TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
(1) 이 기준은 대한민국 내에서 수행되는 건축물 우물공사의 지하수 탐사, 우물파기 (착정), 관정, 양수용 양수기 및 기타 부속자재에 적용한다.
· KS B 1532 나사식 배수관 이음쇠
· KS B 1533 나사식 강관제 관이음쇠
· KS M 3401 수도용 경질 폴리염화비닐관
· KS M 3402 수도용 경질 폴리염화비닐 이음관
한국산업표준 (KS)
KS B 0222 관용 테이퍼 나사
KS B 1012 6각 너트 및 6각 낮은너트
KS B 1532 나사식 배수관 이음쇠
KS B 1533 나사식 강관제 관이음쇠
KS B 5305 부르동관 압력계
KS B 6282 스테인리스 물탱크
KS B 6300 펌프의 분류
KS B 6301 원심 펌프, 사류 펌프 및 축류 펌프의 시험 및 검사 방법
KS B 6320 깊은 우물용 수중 모터 펌프
KS B OIMLR71 고정식 저장 탱크 - 일반 요구사항
KS B 50049-1 냉수용 수도미터 ― 제1부: 계량 및 기술요건
KS C IEC60335-2-41 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 ― 제2-41부: 전기 펌프의 개별 요구사항
KS D 3506 용융 아연 도금 강판 및 강대
KS D 3507 배관용 탄소 강관
KS D 3528 전기 아연 도금 강판 및 강대
KS D 3576 배관용 스테인리스 강관
KS D 3613 철근콘크리트용 아연도금 봉강
KS D 3703 스테인리스 강선
KS D 3706 스테인리스 강봉
KS D 6008 알루미늄 합금 주물
KS D 8304 전기 아연 도금
KS D 8308 용융 아연 도금
KS F 2560 콘크리트용 화학혼화제
KS F 4002 속빈 콘크리트 블록
KS F 4401 무근 콘크리트관 및 철근 콘크리트관
KS F 4811 유리 섬유 강화 폴리에스테르 물탱크
KS F 4814 폴리에틸렌 물탱크
KS L 5105 수경성 시멘트 모르타르의 압축강도 시험 방법
KS L 5109 굳지않은 수경성 시멘트 페이스트 및 모르타르의 기계적 혼합 방법
KS L 5201 포틀랜드 시멘트
KS M 3368 수도용 내충격성 ABS 이음관
KS M 3401 수도용 경질 폴리염화비닐관
KS M 3402 수도용 경질 폴리염화비닐 이음관
KS M 3408-3
KS M 6030 방청도료
단체표준 (SPS)
KFCA-D4301-5015 회주철
KPIC0002-B6310-5674 얕은 우물용 전기 펌프
KPIC0001-B6276-5675 깊은 우물용 원심형 전기 우물 펌프
3.1 손파기 우물
우물통은 다음의 3가지 중에서 선택하며, 공사시방서에 정한 바가 없으면 (2)로 한다.
(1) 철선보강 콘크리트관(시판하는 우물통)
(2) KS F 4405(코어식 프리스트레스트 콘크리트관)의 보통두께
(3) 도관
(1) 붕괴하는 지반은 흙막이를 하고, 지하의 용수는 배제하거나 방지하여 공사시방서의 구경 및 깊이까지 파 내려간다.
(2) 우물파기 중 지층의 변화 및 지하수위 상황에 유의하고 담당원의 지시가 있을 때에는 지질 표본을 채취한다.
(3) 우물통은 설계도서나 또는 담당원의 지시에 따라 견고하게 설치하고, 우물 밑 부분에는 지층에 따라 두께 200mm 이상 자갈을 깔며 취수부 이외의 우물통 바깥둘레는 흙으로 수밀하게 되메우기한다.
(4) 우물통 설치 후에는 우물 안을 깨끗이 청소한다.
3.2 타입 우물
3.2.1 자재
타입 우물의 자재는 아래에 적합한 것으로 하고 백관 및 흑관의 지정은 공사시방서에 따른다.
(1) 우물관: KS D 3507에 적합한 것으로 한다.
(2) 스트레이너(strainer)관: 우물관과 동등 이상의 제품을 사용하며 담당원의 지시에 따른다.
(3) 이음쇠: KS B 1533에 적합한 것으로 한다.
3.2.2 공법
(1) 스트레이너관의 위치는 담당원의 승인을 받아야 한다.
(2) 관의 접속은 담당원의 지시 또는 설계도서에 따른다.
(3) 타입은 우물 중심에 공사시방서에서 정한 깊이까지 시행하고, 관의 머리 부분에는 캡을 씌우며, 관 끝은 쇠신을 씌워서 보호한다. 지하의 상황에 유의하여 적당한 충격력으로 박아 내려간다.
(4) 타입 완료 후에는 관내를 충분히 청소한다.
3.3 펌프
3.3.1 펌프 종류
(1) 펌프는 표 3.3-1을 표준으로 하고, 치수 및 제조자는 공사시방서에 따른다.
표 3.3-1 펌프의 종류

용도

손파기 우물

타입 우물

양수 수위 6m 이하

방류

자동펌프, 수중펌프

자동펌프, 수중펌프

압상

단단 볼류트 펌프

단단 볼류트 펌프

양수 수위 6m 이상

방류

수중펌프

압상

심정펌프
(2) 배관자재는 아래에 적합한 것으로 하되 백관 및 흑관의 지정은 공사시방서에 따른다.
① 관: KS D 3507 또는 KS M 3401에 적합한 것으로 한다.
② 이음쇠: KS B 1532, KS B 1533 또는 KS M 3402에 적합한 것으로 한다.
③ 저수조는 공사시방서에 따른다.
3.3.2 설치공법
(1) 펌프는 설계도서에 따르거나 담당원의 지시에 따라 설치한다.
(2) 우물통 안의 관 길이가 4m 이상인 경우에는 적당한 흔들막이를 설치한다.
3.4 양수시험, 기타
(1) 양수시험은 우물 안을 깨끗하게 한 후에 물이 맑게 안정될 때까지 시행한다. 시험용 펌프는 공사시방서에 정한 바가 없을 때는 납품한 펌프로 하는 것을 원칙으로 한다.
(2) 자연수위의 측정 및 수질검사용수의 채취는 물이 맑게 안정된 후에 한다.
(3) 수질검사는 담당원이 승인하는 시험소에 의뢰하고, 수질 시험표를 제출한다.