TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
(1) 이 기준은 하수처리시설공사에서 펌프, 호이스트 및 체인블록 등으로 구성되는 유입펌프장설비에 대한 제작, 시험, 검사, 납품, 품질관리, 설치 및 시운전 등에 대하여 적용한다.
(2) 일반 사항은 KCS 33 25 05(1)에 따른다.
(3) 호이스트와 체인블록의 경우에는 그 부속품의 설계, 제작, 공급 및 설치에 적용하며 그 부속품은 다음과 같다.
① 권상장치 및 주행장치
② 브레이크
③ 구동장치
④ 전기설비
⑤ 기타 부속품
KCS 33 25 05(1.2) 에 따른다.
1.2.2 한국 산업표준
다음 표준은 이 기준 에 명시되어 있는 범위 내에서 본 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.
● KS T 1319 방청 포장 방법 통칙
● KS B 1335 훅
● KS B 1511 철강재 관플랜지의 기본치수 및 치수 허용차
● KS B 6232 체인 블록
● KS B ISO8686 -1 크레인 ― 하중 및 하중 조합에 관한 설계 원칙─ 제1부: 일반
● KS B 6240 전기 체인 블록 성능 시험 방법
● KS B 6278 체인 블록용 링크 체인
● KS B 6302 펌프 토출량 측정 방법
● KS B 6320 깊은 우물용 수중 모터 펌프
● KS B 6360 펌프의 소음 레벨 측정 방법
● KS B 7513 펌프의 흡입관 및 토출관의 치수
● KS C IEC 60034-11 회전기기 제11부 내장 열보호기
● KS C 4205 유도 전동기의 기동 계급
● KS D 3546 체인용 원형강
● KS D 3705 열간 압연 스테인레스 강판 및 강대
● SPS-KFCA-D4301-5015 회 주철품
KCS 33 25 05(1.7) 에 따른다.
1.3.1 시공 상세도면
관련 자재의 시공 상세도면
1.3.2 승인용 제작도서
(1) 펌프 등 관련 자재의 제작도서
(2) 최대, 정격 및 최소조건의 시험보고서
(3) 펌프 성능 곡선도, 합성 곡선도
주요부품 제작에 사용되는 재료는 다음과 같거나 동등 이상이어야 한다.
2.1.1 수중모터펌프
(1) 케이싱: SPS-KFCA-D4301-5015
(2) 임펠러: SPS-KFCA-D4103-5006
(3) 축: KS D 3705
(4) 자동탈착장치: KS D 3705
2.1.2 호이스트 및 체인블럭
(1) 호이스트 훅: KS D 3710
(2) 모노레일: KS D 3503
(3) 치차 피니언: KS D 3752
(4) 축 및 핀류: KS D 3752
2.2.1 수중 모터 펌프
(1) 케이싱
케이싱은 유체의 흐름이 원활하도록 매끄럽게 제작되어야 한다.
(2) 임펠러
임펠러는 모래 및 내부압력에 강한 구조 및 재질을 가져야한다.
(3) 축
축은 전달 회전력 및 비틀림 모멘트에 대하여 강해야 한다.
(4) 축 누설 방지
2중 기계적 밀봉 (mechanical seal)로 한다.
(5) 자동탈착 장치
안내봉(guide bar)은 스테인리스제로서 바닥면과 상부 펌프 갱(pump hole) 부분에 수직으로 두개의 레일을 설치한다.
① 펌프의 인양 체인은 상부 콘크리트 안치대(slab)에 연결고리를 설치하여 걸어야 한다.
② 인양체인은 부식을 방지할 수 있는 재질로 설치하여야 한다.
(6) 전동기
① 전동기는 다음에 따른다.
가. 전동기규정: KS C 4202
나. 보호방식: KS C IEC60034-11
다. 절연등: KS C IEC60085
라. 기동방식: KS C 4205
(7) 베어링
상부는 볼 베어링, 하부는 두 개의 단열각 접촉 볼베어링(two single-angular contact ball bearing) 이어야 한다.
(8) 보호 감지장치
수중에서 운전되므로 펌프보호를 위하여 다음과 같은 감지장치를 펌프 내부에 설치해야 하며, 조작실 또는 제어반의 펌프 보호 장치와 연계되어 이상 발생시 펌프를 통제할 수 있게 하여야 한다.
① 전동기 고정자 온도 센서
② 전동기 내부 누수감지 센서
2.2.2 체인블록
한국산업표준 KS B 6232와 KS B 6278에 따른다.
2.2.3 호이스트
(1) 호이스트는 KCS 33 25 15(2.2.7) 에 따른다.
(2) 주행 급전 장치는 트롤리 바(trolley bar)로 제작하며 주행 지지대 측면에 설치해야 한다.
2.3 조립
2.3.1 공통사항
KCS 33 25 05(2.6) 에 따른다.
2.3.2 수중 모터 펌프 조립
(1) 설계 및 제작 표준규격은 KS B 6320에 따른다.
(2) 흡입 및 토출관의 치수는 KS B 7513에 따른다.
(3) 플랜지의 규격은 KS B 1511에 따른다.
KCS 33 10 10(3)에 따른다.