TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
(1) 이 기준은 조경 전기설비의 안전 확보 및 쾌적한 환경 조성을 위한 표준적 설계방법을 제공하여 합리적인 계획, 설계를 도모하는 데 목적이 있다.
(1) 이 기준은 건축물 등의 옥외에 시설되는 공원 · 분수 · 광장 · 주택단지 등의 조경 전기설비에 적용한다.
·KDS 32 30 20 옥외 및 경관조명설비
·KDS 34 50 35 수경시설
·KDS 34 50 60 경관조명시설
· KS C IEC 60255 측정 계전기와 보호장치
·KS C IEC 60502 정격전압 1 kV~30 kV 압출절연 전력케이블 및 그 부속품
· KS C IEC60439 저전압 개폐장치 및 제어장치 부속품
· KS C IEC60529 외함의 밀폐 보호등급 구문(IP코드)
· KS C IEC60598 등기구
· KS C IEC60947 저전압 개폐장치 및 제어장치
· KS C IEC61140 감전보호-설비 및 기기의 공통사항
· KS C IEC 61347 램프 구동장치
· KS C IEC61439 저압 배전반 및 제어반
· KS C IEC62031 일반조명용 LED 모듈-안전 규격
· KS C IEC62384 LED 모듈용 DC/AC 구동장치-성능 요구사항
· KS C IEC62717 일반조명용 LED 모듈-성능 요구사항
· KS C IEC62722 등기구 성능
· KS C IEC62868 일반조명용 OLED패널-안전 요구사항
· KS C 4613 산업용 누전차단기
· KS C 7514 투광기용 전구
· KS C 7712 LED 투광 등기구
·급 · 배수설비 : 수조에 원수를 공급 · 퇴수시키는 일체의 설비
·노즐 : 물의 분사구
·수경시설 : 물을 이용하여 설계대상 공간의 경관을 연출하기 위한 시설
·수조 : 물이 담수되는 공간
·수경용수 : 수경시설에 사용되는 용수
·순환설비 : 수경시설의 용도에 맞게 물을 흡입하여 토출하는 일체의 설비
·정수시설 : 수경시설의 용도에 따라 수조의 물을 유지관리하는 장치
(1) 옥외용 조명기구는 IP65 이상의 것이어야 한다.
(2) 조명시설은 주변 환경과 어울리도록 설계하여야 하며, 특히 식물에 대한 조명시설은 대상 식물의 생태를 고려하여 설계하여야 한다.
(3) 등주의 높이 등 광원의 위치 · 높이 · 배광 등은 이용자에게 눈부심이 없도록 배치하여야 한다.
(4) 수중 등기구에 전기 공급하기 위해서는 절연변압기를 사용하고, 사용전압은 아래 내용에 적합하여야 한다.
① 절연변압기의 1차측 전로의 사용전압은 400 V 이하로 하여야 한다.
② 절연변압기의 2차측 전로의 사용전압은 150 V 이하로 하여야 한다.
(5) 조명설비는 에너지절약이 가능하도록 설계하여야 한다.
(6) 간선 및 배선설비는 KDS 32 25 10에 따른다.
(7) 옥외 및 경관조명설비는 KDS 32 30 20에 따른다.
(8) 감시제어설비(전기분야)는 KDS 32 35 10에 따른다.
(9) 접지설비는 KDS 32 40 20에 따른다.
4.2 수경시설
4.2.1 수경 제어반
4.2.1.1 제어반 구조
(1) 제어반의 구조는 KDS 34 50 35에 적합하도록 한다.
(2) KS 인증 또는 동등 이상의 인증 제품을 사용하여야 한다.
4.2.1.2 제어반의 주회로
(1) 수중 전기기기(수중펌프, 수중 조명기구, 수중 전자솔레노이드 밸브)의 주회로는 안전을 확보하도록 하고, 안전성능에 관한 사항은 한국전기설비규정에 따른다.
(2) 제어반의 수중 조명등 회로는 자동 점멸되도록 하여야 한다.
4.3 기계기구 설치
(1) 절연변압기, 수중 조명기구, 조인트박스, 수중펌프 등의 설치에 관한 사항은 한국전기설비규정에 따른다.
4.4 기타 전기설비
(1) 수경시설(물놀이형 포함)의 전기설비는 KDS 32 30 20, KDS 32 35 10, KDS 32 40 20, 한국전기설비규정에 따른다.
(2) 급 · 관수시설 및 자동제어에 관한 사항은 KDS 32 30 20, KDS 32 40 20, KDS 32 35 10 및 한국전기설비규정에 따른다.