TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
⑴ 이 시방서는 상수도공사의 중앙감시제어설비와 그 부대설비에 적용한다.
⑵ 기타 사항은 이 시방서 “KCS 57 95 05 상수도 계측제어공사 일반사항”에 따른다.
KS A ISO 1000 : 국제단위계(SI) 그 사용법
KS A 3009 : 계측용어
KS A 3016 : 계장용 기호
KS B 0163 : 공업 프로세스 계측 제어 용어
KS C 5112 : 전자기기의 환경 분류
KS X ISO/IEC10731: 개방형 시스템간 상호접속-기본참조모델-개방형 시스템간 상호접속 서비스 정의를 위한 규약
KS X 3503 : 개방형 시스템간 상호접속-커넥션 네트워크 서비스 정의
KS X 3512 : 개방형 시스템간 상호 접속 서비스 프로토콜
KS X 4302-2 : 근거리통신망(LAN) : 논리 링크 제어
KS X 4302-3 : 근거리통신망(LAN) : CSMA/CD 액세스
KS X 4302-5 : 근거리통신망(LAN) : 토큰링 액세스
KS X 5001 : 개인용 컴퓨터
KS X 5002 : 정보처리용 건반배열
KS X 5003 : 개인용 컴퓨터 키보드
KS X 5017 : 소형 컴퓨터 시스템 인터페이스(SCSI) ISO 9316
KS X 5202 : 정보처리기기 및 사무용 기기의 안전성
KS X 6009-1 : 원격조작 : 모델, 표기법 및 서비스 정의 ISO/IEC9072-1
KS X 6009-2 : 원격조작 : 프로토콜 시방 ISO/IEC9072-2
ISO/IEC 7498
ISO/IEC 9646-1
ISO/IEC 10731
ISO/IEC 8481
ISO/IEC 8348
ISO/IEC 8802-3
ISO/IEC 8802-5
(1) 별도의 언급이 없는 한 이 시방서 “KCS 57 95 05 상수도 계측제어공사 일반사항 1.3 용어의 정의”에 따른다.
⑵ 라우터(Router) : 둘 이상의 네트워크 간 데이터 전송을 위해 최적 경로를 설정해 주며, 데이터를 해당 경로에 따라 한 통신망에서 다른 통신망으로 통신할 수 있도록 도와주는 접속장비이다.
⑶ 허브(Hub) : 장비와 네트워크 연결, 다른 네트워크와 연결, 네트워크 장비와 연결, 네트워크 상태 점검, 신호 증폭 기능 등의 역할을 하는 접속 장비이다.
⑷ 브리지(Bridge) : 통신망 연결 장치로서 통신망 범위와 길이를 확장 할 때, 병목 현상을 줄이고자 할 때, 서로 다른 물리적 매체로 구성된 통신망을 연결할 때 등에 사용한다.
⑸ 게이트웨이(Gateway) : 다른 구조로 구축되는 네트워크들을 상호 접속하는 데 이용되는 설비로 서로 다른 네트워크로 패킷을 전송하기 위한 주소와 프로토콜의 변환을 수행한다.
⑹ 리피터(Repeater) : 장거리 전송을 위하여 전송 신호의 감쇠를 보상하거나 출력 전압을 높여주는 장비로 전송 신호 재생 중계 장치이다.
⑺ 광케이블 : 유리나 플라스틱으로 만들어진 광섬유를 사용하여 빛의 형태로 신호를 전송하는 신호 전송 매체이다.
⑻ 동축케이블 : 아날로그 신호와 디지털 신호를 모두 전송할 수 있는 신호 전송 매체이다.
⑼ twisted pair 케이블 : 서로 꼬인 한쌍의 도체로 구성된 매체로 UTP 케이블이 대표적이다.
중앙감시제어설비의 구성품들은 완전한 형태의 시스템으로 구성되고, 감시제어설비의 각 단위는 모든 기본구조, 운영체제, 통신망, 서버, 중앙제어설비, 엔지니어링설비(필요시), 프린터 등 필요한 부속품들을 포함한다.
이 시방서 “KCS 57 90 05 상수도 전기공사 일반사항 1.7 제출물”에 따른다.
이 시방서 “KCS 57 90 05 상수도 전기공사 일반사항 1.8 품질보증”에 따른다.
