TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
슬러지 농축시설에서는 슬러지 농축과 안정적인 상징수 수질 확보를 목적으로 하고, 농축처리와 재응집처리가 이루어지는 시설이 농축조(thickener)이다. 일반적으로 배슬러지지로부터 슬러지는 농축조의 중앙에 위치한 유입부로 이송되고 농축된 슬러지는 중앙 저부로부터 배출되며 상징수는 농축조의 상부로부터 유출된다.
농축슬러지의 농도가 높으면 탈수효율이 향상되어 케이크의 함수율을 저감시킬 수 있다. 자연건조인 경우에는 건조상 면적이 적어지고 기계탈수에서는 탈수기의 여과포 면적을 줄일 수 있다. 농축조를 설계할 때 인발되는 슬러지의 농도와 농축성을 가장 우선적으로 고려해야 한다. 농축조는 탈수기가 간헐적으로 운전되는 경우에는 슬러지의 저류기능도 겸한다.
농축성이 특히 나쁜 경우에는 응집처리로 농축전처리하거나 고형물 부하를 줄여 운전하는 방법도 있다. 응집처리는 고분자응집제를 사용하여 슬러지의 농축성을 높이는 과정이며 탈수기의 탈리여액을 농축조의 유입부로 반송하여 탈리액 중의 잔류응집제를 재이용할 수 있다.
탈수효율을 높이기 위하여 [그림 1.23.3]와 같이 슬러지를 가온하는 방법도 있다. 농축조는 일반적으로 침강농축방식이며, 슬러지의 자연농축특성을 평가하여 용량을 결정한다. 또한 원심분리기의 원리를 이용하여 기계적으로 농축하는 방식도 있다.
(5) 농축슬러지 저류조
저류조는 슬러지의 농도를 균등하게 유지시켜 후속 공정인 탈수시설과 건조시설의 처리효율을 향상시키고 운영의 편의성을 도모하기 위한 목적이다. 저류조는 슬러지가 균일하게 혼합될 수 있도록 공기 또는 기계식 교반기를 설치해야 한다.
[그림 1.23.3] 가온공정을 도입한 배출수 처리시설의 예(일본 도쿄도 東村山정수장)
(6) 탈수시설
탈수시설은 농축슬러지로부터 다시 수분을 감소시켜 케이크로서 최종 처분방법에 적합한 성상이 되도록 하거나, 용적과 수분을 감소시켜 운반 등 취급이 편리하도록 하는 것을 목적으로 운영된다. 탈수시설의 범위는 탈수처리뿐만 아니라 건조처리과정과 탈수에 필요한 전처리과정까지 포함된다. 탈수시설에는 자연건조, 기계탈수 및 열처리 등의 각종 방법이 있으나, 정수장의 규모, 슬러지 성상, 처분 조건 등을 우선 고려하고 수반되는 전처리 방법을 고려하여 최적의 탈수방법을 선택해야 한다.
기계식 탈수방법에는 가압여과(벨트프레스, 필터프레스), 진공여과, 원심분리, 조립탈수 등이 있다. 탈수효율은 슬러지의 탈수성으로 좌우되기 때문에 탈수성 실험결과를 토대로 결정한다. 특히 슬러지는 계절별로 성상이 다르기 때문에 1년에 걸쳐 계절별로 탈수성 실험을 실시하는 것이 바람직하다.
건조공정에는 자연건조방식과 열건조방식이 있다. 전자는 슬러지의 탈수공정을 생략하고 건조상에 의하여 탈수·건조시키는 방식으로 소요부지면적이 크고 기상조건에 영향을 많이 받는다. 후자는 탈수공정에서 충분하게 탈수할 수 없는 경우나 재활용을 위하여 함수율을 낮추어야 할 필요가 있는 경우에 적용되는 방식으로 기계설비가 많고 복잡하며 에너지소비가 크다. 그러나 정수장 내의 열병합발전시스템에 의한 폐열을 이용한 건조방식을 채택하는 사례도 있다.
(7) 처분시설
처분시설은 발생한 케이크 등을 적절히 수집·운반하여 최종처분하거나 유효하게 재활용하는 것을 목적으로 한다. 배출수처리의 계획단계에서 어떠한 처분방법을 취하는가를 충분히 검토한다. 케이크의 처분방법에 따라 배출수처리 방법, 케이크의 함수율, 처분계획 등이 결정되기 때문이다.
최종처분방법으로 과거에 주로 의존하였던 매립은 수분 85 % 이하인 경우 관리형 매립시설에 매립할 수 있으나 매립지 확보가 곤란하며, 해양배출은 관련규정(해양오염방지법) 개정으로 불가해짐에 따라 슬러지의 재활용 방안을 적극 강구할 필요가 있다. 재활용방안으로는 시멘트의 원료, 재생벽돌, 녹생토, 원예토, 상토재, 성토재 및 매립제 등으로 이용이 가능하다.
처분시설은 수도사업체의 규모, 배출수처리시설의 유지관리능력, 정수장 입지조건, 정수처리량과 슬러지의 성상 등을 고려하여 결정한다. 중소규모 정수장은 농축공정까지만 처리하고 이후 공정은 다른 시설에 위탁하는 방안도 검토할 수 있다. 또한 인근에 하수처리장이 위치하거나 하수처리구역 내에서는 하수도관리청과 협의하여 하수처리장으로 이송하여 처리할 수도 있다.
23.5.5. 관련 법령의 준수
(1) 배출수처리시설의 설치
｢수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」제2조(정의)및시행규칙제6조[별표4]에 의거 상수도사업시설은 폐수배출시설로 분류되어 있다. 상수도사업시설은 폐수배출시설의 분류에서 “한국표준산업분류 360”으로 정의되어 있으며, 여기서 역세를 하지 않고 물리적으로만 처리하는 상수도사업시설과 정수능력 1,000m3/d 미만의 시설은 제외된다. 폐수배출시설은 점오염원으로서 「동법」시행규칙제3조[별표2]에의거 배출되는 수질오염물질을 제거하거나 감소하게 하는 수질오염방지시설을 설치하여야 한다. 또한, 수질오염물질중 사람의 건강, 재산이나 동, 식물의 생육에 직접 또는 간접으로 위해를 줄 우려가 있는 수질오염물질은 「동법」시행규칙제4[별표3]에 의거 특정수질유해물질로 규정하고 있으며 이 경우 「동법」제33조(배출시설의 설치허가 및 신고) 및 시행령제31조1항에 따라 특정수질유해물질이 발생되는 배출시설은 설치허가(변경허가동일)를 받아야 하는 폐수배출시설로 규정되어 있어 현재 운영중인 시설 및 신설되는 경우등 모든 배출수처리시설은 허가의 대상이므로 이 경우 「동법」시행규칙제34조[별표13]에 따라 배출허용기준을 만족하여야 한다. 따라서, 정수능력 1,000m3/d 이상의 상수도사업시설은 강화된 환경법규에 따라 특정수질유해물질이 발생되는 폐수배출시설로서 수질오염방지시설인 배출수처리시설을 설치하여야 하며 이 경우 설치허가 및 배출허용기준을 준수하여야 한다. 강화된 수질기준에 따른 배출허용기준은 <표 1.23.3>과 같다. 따라서, 정수장 배출수처리시설은 “배출허용기준 및 방류수 수질기준”을 동시에 만족하도록 처리공정을 구성하여야 한다. 과거 부유물질 제거에 적합하도록 설치된 시설에 대하여는 강화된 법규준수를 위한 시설개량 또는 운영개선등 대책수립이 강구되어야 한다.
<표 1.23.3> ｢수질 및 수생태계 보전에 관한 법률｣상의 오염물질배출 허용기준
(단위：mg/L)(‘16.1.1부터적용)
지역

