TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
이 기준은 중수처리시설공사의 전처리 설비공사, 주처리 설비공사, 후처리 설비공사 및 부대설비공사에 적용한다.
1.2.2 시험 및 보증 표준
● KS I ISO 5667-13 수질－시료 채취－제13부：하수 처리장 및 정수장 슬러지의 시료 채취 지침
● KS I ISO 5667-14 수질 ─ 시료채취 ─ 제14부: 환경 중 물의 시료채취와 취급의 품질 보증 지침
● KS I ISO 8192 수질－활성 슬러지의 산소소비 저해시험
● KS I 3221 수질 - 수정에서 유기 화합물의 호기성 생물학적 산소 분해 평가방법[반연속적 활성 슬러지법(SCAS)]
● KS I ISO 9509 수질－화학물질과 폐수에 의한 활성슬러지 미생물의 질산화 억제효과 추정방법
● KS I ISO 11733 수질－액상 배지에서 유기 화합물의 제거와 생분해도에 대한 측정－활성슬러지 모의 실험
● KS I ISO 11734 수질－분해 슬러지에서 유기화합물의 “최종” 혐기성 생분해도에 대한 평가 (바이오 기체 생산량 측정방법)
● KS I ISO 15522 수질－활성 슬러지 미생물 성장에 영향을 미치는 물 성분의 저해효과측정
● KS A ISO 1996-1~3 음향-환경 소음의 표시 및 측정방법
(2) 중수도 시설기준 및 유지관리지침에 따른다.
(3) 기기 및 자재와 관련된 공인표준과 제작자의 제품 규격서에 따른다.
(1) 이 기준은 사용한 물을 재처리하여 활용하기 위한 중수처리시설의 주요 공정 및 설비에 대하여 기술한다.
(2) KCS 33 60의 세분류에서 기술되는 각 공정별 시스템 설명에 따른다.
1.7.1 시공 상세도면 명시 요구사항
(1) 조립도 및 상세 부품도
① 압력, 온도, 지진계수 및 부식여유 등 설계조건
② 기기의 설치 방향
③ 전체 조립체의 치수
④ 주요부품 명칭, 재질 및 치수
⑤ 적용규격 및 표준
⑥ 기기 자체의 무게, 운전하중 및 최대하중
⑦ 기초볼트의 치수 및 매립방법
⑧ 배관 설치경로
(2) 용량계산서 및 성능시험 성적서
① 최대, 정격 및 최소조건의 유량계산서
② 기기의 효율 및 성능곡선도(송풍기 공급 시)
③ 송풍기의 효율 및 성능 곡선도(송풍기 공급 시)
④ 송풍기의 진동 및 소음검사 성적서(송풍기 공급 시)
1.7.2 시공 상세도면의 작성, 취급 및 승인
(1) 도면은 한국산업표준 및 관련규격에 따라 작성되어야 한다.
(2) 모든 원도는 발주자가 요구하는 형식에 따라 제출하여야 한다.
(3) 수급인은 발주자가 검토한 내용을 보완하여야 하며, 최종 승인할 때까지 수정 및 보완절차를 따라야 한다.
(2) 수급인은 자재 및 장치류에 대한 규격이나 성능, 제작자 등에 관한 자료를 보관하고 있어야 하며, 발주자의 요청 시 이를 제출하여야 한다.
1.7.4 품질보증서
② 제품이 한국산업표준을 획득한 경우 KS규격표시인증서
⑦ 공급자와 소비자 간의 제품보증 약관
KCS 91 30 05(1.12)에 따른다.
(2) 본 공사에 사용되는 주요 자재 및 설비의 상세한 시방은 KCS 33 10 10(1.48.3)에 따라 수급인이 작성, 제출하여 발주자의 승인을 받는다.
2.5 도장
(1) 도장재는 한국산업표준(KS) 및 관련표준에 따라 사용되어야 하고 제품명 및 색상이 명시되어야 한다.
(1) 제작자의 공장에서의 가조립은 공급 및 설치되는 모든 설비에 대하여 시행되어야 하며, 가조립된 모든 설비는 현장에서의 조립이 쉽도록 정확하게 결합하고 맞춤 표시를 해놓아야 한다.
(2) 다양한 장비 및 부속품의 제작과 조립은 도면에 표시된 바와 같이 실시해야 한다.
(3) 조립 전 조립현장에 저장된 모든 자재 및 조립된 자재는 변형되지 않도록 저장해야 하며, 녹, 먼지, 기름 등 이물질로부터 보호하여야 한다.
2.8 마감
(1) 부식방지를 목적으로 도장 및 코팅이 요구되는 표면은 매끄러워야 한다.
(3) 수급인은 반드시 자재 반입 시 계약사양과 반입자재 규격 및 수량이 일치하는 지를 확인해야 한다.
(1) 수급인은 시공계획서 상에 수록된 배치도, 기초도, 배관도, 전기도, 각종절차서 등이 시공시점을 기준으로 가장 최근에 승인된 것임을 확인해야 한다.
(4) 주요 배관계통 및 탱크류의 동절기 동파방지 대책을 확인하여야 하며, 필요시 적절한 조치를 취해야 한다.
(5) 기타 사항은 KCS 33 10 10(3.1.2) 에 따른다.
3.1.3. 현장여건 파악
3.3 시공 및 시공허용오차
(2) 작업은 KCS 33 10 10(1.7.3)에 의해 제출되어 승인된 최신판 시공 상세도면에 따르며, 당해 공사에 대한 시공 상세도면이 제공되지 않을 경우 공사감독자의 승인을 받은 기자재 제작자의 설치지침서(발주자 또는 제작자가 권장하는 표준을 포함한다.)에 따른다.
(3) 수급인은 해당기기 제작자의 최종 변경도면과 일치하도록 설치를 하여야 한다. 수급인 지입자재의 경우도 상기에 준한다.
(1) 설치 및 기초볼트, 수평 및 정렬, 용접, 단면가공은 KCS 33 25 05(3.3.2) 에 따른다.
(2) 상기 이외의 사항은 해당 공정별 시방에 따른다.
(2) 유수 및 수륙교통의 방해가 되는 공사 등을 수행하기 전에 관계기관에 확인하여야 한다.
(2) 운전검사
① 현장제어반 및 원격제어반에서의 기동 및 정지시험
② 운전속도
③ 모터의 소비전력
④ 지시계와 리미트 스위치의 정확도
(3) 매설 또는 설치 후 확인 불가능한 부분은 다음공정 진행 전에 공사감독자의 확인을 받아야 한다.
(2) 수급인은 KCS 33 60 10, KCS 33 60 15, KCS 33 60 20에 기술된 모든 설비를 설치 및 현장시험 완료된 후 중앙제어설비의 종합 시운전을 실시하여야 한다.