TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
(1) 이 기준은 철도건설법 제19조에 의거하여 철도의 정보통신설비의 설계기준을 정함을 목적으로 한다.
(2) 본 설계기준은 전기설비 중 철도시스템의 원활한 통신소통과 기능을 확보하고 안전한 철도운행에 필요한 정보통신설비의 설계기준을 정함을 목적으로 한다.
(1) 철도 차량의 운행 및 운영과 승객서비스에 필요한 정보를 가공, 송수신, 제어, 저장 등을 처리하는 정보통신설비
(2) 본 설계기준은 철도 정보통신설비 설계 전반에 대하여 적용한다.
● 건널목설치 및 설비기준지침
● 건설기술 진흥법과 그의 시행령, 시행규칙
● 기술사법과 그의 시행령, 시행규칙
● 민방위기본법과 그의 시행령, 시행규칙
● 방송통신발전기본법과 그의 시행령
● 소프트웨어산업 진흥법과 그의 시행령, 시행규칙
● 엔지니어링산업 진흥법과 그의 시행령, 시행규칙
● 장애인․노인․임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률과 그의 시행령, 시행규칙
● 전기사업법과 그의 시행령, 시행규칙
● 정보통신공사업법과 그의 시행령, 시행규칙
● 정보통신기반 보호법과 그의 시행령, 시행규칙
● 정보통신산업 진흥법과 그의 시행령, 시행규칙
● 철도안전법과 그의 시행령, 시행규칙
● KDS 31 60 00 건축물 전원설비 설계
● 국제전기전자기술자협회(IEEE)
● 국제통신연합-유선통신분야(ITU-T) 권고안
● 국제통신연합-무선통신분야(ITU-R) 권고안
● 유럽전기기술표준화위원회(CENELEC)
● 건축통신설비: 역사, 사무소, 기능실 및 변전실 등의 건물에 포함되어 구성하는 건물부대통신설비를 말한다.
● 경고(용) 테이프: 지하선로시설(통신관로, 직매케이블 등)구간에 각종 굴착 작업 등으로 인한 통신선로 피해를 사전에 방지하기 위하여 매설 경로를 따라 지표면 아래 30 ㎝에 포설하는 비닐테이프를 말한다.
● 국선: 통신사업자의 교환설비로부터 이용자전기통신설비의 최초 단자에 이르기까지의 사이에 구성되는 회선을 말한다.
● 기유도데이터: 유도원이 되는 전철시설 데이터(운전전류, 등가방해전류 등)를 말한다. 피유도 데이터는 통신시설물의 데이터(회선종류, 차폐계수 등)을 말한다.
● 동기클럭공급장치: 디지털 통신망의 기준이 되는 동기기준 신호를 상위국 또는 위성 GPS로 부터 수신하여 이에 동기된 클럭을 각종 디지털 통신장비와 하위국으로 공급하는 장치를 말한다.
● 무전도 타일: 외부 정전기로 부터 정보통신설비를 보호하기 위해 통신기기실 바닥에 설치하는 정전기 방지용 바닥재를 말한다.
● 셀 플랜(Cell Plan): 기지국이 담당하는 서비스 구역 단위를 계획하는 것을 말한다.
● 승강장확인용 무선영상전송시스템: 전동차를 운행하는 구간의 승강장 카메라 영상을 전동차 운전실의 모니터로 확인할 수 있는 무선영상전송설비를 말한다.
● 역무자동화설비: 승차권을 구입하는 승객이 원하는 목적지까지 신속하고 편리하게 이용할 수 있도록 하기 위한 설비로서 여행정보 안내 및 승차권 예약, 발매, 충전, 개·집표 업무 등 이와 관련된 회계 및 통계자료를 수집하고 전산처리하는 설비를 말한다.
● 역무용통신설비: 철도운영자의 역무를 지원하고, 철도이용자에 대한 열차운행 정보제공 및 철도시설의 운영과 유지보수 등에 필요한 통신설비와 부대설비를 말한다.
● 연선전화설비: 철도 선로변에 유지보수작업 및 비상시에 사용을 위하여 설치되는 전화기를 말한다.
● 열차무선설비: 열차 운행 및 시설유지보수업무를 수행하기 위하여 필요한 시스템으로서 이동하는 열차와 지상간, 열차와 열차간 또는 지상 상호간에 상호 음성 및 데이터 등 정보를 교환하는데 필요한 무선통신설비와 부대설비를 말한다.
● 재난안전무선통신망(구 통합지휘무선통신망): 재난방송 또는 민방위 경보의 원활한 수신을 위한 라디오방송(FM) 및 이동멀티미디어방송(DMB) 중계설비를 말한다.
● 전력유도: 전기시설물 또는 전철시설 등이 그 주위에 있는 전기통신설비에 대하여 정전유도 및 전자유도 등에 의한 전압이 발생되게 하는 현상을 말한다.
● 전송계위(Hierarchy): 전송설비의 다중화단계를 말한다.
● 전송망: 전기통신을 행하기 위하여 계통적·유기적으로 연결·구성된 전기통신설비의 집합체를 말한다.
● 전송설비: 교환설비·단말장치 등으로 부터 수신된 전기통신부호·문헌·음향 또는 영상(이하 ‘전기통신신호’라 한다)을 변환·재생 또는 증폭하여 유선 또는 무선으로 송신하거나 수신하는 설비로서 전송단국장치, 중계장치, 다중화장치, 분배장치 등과 그 부대설비를 말한다.
● 전송손실: 전송계를 600옴계로 하고 그 계를 1,020 Hz에서 측정한 때의 동작 감쇄량을 말하며, 그 단위는 dB로 한다.
● 전원설비: 수변전장치, 정류기, 축전지, 전원반, 예비용 발전기 및 배선 등 통신용 전원을 공급하기 위한 설비를 말한다.
● 정보통신설비: 철도 차량의 운행 및 운영과 승객서비스에 필요한 정보를 가공, 송수신, 제어, 저장, 등을 처리하는 설비를 말한다.
● 철도통합무선망(LTE-R) : LTE를 기반으로 하는 철도전용 무선통신망으로서, 열차제어·운용을 위한 데이터, 음성, 영상 서비스를 제공하는 시스템을 말한다.
● 커버리지(Coverage): 하나의 기지국과 단말기간 송·수신이 가능한 전파권역을 말한다.
● 커버리지 중첩: 철도 운행 구간에서 인접 기지국간 커버리지를 중첩되도록 구성하여 어느 한 기지국 장애시 인접 기지국에서 서비스를 제공하는 것을 말한다.
● 통신규약(communication protocol): 정보통신망에서 각 정보 전달 개체간의 망 접속과 전송 및 전달 정보에 대한 인식을 이루기 위하여 모든 통신 기능상에 미리 규격화되어 정해진 방법을 말한다.
● 통신선로설비: 일정한 형태의 전기통신 신호를 전송하기 위하여 사용하는 동선·광섬유 등의 전송 매체로 제작된 선조·케이블 등과 이를 수용 또는 접속하기 위하여 제작된 전주, 관로, 트레이, 배관, 맨홀(Manhole), 핸드홀(Handhole), 배선반(MDF) 등과 그 부대설비를 말한다.
● 통합공공망: 구조·구급, 치안 등 평시 안전관리 및 재난 예방·대비·대응·복구 등 재난관리와 철도, 해상 등 운영을 효율적으로 수행하기 위해 관련기관들이 활용하는 무선통신망을 말한다.
● 핸드오버(Hand-over): 통화중인 이동단말기가 해당 기지국 서비스 지역을 벗어나 인접 기지국 서비스 지역으로 이동할 때 단말기가 인접 기지국의 서비스공간에 할당된 새로운 통화채널에 자동 동조되어 끊김없이 통화상태가 유지되는 기능을 말한다.
1.6 정보통신설비의 분류
철도 정보통신설비의 분류는 다음 각 호와 같이 구분한다.
(1) 통신선로설비(연선전화기를 포함한다)
(2) 전송설비
(3) 열차무선설비
(4) 역무용통신설비
(5) 역무자동화설비
(6) 전원설비 등 기타 부대설비
(7) 건축통신설비
1.7 설비 간 분계점
(1) 정보통신설비가 다른 정보통신설비 및 타 분야 설비와 접속되는 경우에는 그 건설과 보전에 관한 책임 등의 한계를 명확하게 하기 위하여 분계점을 설정한다.
(2) 각 설비간의 분계점은 다음 각 호와 같다.
① 철도운영을 위한 정보통신설비간 분계점과 물리적, 전기적 세부 인터페이스사항은 설계지침에서 정한다.
② 사업자용 전기통신설비와의 분계점은 관련규정을 적용한다.
1.8 분계점 접속기준
KDS 31 75 20 (1.4.2) 를 따른다.
1.9 정전기 및 전자파 장해방지
KDS 31 75 20(1.4.3) 을 따른다.
계 획