항목

청정지역

가지역

나지역

특례지역

BOD

2000 m3/d 이상

30 이하

60 이하

80 이하

30 이하

2000 m3/d 미만

40 이하

80 이하

120 이하

30 이하

COD

2000 m3/d 이상

40 이하

70 이하

90 이하

40 이하

2000 m3/d 미만

50 이하

90 이하

130 이하

40 이하

부유물질(SS)

2000 m3/d 이상

30 이하

60 이하

80 이하

30 이하

2000 m3/d 미만

40 이하

80 이하

120 이하

30 이하

pH

5.8～8.6

5.8～8.6

5.8～8.6

5.8～8.6

노말핵산추출물질함유량(광유류)

1 이하

5 이하

5 이하

5 이하

노말핵산추출물질함유량(동식물)

5 이하

30 이하

30 이하

30 이하

페놀류함유량(㎎/L)

1 이하

3 이하

3 이하

5 이하

시안함유량(㎎/L)

0.2 이하

1 이하

1 이하

1 이하

크롬함유량(㎎/L)

0.5 이하

2 이하

2 이하

2 이하

용해성철함유량(㎎/L)

2 이하

10 이하

10 이하

10 이하

아연함유량(㎎/L)

1 이하

5 이하

5 이하

5 이하

구리함유량(㎎/L)

1 이하

3 이하

3 이하

3 이하

카드뮴함유량(㎎/L)

0.02 이하

0.1 이하

0.1 이하

0.1 이하

수은함유량(㎎/L)

0.001 이하

0.005 이하

0.005 이하

0.005 이하

유기인함유량(㎎/L)

0.2 이하

1 이하

1 이하

1 이하

비소함유량(㎎/L)

0.05 이하

0.25 이하

0.25 이하

0.25 이하

납함유량(㎎/L)

0.1 이하

0.5 이하

0.5 이하

0.5 이하

6가크롬함유량(㎎/L)

0.1 이하

0.5 이하

0.5 이하

0.5 이하

용해성망간함유량(㎎/L)

2 이하

10 이하

10 이하

10 이하

플로오르(불소)함유량(㎎/L)