1.7 타 공정과의 협력 작업
이 시방서 “KCS 57 90 05 상수도 전기공사 일반사항 1.10 타 공정과의 협력 작업”에 따른다.
⑴ 감시·제어 설비는 상수도시설 전체설비에 대하여 감시·제어 및 계측 신호의 데이터 전송 체계를 수립하고 중앙집중감시 및 분산제어 기능을 갖도록 구축되어야 한다.
⑵ 광범위한 지역의 정수처리 설비에 대하여 실시간 감시 제어, 점검, 조정 등의 조작이 중앙감시제어설비 상에서 가능하여야 한다.
⑶ 감시·제어 설비는 국제 표준화기구(ISO)의 OSI(Open System Interconnection)의 규격에 의하여 제작된 개방형 시스템으로써 새로운 H/W, S/W 출시에도 모델변경 없이 신기술이 수용될 수 있는 구조이어야 한다.
⑷ 중앙 감시는 OSI(Open System Interconnection) 프로토콜에 의한 통신방식을 기본적으로 채택한 상호 호환성이 있는 것으로서 증설 및 확장, 기능보강 및 이기종과의 통신이 용이하여야 하며, 상위 컴퓨터 및 타 시스템과 연계(system data link), system interface가 가능한 구조이어야 한다.
⑸ 감시·제어 설비는 서버의 기능 정지 및 network line에 장애가 발생되어도 현장의 모든 플랜트 및 프로세서는 연속 제어가 가능하여야 하며, 부분적인 고장이 계통전체로 번지지 않도록 구성되어야 한다.
⑹ 기자재는 설치 후 운용관리를 고려하여 가능한 한 모듈별로 제작되어야 하며, 유지보수 시험 및 검사에 필요한 test procedure도 구비되어야 한다.
⑺ 감시·제어 설비는 운용자의 요구에 따라 자료를 계산, 판단하고 그 결과에 의하여 처리대상을 실시간으로 직접 제어할 수 있어야 한다.
⑻ 감시·제어 설비에는 부속설비와 시스템 운용을 위한 모든 소프트웨어를 포함하여야 한다.
⑼ 데이터의 전송포맷은 에러 검출 기능을 갖추고, 전송 에러가 제어에 영향을 주지 않도록 하여야 한다.
⑽ 낙뢰 및 Surge 전압 등에 대한 시스템 전체의 안전을 고려하여 각 장치와 조작대에 접지를 하여야 하며 계기 및 신호보호를 위한 장치를 설치하여야 한다.
⑾ 시공자는 감시제어를 위한 컴퓨터설비와 주변기기들을 인체 공학적으로 설계 제작된 중앙조작대에 설치·공급하여야 한다.
⑿ 감시제어설비의 무정전 전원장치는 장치별 부하용량에 의하여 구성하여야 하며, 사전에 이에 대한 상세자료를 제출하여야 한다.
⒀ 운영체제는 완벽한 한글 OS 운영체제를 갖추어야 한다.
2.2 통신망 및 정보통신설비
⑴ 각 시스템을 상호 연결시키는 고속 통신선로로서 국제통신표준 규격을 만족하는 구조로 접속장치 및 케이블을 포함하여야 한다.
⑵ 각 시스템의 특성을 최대한 살려 최고의 속도로 통신할 수 있도록 구성하여야 한다.
⑶ 개방형 구조로 일반 개인용 컴퓨터와의 online 접속, 서로 다른 기종과의 통신, 공중망을 이용한 개인용 컴퓨터와의 접속이 가능하여야 한다.
2.3 서버 (필요 시)
⑴ 감시·제어 및 실시간 data 수집, database구성, 프로세스 정보 관리, 중앙제어설비·엔지니어링설비 및 통신망에 접속된 시스템 등에서 요구하는 데이터의 전송, 시스템 및 network 관리 기능 등을 수행하는 컴퓨터로 application 및 프로그램 관리능력을 가지고 있어야 한다.
⑵ 운영자의 요구에 의한 데이터의 갱신, 검색, 저장, 조작 등의 기능을 수행하여야 한다.
⑶ 서버는 중앙제어설비/엔니지어링설비외에 개인용 컴퓨터와도 online 접속이 가능하여야 한다.
