1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 모든 지붕과 포장된 장소 및 옥외부지의 우수를 분리 우수관, 합류식 하수관 또는 배출이 허용된 장소로 원활하게 배출하기 위한 것이다.

1.2 적용범위

이 기준은 우수를 모아 배수시킬 필요가 있는 지붕, 부지 및 정원 등의 중력식 우수설비, 건축물의 지하배수관 그리고 공동구의 배수설비 설계에 적용한다

1.3 참고 기준

1.3.1 관련 법규

● 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙

1.3.2 관련 기준

(1) 관련 기준

● KDS 31 30 05 위생설비 일반사항

● KCS 31 20 15 배관설비공사

● KCS 31 30 25 배수통기설비공사

● KS F 4522 루프 드레인(평지붕용)

(2) 상기규정 및 기준의 적용범위 이외의 경우에는 다음의 규정 및 기준을 참조하되, 반드시 적용된 규정 및 기준을 명기해야 한다.

● International Plumbing Code(IPC)

1.4 용어의 정의

KDS 31 30 05 위생설비 일반사항을 따른다.

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 기본원칙

1.6.1 우수관의 설치

우수는 지방자치단체 조례에 따라 공공하수도 또는 우수전용관에 연결하고, 우수관로가 없는 지역은 지방자치단체 조례에 따라 처리하여 우수로 인한 주변 피해가 발생하지 않도록 한다.

1.6.2 접속금지

우수는 어떤 경우에도 분뇨정화조(단독처리)에 접속되는 오수관이나 오수처리시설(합병처리)에 접속되는 오수관 또는 잡배수관에 배수하지 않도록 한다.

1.6.3 트랩의 설치

우수배수관을 합류식 배수수평주관이나 부지배수관에 연결할 경우, 배수관에서 하수가스 등이 우수배수관으로 유입되어 주변 환경이 비위생적으로 되지 않도록 그 연결 장소에 트랩을 설치한다.

1.6.4 관지름 변경

흐름 방향으로 우수관의 크기를 축소하지 않는다.

1.6.5 청소구 설치

청소구가 필요한 경우 우수배관에는 청소구를 설치하여야 하며, 청소구에 대해서는 KDS 31 30 25(4.1.3 )에 따른다.

2. 조사 및 계획

내용 없음.

3. 재료

KCS 31 20 15(2. 자재)에 따른다.

4. 설계

4.1 트랩

4.1.1 주트랩

합류식 하수도에 연결하는 옥외 우수수직관과 우수관에는 트랩을 설치한다. 옥내 우수 수직관의 분기관 마다 우수 트랩을 설치하거나, 부지하수관이나 공공 하수도에 접속하기 전의 우수 주관에 단독 트랩을 설치한다.

4.1.2 크기

옥내 우수 수직관의 트랩 크기는 수직관이 연결되는 수평관과 같게 한다.

4.2 우수 수직관과 연결

4.2.1 사용 금지

우수 수직관은 오수 관이나 배수관 또는 통기관으로 사용하지 않아야 하고, 오수관이나 배수관 또는 통기관도 우수 수직관으로 사용하지 않아야 한다.

4.2.2 우수와 위생배수의 연결

우오수 합류식이 아닌 지역은 건물의 위생배수관과 우수관을 완전히 분리한다. 우오수 합류식 지역의 건물 우수관은 모든 오수 입상관에서 하류로 3 m 이상 이격하여 단일 Y 이음쇠로 동일선상에서 우오수 합류하수관에 연결시켜야 한다.

4.2.3 역류방지 밸브

KDS 31 30 25(4.1.9 )에 따른 생활배수관이 있을 때는 우수배수관에 역류방지밸브를 설치한다.

4.2.4 바닥 배수구

바닥 배수구는 우수 배수에 연결하지 않아야 한다.

4.3 루프드레인

4.3.1 설치

(1) 홈통에 배수되는 것을 제외한 모든 지붕면, 발코니, 드라이 에리어(dry area) 및 동종(同種)의 에리어에는 각각의 목적에 적합한 루프드레인을 설치해야 한다.

(2) KS F 4522에 준하는 재질 및 기능을 갖는 것으로 한다. 지붕 마감재가 루프드레인 내부를 방해하지 않아야 한다.

