.
(나) 진공관로의 이음은 기밀성이 높고 안전하며 기능적이고 경제적인 구조로 한다.
③ 중계 펌프장 시설
가. 중계 펌프장은 설치 장소, 시설 규모 등의 조건을 통해 시공성, 경제성, 유지관리성 등을 고려하여 정한다.
나. 진공발생 장치는 시설 규모, 경제성, 유지관리성 등을 고려하여 방식을 선정한다.
다. 오수 펌프는 집수 탱크 내의 진공도가 가장 높고 실 양정이 가장 높은 경우에 설계 대상 오수량을 배출할 수 있는 능력을 갖는 것으로 한다.
라. 집수 탱크의 용량은 오수 펌프의 운전 빈도를 고려하여 정한다.
마. 전기·계측제어설비는 중계 펌프장이 안전하게 소정의 능력·기능을 유지하도록 적절하게 정하고 이상을 통보하는 적절한 감시 설비를 설치한다.
바. 관련 설비의 설치를 필요에 따라 검토한다.
17.4 압력식 하수도 수집 시스템
압력식 하수도 수집 시스템은 다음 시설로 구성된다.
(1) 오수 중의 이물질을 파쇄하고 압송하기 위한 파쇄기가 부착된 소형 수중 펌프(그라인더 펌프：이하, ｢GP｣라고 한다) 유닛
(2) 오수를 압송 상태로 반송하는 압송관로
압송식 하수도 수집 시스템 시설은 다음 각 항을 고려하여 정한다.
① GP 유닛
GP 유닛은 펌프와 저수 탱크 등으로 이루어지는 GP 유닛 본체와 부속시설로 구성된다.
가. 펌프
(가) 펌프는 GP를 사용한다.
(나) 펌프의 토출량은 GP 유닛에 유입하는 오수량, 펌프의 운전 시간, 운전 빈도를 고려하여 결정한다.
(다) 펌프의 전 양정은 실 양정과 압송관로의 손실수두 및 유닛내 배관, 밸브류의 손실수두를 고려하여 결정한다.
나. GP 유닛
(가) GP 유닛으로의 접속 호수는 입지조건, 지반의 상황 등을 고려하여 정한다.
(나) 저수 탱크의 용량은 유입 오수량, 펌프 능력, 운전 시간 및 운전 빈도를 고려하여 결정한다.
(다) GP 유닛 내에는 수위계를 설치하고 수위에 의한 펌프의 자동 운전을 원칙으로 한다.
② 압송 관로
가. 압송관로의 설계 유량은 각 펌프의 토출량과 펌프의 동시 운전 대수를 고려하여 정한다.
나. 압송관로는 내압 및 외압에 충분히 견디는 구조 및 재질로 한다.
18. 하수관로 개·보수
18.1 적용범위
본 하수관로 개·보수기준은 노후화된 기존 관로의 개·보수에 필요한 설계에 적용하는 기준이다. 하수배제방식에 따라 기준이 다르게 적용하여야 할 경우를 고려하여 해당 항목별로 구분하였다.
본 설계기준은 보다 효율적이고 경제적인 신기술 개발에 대처하기 위하여 계속 보완되어야 하며, 설계지침에서 정하지 않은 시설 또는 방안을 계획하고자 하는 경우에는 이와 동등하거나 그 이상의 기준이나 지침에 의하여 계획하도록 하여야 한다.
18.2 개·보수의 목적
하수관로 개·보수의 목적은 다음과 같다
(1) 하수관로 기능의 회복
(2) 구조적 안정성의 확보
(3) 하수의 누수방지를 통한 지하수 오염가능성 배제
18.3 하수관로 개·보수 계획
하수관로 개·보수계획은 관로의 중요도, 계획의 시급성, 환경성 및 기존관로 현황 등을 고려하여 수립하되 다음과 같은 사항을 포함한다.
(1) 기초자료 분석 및 조사우선순위 결정
(2) 불명수량 조사
(3) 기존관로 현황 조사
(4) 개·보수 우선순위의 결정
(5) 개·보수공사 범위의 설정
(6) 개·보수공법의 선정
18.4 기존관로 조사
조사는 점검에 의해 발견된 이상 장소를 육안조사 및 각종 조사에 의하여 파악하는 것이다. 조사의 목적은 이상 장소에 대한 문제의 정도를 관측하여 개·보수 계획을 수립하기 위함이다. 조사의 주요 내용은 다음과 같다.
(1) 관로 내부 조사(변형, 손상 및 토사 등의 퇴적물)
(2) 침입수 조사(오접합, 수량 및 수밀성)
(3) 부식 및 노후도 조사
(4) 부설환경상태 조사(지하수위 및 공동)
(5) 조사 결과보고서 작성
18.5 하수관로 개·보수 판단기준
하수관로 개·보수 사업을 위한 판단기준은 발생 우·오수를 효과적으로 계획된 양만큼 배제할 수 있도록 하는 관로의 구조/운영적, 기능적 개선에 목표를 두어 다음과 같이 구분하여 설정한다.
(1) 관로 정비 우선순위 선정을 위한 판단기준
(2) 관로 개·보수 규모 결정을 위한 판단기준
18.6 하수관로 개·보수시 최소유속 기준
하수관로의 퇴적방지 및 하수악취 해소를 위하여 청천시 시간최대오수량에 대한 최소유속 기준은 다음과 같이 적용한다.
(1) 하수관로 정비시 기존관로의 최소유속을 유지할 수 있도록 개선하는 것을 원칙으로 한다.
(2) 청천시 최소유속 미달관로는 통수능력을 고려한 관 내부 단면 변형(복단면), 오수 배수 전용관의 기존관과 병렬부설, 플러싱(Flushing) 시설, 맨홀펌프장 등을 이용한 최소유속 확대 대책을 강구한다.
18.7 개·보수 범위
하수관로의 결함에 대한 개·보수범위는 2.18.5와 같이 설정하며 보수목적, 현장조건, 유하능력 향상의 필요성, 관로 불량상태, 시공비용 등을 고려하여 다음과 같은 방안을 비교하여 사업계획을 수립하여야 한다.
(1) 긴급 및 일반보수
(2) 전체보수와 부분보수
(3) 굴착 및 비굴착
18.8 하수관로 개·보수 공법
하수관로의 결함에 대한 개·보수공법은 보수방안을 고려하여 적용 가능한 공법들을 비교한 후 선정한다.
(1) 공법의 선정
(2) 비굴착 보수, 보강공법의 종류
18.9 맨홀보수
맨홀의 결함에 대한 보수방법은 보수 항목별 보수방안을 고려하여 적용 가능한 공법들을 비교한 후 선정한다. 맨홀 불량상태에 따라 침투수차단 및 부식방지법, 보강 라이닝공법 등 적절한 보수공법을 선정하여 시행함으로써 당초 맨홀 제기능<참조 1.7="" 맨홀>이 유지될 수 있게 한다.