⑷ 제어 및 자료수집, data base구축, 프로그램 변경이 가능하도록 충분한 여유의 용량을 확보하여야 한다. 또한 향후 개발되는 H/W, S/W가 동일 구조상에서 upgrade될 수 있어야 한다.
⑸ 시스템 운전상태에서 CPU 부하율 등을 모니터링할 수 있어야 한다.
⑹ real-time DB와 historical DB를 구축하고 시스템 장애 및 이상 시 자동복구 관리기능이 있어야 한다.
⑺ fault tolerance 기능을 갖도록 제작되어야 한다.
2.3.2 규격
별도의 전문시방서에 따른다.
2.4 중앙제어설비
⑴ 중앙제어설비 시설 전체의 감시·제어를 키보드 및 마우스를 이용하여 운전조작을 수행하는 것으로 각 현장제어반을 통한 감시제어와 현장제어반의 주요부분에 대한 고장 유무를 파악할 수 있는 기능이 있어야 한다.
⑵ 중앙제어설비는 본체와 data 입출력 및 설비 운용을 위한 모니터, keyboard, console desk로 구성되며, 다음과 같은 기능을 수행할 수 있어야 한다.
① 시스템의 기동 및 정지
② 진단 program 수행
③ System CPU maintenance 기능
④ file 작성시 모니터를 통한 text edit 기능
⑤ system operation 및 monitor
⑶ 키보드에서 직접입력이 가능한 완벽한 한글 OS 운영체제를 갖추어야 한다.
⑷ 중앙제어설비에서 데이터 취득 시간은 실시간 감시제어에 문제가 없어야 한다.
⑸ 운용 장애 해소를 위해 필요 시 이중화로 구성되어야 한다.
⑹ 시스템 운전 상태에서 CPU 부하율 등을 모니터링 할 수 있는 방법을 구비해야 한다.
⑺ 주기억장치의 실장 memory 용량은 충분하여 각 설비를 감시·제어하는데 충분하여야 하며 시공자는 공급하는 프로그램별 memory 점유율을 표시한 자료를 제출하여야 한다.
⑻ 중앙감시제어설비는 모니터, 키보드, console desk로 구성되며, 시스템의 기동 및 정지, 진단 program 수행, system CPU maintenance 기능, text edit 기능, system operation 및 monitor 기능을 수행할 수 있어야 한다.
⑼ 중앙제어설비에서 엔지니어링 수행이 가능할 경우에는 별도의 엔지니어링 설비를 두지않고 운전자 선택에 의해 엔지니어링 수행 기능이 가능하여야 한다.
2.4.2 규격
2.5 엔지니어링설비
⑴ 중앙제어설비에서 아래 기능 수행이 가능할 경우에는 별도의 엔지니어링설비를 두지 않는다.
⑵ 설비 운용관리를 위한 online real time 처리, 통계, 보고서 작성/편집, historical data(summary data 포함)처리 등 engineering 작업을 위한 장치로서 엔지니어링설비는 감시·제어 기능의 실행에 필요한 데이터 베이스 작성 등 시스템 생성 기능과 보수관리 기능 등으로 구성되어야 한다.
⑶ 여러 사람이 동시에 엔지니어링 할 수 있어야 하며, 타 시스템에서 작성한 엔지니어링 데이터를 활용하는 것이 가능하여야 한다.
⑷ 현장 감시·제어설비를 사용하지 않고 제어 기능의 시뮬레이션이 가능하여야 한다.
⑸ 제어기능 가동 중에 현장 감시·제어 설비를 정지하지 않고, 또한 변경 부분 이외의 제어 기능에 영향을 주지 않고 어플리케이션의 내용을 변경할 수 있어야 한다.
⑹ 스캔 주기의 변경 등 제어의 연속성에 영향이 있는 것을 제외하고 온라인 유지관리가 가능하여야 한다.
2.5.2 규격
2.6 주변장치
2.6.1 알람 프린터 (Alarm Printer)
⑴ 경보내용 및 운용자의 조작 내용을 빠짐없이 기록할 수 있어야 한다.
⑵ 규격 : 별도의 전문시방서에 따른다.
2.6.2 데이터 기록기(Data Printer)
⑴ online 업무에 필요한 각종 정기보고서 기록과 batch 업무를 위한 일반적인 목적의 리스트 출력의 기능이 있어야 한다.
