TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
이 기준은 중수처리시설의 후처리설비에 해당하는 설비로서 응집조, 여과조, 살균설비, 처리수조 등의 공급, 인수, 저장, 설치, 품질관리, 시험 및 시운전 등 수급인이 수행하여야 할 일체의 업무를 포함하며 주요 내용은 아래와 같다.
(1) 후처리 설비의 제작 및 공급
(2) 후처리 설비의 인수, 보관, 설치에 관한 사항
(3) 후처리 설비의 설치 및 시운전
(1) 응집 및 여과조 설비는 일반적으로 후처리 공정에서 미세한 입자나 고형물의 제거를 위하여 적용된다.
(2) 살균 및 소독설비는 처리수 중의 각종 세균을 처리하기 위한 설비로서 중수도의 수질기준 시행규칙을 만족할 수 있는 기법 및 설비를 갖추어야 한다.
(3) 제출물 목록
① 재구성 장치 자료표
② 부하자료
③ 설계개요도
④ 검사항목 및 해당표준규격
⑤ 검사방법
⑥ 허용오차
1.5 유지관리 장비 및 자재
(1) KCS 33 60 05(1.16) 에 따른다.
(2) 체결용 볼트 및 암나사를 해체할 수 있는 각각의 크기별 반자동식 스패너 등을 구비하여야 한다.
(3) 스크류 나사를 풀 수 있는 드라이버를 구비하여야 한다.
(4) 공구함 및 기타 공급업체가 추천하는 공구류 등을 구비하여야 한다.
(2) 승인된 기기 제작업체의 시방서 및 관련규격에 따른다.
(3) 여과지 설비
① 캐리지 KS D 3705
② 플로어 플레이트 KS D 6701, KS D 6761, KS D 6763
③ 제어반 KS D 3705
④ 셀 분할기 유리 섬유
⑤ 방류구 유리 섬유 강화 플라스틱
⑥ 여과재 설계도서에 따른다.
⑦ 정수기 설계도서에 따른다.
(1) 여과조
(2) 승인된 제작업체 제품 시방서에 따른다.
(2) 부유 고형물의 농도가 규정된 기준을 만족하는 유출수를 연속적으로 여과할 수 있어야 한다.
(3) 배관 접속 플랜지의 규격은 KS B 1511을 적용한다.
3.1.2. 주요내용별 시공
(1) KCS 33 60 05(3.3.2) 에 따른다.
(2) 여과층은 각기 별도로 구성된 요소가 결합된 구조로서 각각의 구성요소는 분리된 방류구 및 역세구에 연결되어야 한다.
(3) 현장 설치 시 규정된 수위계를 지정된 위치에 설치하여야 한다.