TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
(1) 이 기준은 신에너지 및 재생에너지설비를 이용한 신전원설비를 시설하고자 할 때 안전하고 안정적인 전원을 확보하기 위한 표준적 설계방법을 제공하여 합리적인 계획, 설계를 도모하는데 목적이 있다.
(1) 건축물 등의 구내 및 옥상 등에 설치하는 태양광발전설비, 풍력발전설비, 연료전지발전설비, 전기차 전원설비, 이차전지 등을 이용한 전기저장장치 등과 그 부속설비의 설계에 적용한다.
1.3.3.1 태양광발전설비
·KS C IEC 62116 계통 연계형 태양광 인버터 — 단독 운전 방지 측정에 대한 시험 절차
1.3.3.2 풍력발전설비
·KS C IEC 60614-1-A 전기설비용 전선관- 제1부: 일반요구사항
1.3.3.3 연료전지발전설비
·KS C IEC 60622 알칼리 또는 기타 비산성 전해질을 포함하는 이차 단전지 및 전지 — 각형 밀폐 니켈-카드뮴 충전식 단일 단전지
·KS C IEC 60623 알칼리 또는 기타 비산성 전해질을 포함하는 이차전지 셀 및 전지 - 각형 배기식 니켈-카드뮴 이차전지
·KS C IEC 62620 알칼리 또는 기타 비산성 전해질을 포함하는 이차전지 셀 및 전지 ─ 산업용으로 사용되는 리튬이차전지 셀 및 전지
1.3.3.4 전기자동차 전원설비
·KS R IEC 61851 전기자동차 전도성 충전시스템
·KS R IEC 61851-21-2 전기자동차 전도성 충전시스템-제21-2부 : 교류/직류 전원 전도성 접속의 전기자동차 요구사항-비탑재형 전기자동차 충전시스템에 대한 EMC 요구사항
·KS R 0113 도로차량 - 전기자동차 용어
·KS C IEC 62477 전력전자 변환기기 및 시스템의 안전요구사항
·KS C IEC 60622 알칼리 또는 기타 비산성 전해질을 포함하는 이차 단전지 및 전지 - 각형 밀폐 니켈-카드뮴 충전식 단일 단전지
·KS C IEC 62620 알칼리 또는 기타 비산성 전해질을 포함하는 이차전지 셀 및 전지 - 산업용으로 사용되는 리튬이차전지 셀 및 전지
·KS C IEC 61427-1 재생 에너지 저장용 이차 단전지 및 전지 - 일반 요구사항 및 시험방법 - 제1부: 독립형 태양광 설비
1.6.1 일반
(1) 신재생에너지설비의 시공기준 및 설치확인 등에 대해서는 신재생에너지설비의 지원 등에 관한 규정 제4장에 따른다.
(2) 모니터링설비의 설치에 대해서는 신재생에너지설비의 지원 등에 관한 규정 제17조에 따른다.
1.6.2 태양광발전설비
(1) 태양광발전설비의 설계 시 표 1.6-1의 사항을 검토한다.
표 1.6-1 태양광 발전시스템 설계시 참조사항

구분

일반 사항

기술적 사항

설치 위치 결정

· 양호한 일사 조건

· 태양고도별 비음영 지역 선정

설치 방법 결정

· 설치의 차별화

· 건물과의 통합성

· 태양광발전과 건물과의 통합 수준

· BIPV 등 설치 위치별 통합방법 및 배선방법 검토

· 유지보수의 적절성

디자인 결정

· 실용성

· 설계의 유연성

· 실현 가능성

· 경사각, 방위각의 결정

· 구조 안정성 판단

· 시공 방법

태양전지 모듈 선정

· 시장성

· 제작 가능성

· 설치 형태에 따른 적합한 모듈 선정

· 건자재로서의 적합성 여부

설치 면적 및 시스템 용량 결정

· 모듈 크기

· 모듈 크기에 따른 설치면적 결정

· 어레이 구성 방안 고려

시스템 구성

· 최적 시스템 구성

· 실시 설계

· 사후 관리

· 복합시스템 구성 방안

· 성능과 효율

· 어레이 구성 및 결선방법 결정

· 계통연계 방안 및 효율적 전력공급 방안

· 모니터링 방안

어레이

· 고정

· 가변

· 경제적 방법 고려

· 설치장소에 따른 방식

구성요소별 설계

· 최대 발전 보장

· 기능성

· 보호성

· 최대발전 추종제어(MPPT)