•투자에 대한 타당성조사

•설계조건의 설정

타당성조사

•설비등급결정

•계획(안) 작성

기본계획

설 계

•기본설계도서의 작성

•개략공사비의 파악

기본설계

•실시설계도서의 작성

•공사비의 적산

실시설계
설계는 기본설계, 실시설계로 구분하여 단계별로 시행하는 것을 원칙으로 한다.
4.1.1 설계단계별 업무
① 설계 방향 및 법령 등 제 기준의 검토
② 타당성 조사와 기본계획 결과의 검토
③ 운영 중인 시스템과의 연계성 검토
④ 현장조사 및 확인
⑤ 기술적 대안 비교 검토
⑥ 정보통신설비의 운영기능 및 배치 검토
⑦ 주요 자재, 사용 장비 검토
⑧ 공사비 및 공사기간 산정(연차별 투자계획 포함)
① 설계 개요 및 법령 등 제 기준 검토, 적용
② 기본설계 결과의 검토 적용
③ 자문 및 권고사항 검토 및 적용
④ 설비의 배치 및 기능 할당 결정
⑤ 공사비 및 공사기간 산정
⑥ 설계성과품은 다음과 같다
가. 실시설계보고서
나. 계산서
라. 설계예산서(설계설명서, 설계내역서, 수량산출서, 단가산출서)
바. 지장물 도면 및 조서
사. 자재사양서
아. 기타 실시설계자료
구분

최저온도 [℃]

표준온도 [℃]

최고온도 [℃]

내륙

-25

10

40

해안

-20

15

40

터널

-5

15

30
(2) 풍속조건은 그 지역의 최근 40년간의 최대 풍속(10분 평균값)의 기록 중에서 1번째 ~ 3번째 순위에 있는 풍속의 평균값을 기준으로 하거나, 다음 표의 값에 따른다. 다만, 터널은 최대풍속을 초속 40[m]로 적용한다.
지표면으로부터 높이

일반지구 [m/s]

해안지구 [m/s]

10[m] 이하

35

40

30[m] 이하

40

45

30[m] 초과

45

50
(5) 실내에서 환경 조건은 온도 및 습도를 고려하여야 한다.
4.4 설계조사
KDS 31 75 20 (1.3.2)를 따른다.
(1) 정보통신설비가 지진에 의해 지장을 받지 않도록 하여 야 하며, 지진대책을 하여야 하는 통신설비의 범위는 방송통신설비의 안전성 신뢰성 및 통신규약에 대한 기준에 따른다.