4.3.2 루프드레인 마감

지붕에서 건물 내부를 관통하는 지붕면과 루프드레인은 방수 처리한다

4.4 우수관의 관 지름 선정

4.4.1 관 지름 기준

옥내 우수 수직관과 옥외 우수 수직관, 부지 우수배수, 부지 하수 및 이들 배수관의 모든 수평 지관의 크기는 그 지역의 기상자료에 의한 시간최대강우량을 기준으로 한다.

4.4.2 우수 수직관 지름

옥내외 우수 수직관의 관 지름은 표 4.4-1의 최대 수평투영 지붕 면적으로 선정한다.

표 4.4-1 원형 옥내외 우수 수직관 관 지름

수직관의 관 지름

(DN)1)

수평투영 지붕면적 (m2)

강우량(mm/h)

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

50

268

134

89

67

54

45

38

34

30

27

24

22

80

816

408

272

204

164

136

117

102

91

82

74

68

100

1708

854

570

427

342

285

244

214

190

171

155

142

125

3216

1608

1072

804

643

536

460

402

357

322

292

268

150

5016

2508

1672

1254

1003

836

717

627

557

502

456

418

200

10776

5388

3592

2694

2155

1796

1540

1347

1197

1078

980

898

주 1) 관 지름은 원형관의 관 지름이다. 이 표의 원형 관과 단면적이 같은 다른 모양의 배관에 이 표를 적용할 수 있다.

4.4.3 건축물 우수배관과 부지 우수배관

수평 기울기가 1/25 이하인 건축물 우수배관과 부지 우·오수배관 및 수평 분기관의 크기는 표 4.4-2의 최대수평투영 지붕 면적을 기준으로 선정한다. 별도의 승인이 없으면 수평지관의 기울기는 1/100 이상으로 한다.

표 4.4-2 우수수평관의 크기

수평관의 관 지름 (DN)

수평투영 지붕면적 (m2)

강우량 (mm/h)

25

50

75

100

125

150

1/100 구배

80

305

153

102

76

61

51

100

668

334

223

167

134

111

125

1241

621

414

310

248

207

150

1988

994

663

497

398

331

200

4273

2137

1424

1068

855

712

250

7692

3846

2564

1923

1538

1282

300

12374

6187

4125

3094

2475

2062

375

20252

10126

6751

5063

4050

3375

1/50 구배

80

431

216

144

108

86

72

100

985

492

328

246

197

164

125

1754

877

585

438

351

292

150

2806

1403

935

701

561

468

200

6057

3029

2019

1514

1211

1010

250

10851

5425

3617

2713

2170

1808

300

17465

8733

5822

4366

3493

2911

375

31214

15607

10405

7804

6243

5202

1/25 구배

80

611

305

204

153

122

102

100

1397

699

466

349

279

233

125

2482

1241

827

621

496

414

150

3976

1988

1325

994

795

663

200

8547

4273

2849

2137

1709

1424

250

15384

7692

5128

3846

3077

2564

300

24748

12374

8249

6187

4950

4125

375

44220

22110

14740

11055

8844

7370

4.4.4 수직 벽

루프드레인과 우수관의 관 지름을 정할 때, 지붕으로 빗물이 흐르는 모든 수직 벽 면적의 1/2을 수평투영 지붕 면적에 더하여 옥내와 옥외의 우수수직관과 우수수평관의 크기를 정한다.

4.4.5 지붕 빗물받이의 크기

반원형의 빗물받이 크기는 표 4.4-3의 최대 수평투영 지붕 면적을 기준으로 한다.

표 4.4-3 반원형 지붕빗물받이

반원형 빗물받이관 지름 (DN)

수평 투영 지붕면적 (m2)

강우량 (mm/h)