· 역전류 방지

· 최소 전압강하

· 내외부 설치에 따른 보호기능

독립형 시스템

· 신뢰성

· 최대공급 가능성

· 보조전원 유무

계통연계형 시스템

· 안정성

· 역류 방지

· 지속적인 전원공급

· 상호 계측 시스템
1.6.3 풍력발전설비
(1) 풍력발전설비는 전기설비기술기준 제6장 발전용 풍력설비 및 한국전기설비규정 530 풍력발전설비에 따른다.
1.6.4 연료전지발전설비
(1) 연료전지발전설비는 전기설비기술기준 제3장 제6절(연료전지설비) 및 한국전기설비규정 540 연료전지설비에 따른다.
1.6.5 수소연료전지발전설비
(1) 수소연료전지발전설비는 수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별표 5] 수소연료사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사기준에 따른다.
1.6.6 전기자동차전원설비
(1) 전기자동차 전원설비는 한국전기설비규정 241.17 전기자동차 전원설비에 따른다.
1.6.7 전기저장장치
(1) 전기저장장치는 한국전기설비규정 510 전기저장장치의 시설에 따른다.
4.1 태양광발전설비
4.1.1 태양전지 모듈의 배치 등
(1) 방위각은 그림자의 영향을 받지 않는 곳에 정남향 설치를 원칙으로 하되, 건축물의 디자인 등에 부합되도록 현장여건에 따라 배치할 수 있다.
(2) 경사각은 현장여건에 따라 조정하여 설치를 검토한다.
(3) 주변에 일사량을 저해하는 장애물이 없도록 배치한다.
(4) 건축물일체형 태양광발전(BIPV) 설계 시 방열에 대한 조치를 검토하여야 한다.
(5) 태양전지 모듈은 지락, 단락사고 등으로부터 안전하게 보호되도록 설계한다.
4.1.2 지지대 및 부속자재
(1) 지지대는 자중, 적재하중, 적설 또는 풍압 및 지진, 기타의 진동과 충격에 대하여 안전한 구조의 것으로 하고, 건축물의 방수 등에 문제가 없도록 한다.
(2) 기초는 지반조건, 상부 구조물의 특성, 설계하중에 대한 안정성 확보 등을 고려하여 선정 및 설치한다.
(3) 지지대 제작 시 형강류 및 기초지지대에 포함된 철재부위는 용융아연도금 처리 또는 녹방지 처리를 하여야 한다.
(4) 태양전지 모듈의 프레임은 지지물과 전기적으로 완전하게 접속하여야 한다.
4.1.3 인버터
(1) 옥내, 옥외용을 구분하여 설계하여야 한다.
(2) 정격용량은 인버터에 연결된 모듈 정격용량 이상이어야 하며, 각 직렬군의 태양광발전의 출력전압은 인버터 입력전압 범위 내에 있어야 한다.
4.1.4 전기배선 및 접속함
(1) 배선에 관한 사항은 KDS 32 25 10 및 한국전기설비규정에 따른다.
(2) 접속반 내의 배선은 지락, 과전압 등으로부터 안전하게 보호되도록 설계한다.
(3) 접지 및 피뢰
① 접지공사에 관한 사항은 KDS 32 40 20에 따른다.
② 낙뢰의 우려가 있는 경우에 피뢰설비 설치에 관한 사항은 KDS 32 40 10에 따른다.
4.1.5 태양광발전설비의 안전 확보
(1) 태양광발전설비의 지락, 단락 등으로부터의 보호에 관한 사항은 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정 522 태양광설비의 시설에 따른다.
(2) 발전설비의 유지관리를 효율적으로 수행하고 안전성을 확보할 수 있도록 전력품질과 안전요소 및 부지의 주변 환경을 감시하여 원격지에서 차단기 또는 개폐기를 통해 전원을 제어할 수 있는 시스템의 설치를 고려한다.
4.2 풍력발전설비
4.2.1 풍력터빈 및 지지 구조물
(1) 풍력터빈의 선정은 시설장소의 풍량과 환경, 적용규모 및 적용형태 등을 고려하여 선정하여야 한다
(2) 풍력터빈의 시설기준은 한국전기설비규정 532.2 풍력발전설비의 시설기준에 따른다.
(3) 자중, 적재하중, 적설 또는 풍압 및 지진 기타의 진동과 충격에 대하여 안전한 구조의 것으로 한다. 풍력타워의 내진에 관한 사항은 KDS 41 17 00에 따른다.
4.2.2 발전기 및 나셀
(1) 건축물의 설치 유효 공간, 연중 풍향 및 풍속, 경제성, 안전성 등을 고려하여 시스템을 선정한다.
(2) 풍력발전설비는 설치 가능 위치와 발전효율을 고려하여 최적의 효율을 얻을 수 있도록 한다.
4.2.3 제어 및 보호장치
(1) 풍력발전시스템의 제어 및 보호장치에 관한 사항은 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정 532.3 제어 및 보호장치 등에 따른다.
4.2.4 인버터
(1) 정격용량은 인버터에 연결된 발전기의 정격출력 이상으로 하며, 발전기 출력전압이 인버터 입력전압 범위 내에 있도록 한다.
4.2.5 전기배선 및 접지, 피뢰설비
(1) 배선에 관한 사항은 KDS 32 25 10에 따른다.
(2) 접지공사에 관한 사항은 KDS 32 40 20에 따른다.