3 이하

15 이하

15 이하

15 이하

PCB함유량(㎎/L)

불검출

0.003 이하

0.003 이하

0.003 이하

총대장균군(群)(총대장균군수)(mL)

100 이하

3,000 이하

3,000 이하

3,000 이하

색도(도)

200 이하

300 이하

400 이하

400 이하

온도(℃)

40 이하

40 이하

40 이하

40 이하

총질소(㎎/L)

30 이하

60 이하

60 이하

60 이하

총인(㎎/L)

4 이하

8 이하

8 이하

8 이하

트리클로로에틸렌(㎎/L)

0.06 이하

0.3 이하

0.3 이하

0.3 이하

테트라클로로에틸렌(㎎/L)

0.02 이하

0.1 이하

0.1 이하

0.1 이하

음이온계면활성제(㎎/L)

3 이하

5 이하

5 이하

5 이하

벤젠(㎎/L)

0.01 이하

0.1 이하

0.1 이하

0.1 이하

디클로로메탄(㎎/L)

0.02 이하

0.2 이하

0.2 이하

0.2 이하

생태독성(TU)

1 이하

2 이하

2 이하

2 이하
지역

항목

청정지역

가지역

나지역

특례지역

셀레늄함유량(㎎/L)

0.1 이하

1 이하

1 이하

1 이하

사염화탄소(㎎/L)

0.004 이하

0.04 이하

0.04 이하

0.08 이하

1,1-디클로로에틸렌(㎎/L)

0.03 이하

0.3 이하

0.3 이하

0.6 이하

1,2-디클로로에탄(㎎/L)

0.03 이하

0.3 이하

0.3 이하

0.3 이하

클로로포름(㎎/L)

0.08 이하

0.8 이하

0.8 이하

0.8 이하

니켈(㎎/L)

0.1 이하

3.0 이하

3.0 이하

3.0 이하

바륨(㎎/L)

1.0 이하

10.0 이하

10.0 이하

10.0 이하

1,4-다이옥산(㎎/L)

0.05 이하

4.0 이하

4.0 이하

4.0 이하

디에틸헥실프탈레이트(DEHP)

0.02 이하

0.2 이하

0.2 이하

0.8 이하

염화비닐(㎎/L)

0.01 이하

0.5 이하

0.5 이하

1.0 이하

아크릴로니트릴(㎎/L)

0.01 이하

0.2 이하

0.2 이하

1.0 이하

브로모포름(㎎/L)

0.03 이하

0.3 이하

0.3 이하

0.3 이하

나프탈렌(㎎/L)

0.05 이하

0.5 이하

0.5 이하

0.5 이하

폼알데하이드(㎎/L)

0.5 이하

5.0 이하

5.0 이하

5.0 이하

에피클로로하이드린(㎎/L)

0.03 이하

0.3 이하

0.3 이하

0.3 이하

톨루엔(㎎/L)

0.7 이하

7.0 이하

7.0 이하

7.0 이하

자일렌(㎎/L)

0.5 이하

5.0 이하

5.0 이하

5.0 이하
하수처리구역에서 “하수도법”제28조에 따라 공공하수도관리청의 허가를 받아 폐수를 공공하수도에 유입시키지 아니하고 공공수역으로 배출하는 폐수배출시설에 대한 BOD, COD, SS항목의 배출허용기준은 공공하수처리시설의 방류수수질기준을 적용한다
(2) 배출수처리시설의 운영
｢수질 및 수생태계 보전에 관한 법률｣ 제38조 (배출시설 및 방지시설의 운영)에 의한 금지행위를 준수해야 한다.
① 배출시설에서 배출되는 수질오염물질을 방지시설에 유입하지 아니하고 배출하거나 방지시설에 유입하지 아니하고 배출할 수 있는 시설을 설치하는 행위
② 방지시설에 유입되는 수질오염물질을 최종 방류구를 거치지 아니하고 배출하거나, 최종 방류구를 거치지 아니하고 배출할 수 있는 시설을 설치하는 행위
③ 배출시설에서 배출되는 수질오염물질에 공정 중에서 배출되지 아니하는 물 또는 공정 중에서 배출되는 오염되지 아니한 물을 섞어 처리하거나, 동법 제32조(배출허용기준)에 따른 배출허용기준을 초과하는 수질오염물질이 방지시설의 최종 방류구를 통과하기 전에 오염도를 낮추기 위하여 물을 섞어 배출하는 행위. 다만, 환경부장관이 환경부령이 정하는 바에 따라 희석하여야만 수질오염물질의 처리가 가능하다고 인정하는 경우 그 밖에 환경부령이 정하는 경우를 제외한다.
④ 그 밖에 배출시설 및 방지시설을 정당한 사유 없이 정상적으로 가동하지 아니하여 동법 제32조에 따른 배출허용기준을 초과한 수질오염물질을 배출하는 행위
(3) 탈수케이크의 처분
배배출수처리시설은 사업장 폐기물의 배출대상으로 「폐기물관리법」 제18조에 의거 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나 위탁하여 처리해야 한다. 「폐기물관리법」에 의한 최종처분 방법은 소각, 매립, 재활용 등이 있다.
정수장 슬러지는 유기물 함량이 40 % 이하인 경우 무기성 오니에 해당되고, 유기물 함량이 40%를 초과한 경우에는 유기성 오니에 해당되어 수분함량 85 % 이하로 탈수한 다음 관리형 매립시설에 매립할 수 있으며, 해양배출은 런던협약 96의정서 발효 및 「해양오염방지법」개정에 따라 불가능하다. 재활용은 「폐기물관리법」제46조에 의하여 폐기물재활용신고 등의 절차가 필요하며 처분방법별 관련법령은 <표 1.23.4>와 같다.
<표 1.23.4> 최종처분방법별 관련법규