25

50

75

100

125

150

1/200 기울기

80

63

31

21

16

13

10

100

133

66

44

33

27

22

125

231

115

77

58

46

38

150

354

177

118

89

71

59

175

509

255

170

127

102

85

200

735

367

245

184

147

122

250

1336

668

445

334

267

223

1/100 기울기

80

89

44

30

22

18

15

100

188

94

637

47

38

31

125

325

162

108

81

65

54

150

502

251

167

126

100

84

175

720

360

240

180

144

120

200

1040

520

347

260

208

173

250

1896

948

632

474

379

316

1/50 기울기

80

126

63

42

31

25

21

100

266

133

89

66

53

44

125

464

232

155

116

93

77

150

712

356

237

178

142

119

175

1020

510

340

255

204

170

200

1480

740

493

370

296

247

250

2676

1338

892

669

535

446

1/25 기울기

80

177

89

59

44

35

30

100

377

188

126

94

75

63

125

653

327

218

163

131

109

150

1023

511

341

256

205

170

175

1448

724

483

362

290

241

200

2080

1040

693

520

416

347

250

3716

1858

1239

929

743

619

4.4.6 연속흐름에 대한 값

펌프나 배출기, 공조기기 또는 이와 유사한 기기가 부지 우수관이나 부지 배수관에 연속 또는 반연속적으로 배출하는 경우, 시간당 강우량 25 mm 기준으로 배출량 0.017 L/s 당 상당 지붕 면적을 9 m2로 계산한다.

4.5 지하수 배수

지하수 배수관의 유공관은 DN 100 이상으로 한다. 건물로 물이 지하수가 역류될 수 있는 경우에는 점검할 수 있는 위치에 역류방지밸브를 설치한다. 지하수 배수는 배수지나 집수정 또는 지상의 승인된 장소에 배출한다. 지하수 집수정에는 기밀 뚜껑이나 통기관을 설치하지 않아도 된다. 집수정과 펌프설비는 4.7에 따라야 한다.

4.6 건축물 지하 배수관

공공하수관보다 낮은 곳에 있는 건축물 지하배수는 집수정이나 집수조에 배수하여 자동 펌프로 건물 배수관에 배출한다. 집수정과 펌프장비는 이 기준의 4.7에 따라야 한다.

4.7 집수정과 펌프장치

4.7.1 펌프장치

배수펌프와 집수정 및 배출관은 이 기준의 4.7.2~4.7.4에 따라야 한다.

4.7.2 펌프 유량과 압력

집수정 펌프는 예상사용조건에 맞는 유량과 압력을 가져야 한다.

4.7.3 집수정

집수정 크기는 직경 450 mm 이상과 깊이 600 mm 이상으로 하여야한다. 집수정은 점검이 가능하고 모든 배수가 집수정에 중력으로 흐를 수 있는 곳에 설치한다. 집수정은 사용 장소의 예상하중을 견딜 수 있는 제거 가능한 뚜껑을 설치하여 타일이나 철판, 플라스틱, 주철, 콘크리트 등의 재질로 만들어야 한다. 집수정 바닥은 단단하고 펌프용 영구 지지대를 설치한다.

4.7.4 배관

배출관은 게이트밸브와 체크밸브를 갖추어야 한다. 배관과 이음쇠의 크기는 펌프 토출관과 같거나 커야 한다.

4.8 공동구 배수설비

4.8.1 펌프장치

공동구 내부에서 발생하는 지하수나 우수 등을 공동구 외부로 배출하기 위한 배수펌프와 집수조 및 배출관은 이 기준의 4.8.2~4.8.5에 따라야 한다.

4.8.2 집수조

집수조의 크기는 유입수를 30분 이상 저장할 수 있어야 한다. 모래 등과 같은 이물질이 유입될 수 있는 경우에는 침사조와 이물질 거름 막 등을 설치하며 청소가 쉬운 구조로 한다.

4.8.3 배수펌프

배수펌프는 수중모터펌프 형식으로 하고 전체 펌프의 유량은 시간최대 유입수량의 200% 이상으로 한다.

4.8.4 수위계측기

집수조에는 수위계측기를 설치하여 배수펌프 기동 정지와 고수위 경보를 한다.

4.8.5 유지보수

배수펌프를 유지보수 할 수 있는 공간이 있어야 하며 배수펌프를 인력으로 이양하기 불가능할 경우에는 펌프실 상부에 펌프 이양장치를 설치한다.

4.8.6 배관

배출관에 게이트밸브와 체크밸브를 설치한다. 배관과 이음쇠의 크기는 펌프 토출관 이상으로 한다.

4.8.7 우수 유입구

우수 유입구에는 오물 거름막을 설치한다.