(3) 풍력터빈은 손상, 감전 또는 화재의 우려가 없도록 피뢰설비를 시설하여야 하며, 기타 사항은 KDS 32 40 10 및 한국전기설비규정 530 풍력발전설비에 따른다.
4.2.6 화재방호설비 및 주전원 개폐장치 시설
(1) 500 kW 이상의 풍력터빈은 나셀 내부의 화재 발생 시 이를 감지하고 소화할 수 있는 화재방호설비를 시설하여야 한다.
(2) 풍력터빈은 작업자의 안전을 위하여 유지, 보수 및 점검 시 전원차단을 위해 풍력터빈 타워의 기저부에 개폐장치를 시설하여야 한다.
4.3 연료전지발전설비
(1) 정치형 연료전지발전설비의 일반적인 구성은 그림 4.3-1과 같다.
(2) 연료전지발전설비는 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정 540 연료전지설비에 따른다.
그림 4.3-1 정치형 연료전지발전시스템
4.3.2 안전 및 보호장치
(1) 연계 운전 시의 부하 단락 시에 안전하게 정지할 수 있는 안전장치 또는 보호설비를 설치한다.
(2) 독립 운전시의 부하 단락 시에 안전하게 정지할 수 있는 안전장치 또는 보호설비를 설치한다.
(3) 연료전지 설비의 설치 장소는 연료가스가 누설되었을 때 체류하지 않는 구조이어야 하며, 연료전지 설비로부터 누설되는 가스가 체류할 우려가 있는 장소에는 해당 가스의 누설을 감지하고 경보하기 위한 설비를 설치하여야 한다.
(4) 연료 계통 설비 내의 연료가스의 압력 또는 온도가 현저하게 상승하는 경우 등을 대비하여 비상정지장치를 설치하여야 한다.
(5) 통풍이 잘되는 장소에 위치하여야 하며, 실내에 설치할 경우에는 환풍기를 설치한다.
(6) 사람이 접할 우려가 있고 감전, 상해 등의 우려가 있는 가동부분은 안전장치(보호망 등)을 설치한다.
(7) 기타 연료전지발전설비의 시설에 관한 사항은 한국전기설비규정에 따른다.
4.3.3 전기배선 및 접지
(1) 전기배선에 관한 사항은 KDS 32 25 10에 따른다.
4.4 수소연료전지발전설비
(1) 수소연료전지발전설비는 수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률, 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정 540 연료전지설비에 따른다.
(2) 안전 및 보호장치와 전기배선 및 접지에 관한 요건은 4.3.2와 4.3.3을 따른다.
4.5 전기자동차 전원설비
(1) 전력계통으로부터 교류의 전원을 입력받아 전기자동차에 전원을 공급하기 위한 분전반, 배선(전로), 충전장치 및 충전케이블 등을 포함한다.
(2) 전기자동차 전원설비는 한국전기설비규정 241.17에 따른다.
4.5.2 전기자동차 충전시설
(1) 전기자동차 충전시설은 환경친화적 자동차의 개발 및 보급촉진에 관한 법률 시행령 제18조의5, 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정 제3조 및 한국전기설비규정 등에 따른다.
(2) 그 밖에 전기자동차 충전시설과 관련된 사항은 KS C IEC 61851-1 표준을 참조한다.
(3) 자립형 충전시설의 설치 시에는 이용자 동선이 확보되도록 공간을 계획한다.
4.5.3 충전시설의 부대설비
(1) 부대설비는 한국전기설비규정 241.17 전기자동차 전원설비에 따른다.
4.5.4 전기배선 및 접지
(2) 전기자동차 전원공급설비에 전기를 공급하는 전로는 옥내의 인출구 가까이에서 쉽게 개폐할 수 있는 장소에 전용의 개폐기 및 과전류차단기의 시설에 관한 사항은 전기설비기술기준에 따른다.
(3) 접지공사에 관한 사항은 KDS 32 40 20에 따른다.
4.6 전기저장장치
4.6.1 일반
(1) 건축물 및 구내에 설치되는 이차전지를 이용한 전기저장장치에 대한 전원의 공급, 보호, 배선, 운전방법 등의 사항을 포함한다.
(2) 전기저장장치는 한국전기설비규정 510 전기저장장치의 시설에 따른다.
4.6.2 전기저장장치
(1) 전기저장장치는 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정 제3조에 따른다.
(2) 전기저장장치의 제어 및 보호장치, 계측장치 등에 관한 사항은 한국전기설비규정 510 전기저장장치의 시설에 따른다.
4.6.3 전기배선 및 접지
(1) 전기배선 및 차단기 시설에 관한 사항은 KDS 32 25 10 및 한국전기설비규정 510에 따른다.
4.7 분산형전원 계통연계
(1) 분산형전원을 계통에 연계할 때는 한국전기설비규정 503 분산형전원 계통연계설비의 시설 및 송배전사업자의 계통연계기준 등을 따른다.
4.7.1 전기 방식
(1) 분산형전원의 전기 방식은 연계하고자 하는 계통의 전기방식과 동일하게 함을 원칙으로 한다. 단, 3상으로 전기를 공급받아 자가소비 후 역송하는 분산형전원 설치자가 단상 인버터를 설치하여 분산형전원을 계통에 연계하는 경우는 표 4.7-1에 의한다.
표 4.7-1 3상 수전 단상 인버터 설치기준