항 목

관 련 법 규

비 고

성토재,

매립시설 복토재

폐기물관리법시행규칙66조 별표16의2

·함수율 70 % 이하

녹생토

폐기물관리법 44조의2 1항 4호

(자원의절약과재활용촉진에관한법률 제2조 6호)

시멘트 원료,

재생벽돌

폐기물관리법 44조의2 1항 1호

(산업표준화법 제 15조)

매립

폐기물관리법시행규칙 14조 별표5

·함수율 85 % 이하

폐기물처리시설의 관리기준

폐기물관리법 시행규칙 제42조 별표 11
23.2 계획배출수 처리량
(1) 계획처리고형물량은 계획정수량, 계획원수탁도 및 응집제 주입률 등을 기초로 하여 선정한다.
(2) 계획원수탁도를 결정할 때에는 원수탁도의 분포현황 및 정수처리시설과 배출수처리시설에서의 저류능력 등을 고려하여 결정한다.
23.3 배출수지
배출수지에는 다음 각 항에 따른다.
(1) 1지의 용량은 1회의 여과지 역세척배출수량과 입상활성탄 처리시설 세척수량 이상으로 한다.
(2) 지수는 2지 이상으로 하는 것이 바람직하다.
(3) 유효수심 2~4m, 고수위에서 주벽 상단까지 여유고는 60cm 이상으로 한다.
(4) 배출수지에는 회수수관, 회수펌프, 슬러지배출관, 슬러지배출펌프를 설치해야 한다.
(5) 그 외의 설비로서 필요에 따라 교반장치, 상징수 집수장치 또는 월류거, 슬러지수집장치 등을 설치한다.
23.4 역세척배출수 침전시설
여과지 역세척배출수 및 입상활성탄 처리시설의 세척수를 침전 처리하는 경우에는 아래사항을 참고하여 플록형성과 침전시설 및 소독시설을 구비하는 것이 바람직하고 그 상징수는 재이용하거나 하천에 방류한다.
(1) 일반적으로 응집제, 양이온폴리머 등을 수질에 따라 적절히 주입한다.
(2) 사용되는 단위공정에 따라 다르지만, 처리공정은 플록형성 20분, 표면부하율 2∼6 m/h의 침전지에서 0.5∼2시간으로 된다. 또한 소독설비도 설계에 포함되는 것이 바람직하다.
(3) 일반적인 전처리공정으로는 세척배출수 저류조를 설치해야 한다. 이 저류조는 배출수지를 겸할 수 있으며, 여과지 및 입상활성탄 처리시설 등 세척의 예상빈도를 감안하여 2∼3회분의 세척배출수를 충분히 감당할 수 있는 정도의 크기로 한다.
23.5 배슬러지지
배슬러지지는 다음 각 항에 따른다.
(1) 용량은 24시간 평균배슬러지량과 1회 배슬러지량 중에서 큰 것으로 한다.
(3) 유효수심과 여유고는 1.23.3 배출수지의 (3)에 준한다.
(4) 배슬러지지에는 슬러지배출관을 설치하며, 관경은 150mm 이상으로 해야 한다.
(5) 그 외의 설비는 1.23.3 배출수지의 (5)에 준한다.
23.6 농축조
농축조는 다음 각 항에 따른다.
(1) 농축조의 용량은 계획슬러지량의 24~48시간분, 고형물부하는 10~20kg/(m2·d)을 표준으로 하되, 원수의 종류에 따라 슬러지의 농축특성에 큰 차이가 발생할 수 있으므로 처리대상 슬러지의 농축특성을 조사하여 결정한다.
(2) 농축조는 2조 이상으로 하는 것이 바람직하다.
(3) 농축조의 구조와 형상은 슬러지의 농축과 배출을 효과적으로 할 수 있어야 하며, 또 고수위로부터 주벽 상단까지의 여유고는 30cm 이상으로 하고 바닥면의 경사는 1/10 이상으로 한다.
(4) 농축조에는 슬러지수집기와 슬러지배출관, 상징수배출장치 등을 설치해야 한다. 또 필요에 따라 상징수회수펌프와 슬러지배출펌프를 설치한다.
(5) 농축조의 용량이 적은 경우나 농축성이 나쁜 슬러지가 유입될 경우에도 신속히 농축시키기 위하여 고분자응집보조제를 주입할 수 있는 시설을 설치한다.
(6) 농축된 슬러지를 탈수시설로 이송하기 전까지 저장할 수 있는 저류조를 설치한다.
(7) 필요에 따라 농축조 상징수의 수질을 개선하기 위한 방류수처리시설을 설치할 수 있다.
23.7 방류수 TMS(Tele-Monitoring System) 구축
방류수 TMS 구축은 다음 각 항에 따른다.
