TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
이 기준은 생활폐기물 소각처리시설에 설치되는 폐수처리 설비 공사의 제작, 납품, 설치, 시험, 검사 및 시운전 등에 대하여 적용한다.
1.5.1. 개 요
폐수처리시설의 처리대상은 소각시설에서 발생되는 폐수를 폐수 유입지점으로부터 특성별로 구분 집수하여 적정 처리 후 최종 배수탱크를 거쳐 방류시키는 설비이며, 일상, 일시, 함유 폐수 등을 집수하여 유수 분리, 중화, 침전, 응집, 여과, 흡착, 농축, 탈수 등의 공정을 거쳐 처리한다.
1.5.2 구분
(1) 소각설비에서 발생되는 유기계 폐수와 무기계 폐수는 일반적으로 다음과 같이 구분된다.
(2) 유기계 폐수: 세차장 배출수, 생활폐기물 반입장 세정수, 생활폐수
(3) 무기계 폐수: 보일러 블로우다운 수, 실험실 배수, 소각실 청소수, 연수기, 재생폐수, 소각재 오수 등
1.5.3 처리방식
(1) 유기계 폐수: 물리적, 생물학적 처리
(2) 무기계 폐수: 물리적, 화학적 처리
(3) 최종처리: 유기계, 무기계 처리 및 여과 처리
KCS 31 90 05 (1.14)에 따른다.
2.2.1 유기계 폐수처리 설비
(1) 유분을 함유하고 있는 유기계 폐수는 별도의 관거로 유입시켜 스크린을 통하여 부유 생활폐기물을 분리 처리하고, 오일 스키머(oil skimmer)에서 유분을 제거한 후 유량조정조로 이송시켜 저류 시킨다.
(2) 저류된 유기계 폐수는 폐수 이송펌프에 의해 미생물 처리조로 이송된다.
(3) 미생물 처리조에서 생물학적 처리를 거친 후 침전조에서 부유 물질을 침전시키고 무기계 폐수 저류조에 이송시켜 무기계 폐수와 함께 물리, 화학적 처리를 한다.
2.2.2 무기계 폐수 처리설비
(1) 각종 무기계 폐수 및 모래 여과기의 역세수, 생물학적 처리시설로부터의 처리수 및 슬러지 농축조의 상등수 등은 유량조정조에 유입되어 저류된다.
(2) 저류된 폐수는 교반용 송풍기에서 공급되는 공기로 교반되어 균일하게 처리된다.
(3) 폐수이송펌프를 사용하여 일정량씩 유량조정탱크를 통하여 화학약품 혼합조로 이송된다.
(4) 화학약품 혼합조에서는 침전속도를 가속시키기 위한 응집제 Al2(SO4)3와 pH 조정제로 NaOH를 사용하고, 응집분자보다 큰 덩어리를 형성시키기 위한 응집제를 주입하여 혼합시키며, 미세한 부유물은 응집제에 의해 큰 덩어리를 형성한다.
(5) 화학약품 혼합조의 배출수는 침전조에 유입되고, 유입된 폐수는 중력에 의하여 분리되는데 거대한 응집체인 슬러지는 중력에 의해 바닥에 침전되며, 일부 부유물은 폐수표면으로 부유된다. 침전된 슬러지는 슬러지 스크래퍼에 의하여 침전조 바닥 중앙 부분으로 수집된 후, 슬러지 이송펌프에 의하여 슬러지 농축조로 이송된다.
(6) 침전조의 상등수는 중화조로 이송된다.
(7) 중화조에서는 98% 황산을 주입하여 최종처리수의 pH를 자동으로 조절한다.
(8) 교반기에 의해 균일해진 폐수는 완충탱크를 통하고, 여과 펌프에 의해 모래 여과기로 압송된다.
(9) 모래 여과기에서는 잔존 부유물질이 제거되고, 기타 중금속을 제거한 후 처리 물탱크로 보낸다.
(10) 모래 여과기는 완전 자동운전되며, 부유물이 여과된 후에 여재에 축적된 고형물질은 역세작업에 의해 유량조정조로 반송된다.
(11) 처리 물탱크에 저류된 폐수는 공장내의 바닥 세척수 등으로 재사용하기 위하여 처리수 양수펌프에 의하여 고가 물탱크로 순환되고 일부는 방류된다.
2.2.3 슬러지 처리
(1) 침전조에서 분리된 슬러지는 슬러지 이송펌프에 의해 자동적으로 슬러지 농축조로 이송된다.
(2) 슬러지 농축조에 저류된 후, 상등수는 자연 유하식으로 유량조정조에 이송된다.
(3) 농축된 슬러지는 농축 슬러지 이송펌프에 의하여 재벙커(ash bunker)로 배출된다.
2.2.4 폐수 배출수 조건
폐수는 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 등 관련 배출 허용 기준을 만족하여야 한다.