구 분

단상 인버터 용량

1상 또는 2상 설치 시

각 상에 4 kW 이하로 설치

3상 설치 시

상별 동일 용량 설치 원칙.

단, 1상에 4 kW 이내 불평형 허용 가능
(2) 분산형전원의 연계구분에 따른 연계계통의 전기방식은 표 4.7-2에 의한다.
표 4.7-2 연계구분에 따른 계통의 전기방식

구 분

연계계통의 전기방식

저압 계통 연계

교류 단상 220 V 또는 교류 삼상 380 V 중 사업자가 정한 방식

특고압 계통연계

교류 삼상 22,900 V
4.7.2 분산형전원의 동기화 및 감시설비
(1) 분산형 전원은 연계하는 계통과 표 4.7-3의 동기화 조건을 충족할 수 있어야 한다.
표 4.7-3 분산형전원의 동기화 조건

분산형전원 정격용량 합계(kW)

주파수 차

(△f, Hz)

전압 차

(△V, %)

위상각 차

(△Φ, °)

0 ～ 500

0.3

10

20

500 초과～1,500

0.2

5

15

1,500 초과～20,000 미만

0.1

3

10
(2) 특고압 또는 전용변압기를 통해 저압 전력계통에 연계하는 역송병렬의 분산형전원이 하나의 공통 연결점에서 단위 분산형전원의 용량 또는 분산형전원 용량의 총합이 250kW 이상일 경우 분산형전원 설치자는 분산형전원 연결점에 연계상태, 유․무효전력 출력, 운전 역률 및 전압 등의 전력품질을 감시하기 위한 설비를 갖추어야 한다.