(1) 폐수(방류수) 배출신고량이 1~3종에 해당하는 경우에는 방류수 TMS를 구축해야 한다.
(2) TMS 구축시에는 수질자동측정기기 및 부대설비와 적산전력계, 적산유량계 등을 설치한다.
(3) 기타 측정기기 부착 및 신고 등의 업무처리절차는 관련기준을 준수한다.
23.8 천일건조상
천일건조상은 다음 각 항에 따른다.
(1) 조정농축시설에서 배출된 슬러지를 효율적으로 잘 건조시킬 수 있어야 한다.
(2) 면적은 강수, 습도, 기온 등의 기상조건과 슬러지의 부하방식에 따라 적절해야 한다.
(3) 지수는 2지 이상이 바람직하다.
(4) 형상은 작업성을 고려해야 하며 유효수심은 1 m 이하, 여유고는 50cm를 표준으로 한다.
(5) 측면과 바닥면은 불투수성으로 한다.
(6) 부대설비로서 슬러지의 건조를 촉진하기 위한 장치, 배출수설비, 작업용 출입문(gate) 등을 설치한다. 슬러지의 건조를 촉진하기 위한 장치로는 다음과 같은 것들이 있다.
1) 상징수 인출장치 2) 하부집수장치 3) 탈수촉진장치치
23.9 탈수기
탈수기는 다음 각항에 따른다.
(1) 탈수기는 2대 이상 설치한다.
(2) 가압탈수기는 다음 각 호에 의한다.
① 여과면적은 슬러지량, 여과속도 및 실제 가동시간으로 산출한다. 특히, 여과(탈수)주기(cycle time)는 1. 슬러지의 압입, 2. 압착(압착기구를 부착한 경우), 3. 공기주입(건조), 4. 여과판 열림, 5. 배출 및 여과판 닫힘의 각 공정으로 한 사이클이 되기 때문에, 이 모든 공정들을 종합한 시간으로 산출된다.힘의 각 공정으로 한 사이클이 되기 때문에, 이 모든 공정들을 종합한 시간으로 산출된다.
② 여과포는 다음의 선정 조건을 기초로 결정한다.
가. 내산성, 내알칼리성일 것
나. 강도, 내구성이 클 것
다. 안정된 여과속도가 가능할 것
라. 사용 중에 팽창과 수축이 적을 것
마. 여과포의 폐색이 적고 케이크의 탈착이 좋을 것.
바. 탈수여액에 청징도가 높을 것
사. 재생이 가능할 것
③ 가압·압축기의 다이어프램은 내구성이 있는 것으로 한다.
④ 필요에 따라 여과포의 세척장치를 설치해야 한다.
(3) 진공탈수기는 다음 각 호에 의한다.
① 여과탈수기는 (2).①항에 준한다.
② 여과포는 (2).②항에 준한다.
③ 여과포의 세척장치, 교반장치 등의 부대설비, 진공펌프 등의 기계설비, 진공측정계 등의 측정기기를 설치한다.
(4) 원심탈수기와 조립탈수기에는 고분자응집보조제의 주입장치를 설치한다.
(5) 탈수기의 부속기기와 그 밖의 설비는 예비기를 설치하며, 확실히 가동되도록 하고 그 외 부대설비는 다음 각 항에 의한다.
① 관 등은 슬러지나 협잡물로 폐색되지 않도록 한다.
② 케이크 반출설비를 설치한다.
③ 점검, 정비, 수리용으로 크레인, 호이스트를 설치한다.
④ 여액의 처리설비 또는 반송설비를 설치한다.
(6) 필요에 따라 케이크를 유용하게 이용하기 위한 아래와 같은 설비를 설치한다.
① 파쇄설비와 조립(造粒)설비
② 건조설비
③ 소성(燒成)설비
23.10 탈수슬러지의 처분
(1) 탈수슬러지의 처분방법 선정시에는 처분의 안정성, 경제성을 고려하고, 가급적 재활용하여 자원화 할 수 있는 방법을 우선적으로 선택해야 한다. 재활용 방법은 주로 아래와 같다
1) 농업 이용 2) 토지조성자재 이용 3) 시멘트원료 이용 4) 되메움재로 이용
5) 기타 슬러지의 양과 질, 유효이용의 용도, 수요하는 곳과 양, 제조방법, 유통방법, 경제성 등을 충분히 검토하여 재활용 방법 선정
(2) 매립처분지를 선정할 때에는 다음 각 호에 의한다.
① 위치와 부지면적은 발생케이크의 양, 주변의 환경, 운전효율 등을 고려하여 결정한다.
② 장래 매립지 이용의 목적에 적합하도록 매립방법에 대하여 검토한다.
24. 구내배관과 수로
24.1 총칙
정수장의 구내배관과 수로는 정수공정 시설을 연결하는 관로와 수로이며, 다음 용도로 크게 나눌 수 있다.