2.6.3 하드 카피 (Hard Copier)
⑴ 운용자가 원하는 화면을 필요에 따라 출력이 가능하여야 한다.
2.6.4 프린트 서버 (Printer Server)
⑴ 네트워크상에서 시스템과 각종 프린터를 H/W 및 S/W적으로 연결하는 기능을 가져야 한다.
⑴ 다음에 명시하지 않은 사항은 이 시방서 “KCS 57 95 05 상수도 계측제어공사 일반사항”에 따른다.
⑵ 중앙감시제어실내 시스템 및 감시제어반의 설치와 배치를 고려한 천장높이, 바닥하중, 조명, 전기, 배관·배선의 경로 및 설치 등에 대하여 반영되도록 건축공사 시공자와 사전 협의를 하여야 한다.
⑶ 시공자는 시스템 및 감시제어반의 설치에 필요한 볼트, 선반, 클램프, 밴드, 케이블을 포함한 기타 부속 자재를 공급하여야 한다.
⑷ 운전 조작 및 감시를 용이하게 할 수 있도록 설치되어야 한다.
⑸ 조작대는 운용자가 압박감을 느끼지 않도록 인체공학적으로 설계된 것이어야 한다.
⑹ 전체 시스템에 대한 배치 상 균형이 이루어져야 하며, 유지보수 공간을 확보하여야 한다.
⑺ access floor에 설치 시에는 시스템의 하중을 고려하여 바닥에 base frame을 설치하고 볼트로 견고하게 고정하며, 바
닥으로부터 이물질이 올라오지 않도록 하여야 한다.
3.2 공장검사
공장시험은 각 장치별 세부시방에 명기되어 있는 범위 내에서 실시하며, 세부시방에 명기되지 않았을 때에는 다음에 따
라야 한다.
3.2.1 기본시험 검사
⑴ 외관, 구조, 규격검사
⑵ 입력전원
⑶ 절연내력시험
3.2.2 기능시험 및 검사
⑴ 시스템 기동 : 기동 시 전원 오류(전체적, 부분적)시 각 장비상태 검사
⑵ 자료취득 처리기능
⑶ 데이터 통신기능
⑷ 감시화면 표시, 감시제어, 조작 상태 및 각 프린터 출력 기능 상태
⑸ 보고서 생성기능 : 주기별 보고서 출력상태
⑹ 고장 시 자동 절체 기능 및 주변 장치 절체 등 동작 상태
⑺ 데이터 링크(link) 기능
⑻ 온라인(online), 오프라인(offline) 고장 진단 기능
⑼ 최대 및 안전 동작 조건 시 시스템 종합 성능 시험
⑽ 기타 필요한 기능 및 성능시험
3.3 현장검사
⑴ 일반검사
⑵ 외관, 구조 및 규격검사
⑶ 전기적 특성검사
⑷ 알람(alarm) 표시검사
실제 다이나믹 데이터(dynamic data)에 의하여 발생된 알람(alarm)의 내용, 조치사항, 가이던스(guidance)사항 등을 확인하여 알람(alarm)&로깅(logging) 프린터의 기록 및 동작을 확인한다.
⑸ 트랜드(trend) 표시확인
실제 다이나믹 데이터(dynamic data)에 의하여 히스토리컬(historical) 및 실시간 트랜드(trend) 등을 확인한다.
⑹ 시스템 상태표시 확인
시스템 LAN 및 각 시스템을 이상상태(전원, CPU, 통신 모듈 등)로 만들어 각 상태를 확인한다. 이중화 네트워크를 사용할 경우에는 시스템 LAN의 1회선 이상 시 자동으로 다른 회선으로 데이터의 손실 없이 전환됨을 확인한다.
⑺ 프린터 검사
실제 다이나믹 데이터(dynamic data)에 의하여 발생된 내용에 대하여 알람(alarm)&로깅(logging) 프린터의 기록, 각종 보고서의 출력 상태 등을 확인한다.
⑻ 현장 감시제어설비를 통하여 다음사항을 시험하여야 하다.
① data storing
② data fetching
③ general purpose register의 display loading
④ control loop & logic test
⑼ instruction execution test
① programming의 download 및 update
② programming 수행여부
③ programming 수행결과를 run/halt에서 확인
⑽ 기타 동작상태 확인