(1) 원수를 착수정에 도수한 다음 플록형성지, 침전지, 여과지, 정수지 및 배수지로 정수공정에 따라 순차적으로 연결하는 관로와 수로,
(2) 정수공정에서 배출된 침전지 배슬러지와 여과지 세척배출수를 배출수처리시설에 유도하는 관로,
(3) 배출수처리시설에서 역세척배출수지 또는 착수정으로 반송하는 관로로 구별할 수 있다.
정수장 내 연결관로와 연결수로를 설치하는 경우에 유의해야 할 사항은 다음과 같다.
① 외부로부터의 오염방지나 우회(by-pass)관의 체류수대책 등 수질관리 측면의 고려
② 긴급시에 대처하기 위한 복수화나 블록화 및 긴급차단밸브의 설치
③ 침전지 및 여과지 유입량에 대한 계열별 균등화
④ 적정한 유속 설정
⑤ 장래 개량 또는 갱신에 대한 고려
⑥ 부등침하 등의 변위를 일으킬 가능성이 있는 장소에서의 보호대책
24.2 연결관과 연결수로
연결관과 연결수로는 다음 각 항에 따른다.
(1) 연결관과 연결수로는 가능한 한 짧게, 그리고 일부분의 사고로 인하여 장시간에 걸쳐 전체 기능이 정지되지 않도록 복수의 연결관이나 우회관 설치를 고려한다.
(2) 미여과수는 여과수 또는 정수와의 연결을 피해야 한다.
(3) 개수로는 필요에 따라 복개하고 우회관에는 원칙적으로 배수관(drain pipe)을 설치해야 한다.
(4) 예측 불가능한 사고에 대비하여 필요한 곳에는 긴급차단밸브(수문)를 설치하고, 관로 또는 수로를 보호하기 위해 필요한 조치를 강구한다.
24.3 평균유속과 손실수두
(1) 플록형성지, 약품침전지, 급속여과지의 연결관로내의 평균 유속은 15~80cm/s를 표준으로 하고, 그 외의 연결관과 연결수로의 평균유속은 50~150cm/s를 표준으로 한다.
(2) 정수장 주요 시설간의 연결관에서 손실수두 계산에 관해서는 마찰손실수두 이외의 유입, 단면변화, 곡선각도, 굴절, 분류, 밸브류 및 유출 등 모든 손실수두를 고려해야 한다.
25. 관리용 건물
25.1 총칙
정수장 관리용 건물계획은 정수장 규모, 기기류의 수용대수, 특징, 유지관리방식, 종사자의 수, 위탁업무의 유무 등을 고려하여 결정한다. 여기에는 장래의 증설 및 개량, 계측제어기기의 발달로 인한 관리체제의 자동화에 대처하는 것도 함께 고려하여야 한다.
관리건물을 계획할 때에는 다음과 같은 점에 대하여 고려한다.
(1) 유지관리기능의 확보
항상 정수장 유지관리가 능률적이어야 함은 물론이고 사고시에도 대처할 수 있으며, 방문자나 유지관리공사 등도 많으므로 이에 대처할 수 있도록 고려한다.
(2) 법규 준수
건축물은 ｢건축법｣,｢국토의계획및이용에관한법률｣, ｢건축물에너지절약설계기준｣, ｢소방기본법｣, ｢소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률｣,「지진재해대책법」,「도시․군계획시설의 결정․구조 및 설치기준에 관한 규칙 (국토의계획및이용에관한법률 하위규칙으로 삭제)등 많은 관련법령의 규제를 받게 되며 특히 액화염소 주입기가 설치되어 있는 건물은 법적으로 엄격한 제약을 받는다.
(3) 방재 대책
지진, 강풍, 호우, 적설, 침수, 화재 등의 재해대책은 법규의 준수뿐만 아니라 정수기능이 충분히 확보되고 사고가 없도록 하는 것이 중요하며, 또한 점검시나 운전시에 안전사고를 방지하고, 견학자의 사고를 방지하기 위하여 안전한 시설로 한다.
(4) 주위환경과의 조화
정수장은 주위환경과 조화되고 청결한 인상을 줄 수 있도록 하고 건물은 외부로부터의 경관을 고려하고 조경과 녹화에도 노력해야 한다.
25.2 배치와 구성
관리용 건물은 정수시설의 유지관리 및 기능에 적합하게 배치하여 구성한다.
25.3 면적
관리용 건물은 그 기능을 충분히 발휘할 수 있는 넓이로 한다.
25.4 구조
관리용 건물은 내진․내화 및 방음성이 좋은 구조로 한다.
25.5 건축설비와 기타
건축설비는 건축물의 사용목적에 따라 최적인 설비를 설치한다.
26. 유량측정설비
26.1 총칙
정수시설을 적절하게 운영관리하기 위해서는 원수량, 여과유량, 송․배수량 등을 정확하게 측정하고 파악하는 것이 중요하다. 이와 같은 유량의 측정위치는 원수량(취수량)은 착수정 전후, 침전지 유입량은 플록형성지의 상류측, 여과유량은 여과지의 유출측, 송수량은 자연유하인 경우에는 정수지 유출측, 송수펌프에 의한 경우에는 펌프 토출측 관로에 설치한다.
26.2 유량측정방식 및 유량계 선정
유량측정방식 및 유량계 선정은 다음 각 호에 의한다.
(1) 유량측정방식은 측정장소, 측정범위, 필요로 하는 정도(精度) 등에 따라 적절한 것으로 선정하며 유량측정 방식에는 1)벤투리관(venturi tube), 오리피스(orifice) 등의 축관(縮管)에 의한 차압식(差壓式) 2)전자식, 3)초음파식, 4)삼각위어, 사각위어, 전폭위어 등에 의한 위어방식이 있다.
(2) 유량계는 다음 조건을 고려하여 선정한다.
① 사용목적：제어용(정수장 유입측과 유출측), 감시용(1지마다 여과 유량 등)
② 측정의 정도(精度)
③ 유량측정 장소의 형태(수로, 관로)
④ 유량의 측정 형태(순간량, 적산량)
⑤ 유량의 측정 범위
⑥ 수리적 상황(손실수두)
⑦ 감시방법(현장감시, 원거리감시)
⑧ 유량측정의 대상수질(원수, 정수, 슬러지 등)
⑨ 보수점검의 난이성
27. 수질검사시설
27.1 총칙
수질검사시설이라 함은 원수, 정수 등에 대하여 수질을 검사할 수 있는 장비와 시험시설을 말한다. 일반수도사업자는 원칙적으로 검사시설을 설치하여야 한다. 다만, 일반수도사업자가 관할 시·도지사의 승인을 받아 보건환경연구원 등 국·공립연구기관이나 그 밖에 환경부령으로 정하는 기관에 위탁하거나 의뢰하여 수질을 검사하는 경우에는 수질검사시설을 설치하지 아니할 수 있다. 그러나 먹는물수질기준 및 검사 등에 관한 규칙에서 규정하고 있는 매일 1회 및 매주 1회 분석해야 하는 항목의 검사에 대해서는 반드시 수질검사시설을 갖추어야 한다.
수질검사의 목적은 원수수질의 파악, 정수처리의 적정한 운영과 감시, 배·급수계통의 안전성 확인 및 수질사고의 처리 등으로 크게 나눈다.
원수의 수질변동은 정수처리에 직접 영향을 미치므로 수원의 수질변화를 초기에 파악하고 처리체계를 정비하여 정수처리에 신속하게 대응하여야 한다. 따라서 수질변동의 폭이 큰 수원을 가진 정수장에서는 수원에 수질자동모니터링 설비의 설치가필요하다. 수도법에서는 취수장의 시설용량이 10,000㎥/일 이상인 지표수를 사용하는 정수시설은 취수원 및 정수장에 유해미생물이나 화학물질 등이 유입되는 것에 대비하기 위하여 원수를 감시할 수 있는 생물감시장치를 설치하도록 하고 있다.
정수처리과정에서의 수질검사는 정수장의 유지관리와 운영에 반드시 필요한 중요한 업무로 정수처리시설에서는 반드시 수질검사를 통해 처리공정의 점검 및 감시가 수행되어져야 한다. 또한 정수처리의 최종 결과는 수돗물의 수질에 의하여 판명되므로 정수장에는 정수시설의 규모나 처리방식에 필요한 수질자동모니터링 설비를 설치하는 것이 필요하다.
2개 이상의 정수장을 운영하는 수도사업자는 정수장마다 수질검사시설을 운영할 수 없는 경우에는, 주 수질검사시설을 1개소 이상 선정하여 운영하도록 하고, 기타 정수장은 공정검사를 위한 필수 수질검사장비를 보유한 검사시설로 운영함이 바람직하다.
수도사업자가 단독으로 수질시험실을 설치하기 곤란할 경우에는 2개 이상의 수도사업자가 공동으로 공동수질검사시설을 설치하는 방법도 바람직하다. 수원이나 수도시설에서 수질문제는 복잡하고 다양화되는 경향이 있으며 한편으로는 더 안전하고 양질의 수돗물을 공급하여 줄 것을 필요로 하고 있다. 이와 같은 추세를 고려할 때 수돗물의 안전과 수질향상을 도모하기 위하여 수도사업자는 수질 검사업무에 최선을 다해야 한다.
수질검사는 수질검사시설과 수질감시설비로 구분할 수 있으며, 세부 구성은 다음과 같다.
이화학시험실

저울실

원자흡광광도계

이화학시험실

기기분석실

유도결합플라즈마-발광광도계

유도결합플라즈마 질량분석기

기체크로마토그래피

기체크로마토그래피질량분석기

가스저장실

고속액체크로마토그래피

고속액체크로마토그래피-질량분석기

이온크로마토그래피

수질검사시설

미생물시험실

창고 및 시약실

수질검사

사무실

채수설비

수질감시설비

수질연속자동측정기

생물감시장치

수질감시수조 등

냄새감시수조
27.2 수질시험실 규모
수질시험실의 규모는 원수의 수질특성, 정수처리방식의 종류, 시설규모 등에 따라 달라질 수 있으며, 해당 정수시설별 수질관리에 필요한 수질검사 및 시험을 실시할 수 있도록 한다.
27.3 수질모니터링 설비
정수시설에는 수질을 관리하기 위한 채수설비와 수질연속자동측정기 또는 수질감시수조 등 모니터링설비를 설치한다.
27.4 수질시험실의 설치장소 및 구조와 구성
(1) 수질시험실은 중앙조정실 등의 주요 정수시설에 근접한 장소에 설치한다.
(2) 수질시험실은 내진․내화구조로 하고 규모와 용도에 따라 적절하게 구성한다.
27.5 수질시험실의 건축설비
건축설비는 다음 각 항에 따른다.
(1) 통풍, 채광, 조명 등이 충분해야 한다.
(2)전원과 가스 등은 충분한 용량을 확보하고 합리적으로 배치한다.
(3)급수설비 등은 충분한 수량과 수압을 유지하고 합리적으로 배치한다.
(4)난방설비와 냉방설비는 분진 발생, 실내공기 오염, 과도한 건조 및 습기 등이 없어야 한다.
(5)싱크대와 배수관은 내산성 및 내알칼리성으로 하고 합리적으로 배치한다.
(6)바닥은 내산성 및 내알칼리성으로 하고 견고하고 미끄러지지 않도록 한다.
(7)천정의 높이는 3.0m 이상으로 하고 실내 바닥은 필요에 따라 2중슬래브로 한다.
27.6 수질시험실의 시험설비
시험설비는 다음 각 항에 적합한 것으로 한다.
(1) 시험대, 싱크대, 기구대, 기구용 선반, 약품용 선반 등은 사용목적에 따라 적정한 것을 선택하고 시험이 능률적으로 될 수 있도록 배치한다.
(2) 수질관리를 위한 시험에는 각종 수질검사와 시험 및 규모에 따라 필요한 시험용기기 및 기구를 갖춘다.
(3) 채수설비는 적절한 수량, 구조, 재질 등을 고려하고 정수처리에서 각 공정의 적절한 위치에 설치하여 언제나 채수할 수 있도록 한다.
27.7 시험실 폐액 및 배기 처리
시험실에서 발생하는 시험폐액, 폐수, 배기는 배출되는 장소의 환경이 악화되지 않도록 필요에 따라 처리한다.
28. 보안설비, 동결방지 대책
28.1 총칙
정수장은 음용수를 생산하는 곳이므로 위생상 항상 안전성이 확보되어야 할 뿐 아니라 정수처리기능을 완전한 상태로 유지하고, 유지관리하기 위한 작업 면에서도 안전성을 확보하기 위하여 보안설비를 설치해야 한다.
이러한 설비는 정수장의 위치와 규모에 따라 관계법령으로 규정되어 있는 경우도 있으므로 충분히 검토하여 계획한다. 또한 한랭지나 동절기에 시설이나 설비에 대하여 필요한 동결방지대책을 강구해야 한다.
28.2 보안설비
정수장에서는 건축물, 전기, 기계설비 등 보안상 당연히 필요한 설비 이외에 다음과 같은 보안설비를 갖춘다.
(1)외부로부터의 오염을 예방하기 위한 침입방지용 외곽울타리 등의 설비
(2)보안점검용 통로에는 원칙적으로 위험방지용 손잡이 또는 난간을 설치
(3)구내도로나 정기적으로 점검하는 장소에는 필요한 조명 설비
(4)밀폐된 장소에서 정기적으로 점검을 하는 장소에는 필요한 환기설비
(5)공동구(管廊)와 밸브실 등에는 필요한 배수설비
(6)그 외에 필요한 보안설비 등
28.3 동결방지 대책
정수장에는 필요에 따라 다음과 같은 동결방지대책을 강구한다.
(1) 저온으로 각종 지의 수면이 결빙되거나 강설로 수중에 설빙 등이 예상되는 곳에서는 이러한 장애를 방지하기 위하여 지붕 등을 설치한다.
(2) 정수장의 각 기능을 유지하기 위하여 공동구(管廊 포함), 기계실, 약품저장실 등은 보온설비를 설치한다.