TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
생활폐기물 소각시설을 위한 연소용 공기 공급설비의 제작, 남품, 설치, 시험, 검사 및 시운전에 등에 대하여 적용한다.
1.5.1 압입송풍기, 유인송풍기
(1) 압입송풍기는 폐기물 완전 소각에 필요한 연소 공기를 여유롭게 공급해주는 설비이다.
(2) 유인송풍기는 소각로내의 압력을 부압으로 유지시켜 설비들내의 배가스 흐름을 평형하게 하기 위한 설비이다.
1.5.1 2차 공기 압입송풍기
소각로에서 발생하는 미완전 연소가스를 완전연소하기 위하여 1차 연소실 출구에 공기를 주입시켜주는 설비이다.
1.5.2 공기예열기
공기예열기는 폐기물의 완전연소 효율을 향상시키기 위해 공급되는 1,2차 공기의 열을 올려주는 장치이다.
1.5.4 덕트
연소공기 이송덕트는 연소공기를 화격자로 공기공급라인에 공기를 유도하여 주는 역할을 한다.
1.5.5 연돌
배출되는 가스의 통풍력과 확산을 목적으로 설치하는 설비이다.
2.1.1 압입송풍기, 2차송풍기, 유인 송풍기 등
(1) 임펠러: SS275 (KS D 3503)
(2) 케이싱: SS275 (KS D 3503)
(3) 축 : SM45C (KS D 3752)
(4) 베드: SS275 (KS D 3503)
2.1.2 공기예열기
(1) 케이싱: SS40 (KS D 3503)
(2) 튜브: STB340(KS D 3563)
(3) 핀: A-1050
2.1.3 연돌
(1) 외부: 콘크리트
(2) 덕트: SS275 (KS D 3503) + STS
(3) 캐스타블
2.2.1 1차, 2차 압입송풍기, 유인송풍기
압입송풍기 및 유인송풍기는 흡입덕트, 흡입댐퍼, 열교환기, 송풍기 등으로 구성된다.
2.2.2 공기예열기
공기예열기는 증기식인 경우 증기 자동밸브, 증기식 공기예열기로 구성되고 가스식의 경우는 배가스 자동댐퍼, 가스식 공기예열기로 구성되고 직화식 공기예열기 등으로 구성된다.
KCS 33 20 05 (2.4) 에 따른다.
3.4.1 압입송풍기
① 위치선정
가. 송풍기 설치위치를 결정할 때 다음 사항을 고려해야 한다.
(가) 비, 바람, 직사광선 등 유해한 외부조건으로부터 보호되어야 한다.
(나) 실내에 설치할 경우 송풍기의 총 흡입량이 유입될 수 있는 통기구가 있어야 한다.
(다) 송풍기 운전 시 압축열이 발생하므로 실내 환기에 유의해야 한다.
(라) 노천에 설치할 때는 반드시 전동기, 벨트, 베어링에 덮개를 한다.
(마) 진동이 발생되지 않는 구조로 한다.
나. 송풍기를 설치에 필요한 면적을 계획할 때 주의사항
(가) 인접하는 기기의 운전에 지장이 없어야 한다.
(나) 유지보수가 용이해야 한다.
(다) 임펠러 분해를 고려하여 면적을 확보한다.
(라) 송풍기 설치 시 상부로부터 600 mm, 측벽으로부터 450 mm 이상 떨어져야 한다.
② 설치작업 시 유의사항
가. 콘크리트 기초는 KCS 33 20 05(3.4.1(2)) 에 따르며, 송풍기 베드를 견고하게 지지하고 진동에 견딜 수 있어야 한다.
나. 송풍기는 지면보다 약간 높고 수평인 기초 위에 설치하고 베드 수평이나 평라이너 또는 페이퍼 라이너로 조절한다.
다. 송풍기 설치 중 이물질이 송풍기 내에 들어가지 않도록 유의해야 하며, 특히 덕트 연결 시 이물질이 들어가지 않도록 한다.
라. 흡입 덕트로부터 수분 또는 응결수가 유입이 되지 않도록 해야 하며, 만약 물의 유입이 예상될 경우 배수 또는 분리기를 설치하여 제거해야 한다.
마. 송풍기 운전 시 진동이 덕트에 미치는 영향을 없애기 위해 송풍기 전후에 신축 관이음을 설치한다.
바. 덕트는 송풍기에 악영향을 주지 않도록 지지해야 한다.
사. 토출 압력이 60 kPa 이상 또는 토출 온도가 매우 높은 경우는 베어링 및 윤활유 보호를 위해 냉각을 고려해야 한다.
아. 냉각수는 송풍기 측면 커버 양측의 하부로 유입되어 상부로 흘러나가야 하며, 동절기의 동파 방지를 위해 측면 커버 하부에 반드시 드레인 밸브를 설치해야 한다.
(2) 설치
① 수평유지
가. 일반적인 경우
(가) 송풍기 수평은 축을 기준으로 한다.
(나) 콘크리트 기초 위에 송풍기를 올려놓고 수준기로 수평을 맞추며, 수평이 되면 모르타르를 흘려 넣어서 밀착시킨다. 이때 만들어 놓은 기초볼트 구멍에 기초볼트를 넣고 모르타르로 볼트를 고착시킨다.
(다) 기초볼트는 체결하기 전에 송풍기의 바닥과 콘크리트 기초가 밀착되었는지 확인한 후에 체결한다. 특히 콘크리트 기초의 중앙 부분이 높아서 양끝에 간격이 생기지 않도록 주의한다.
(라) 기초볼트는 수준기를 보면서 고르게 체결한다. 기초볼트를 과도하게 조이면 축의 중심이 흐트러져 베어링에 무리를 주는 등 송풍기 수명을 단축시킨다.
나. 챔버 내에 조립 할 경우
(가) 패키지 혹은 챔버 내에 조립할 송풍기의 베어링 부는 쉽게 교환될 수 있도록 설계한다.
(나) 챔버 내에 송풍기를 설치하고 외부에서 구동할 경우는 축에 조립한 풀리를 풀지 않고 조립할 수 있도록 하고, 이 때문에 측면 커버를 2매로 분할하면 베어링 교환 시에도 편리하게 된다.
(다) 베어링 부를 패키지 내에 조립할 경우는 수리 가능한 점검용 창을 설치한다.
(라) 송풍기 베어링용으로 패키지에 베어링지지대를 설치할 경우 베어링지지대는 동일 기준면에 수평이 되도록 한다. 베어링지지대의 수평을 확인하기 위해서는 양 베어링지지대 위에 수준기 등을 놓고 점검한다.
② 베어링 고정
가. 송풍기 베어링을 조립할 때는 베어링지지대 볼트공과 베어링 취부 구멍을 일치시키고 볼트를 조일 때 축 방향에 무리한 힘이 가해지지 않도록 주의해야 한다.
나. 송풍기 설치 또는 운전 중이라도 베어링 고정볼트는 점검해야 하며, 고정할 때는 그 위치 및 조임의 정도에 주의해야 된다.
다. 운전 중 진동 등으로 고정볼트가 이완되면 베어링 내륜이 겉돌아서 슬리브나 축에 마모 현상이 발생한다.
③ 전동기 회전방향: V-벨트를 걸기 전에 전동기 회전방향을 검사하여 송풍기 표시방향과 일치하는가를 확인하며, 아울러 무부하 상태의 전동기 운전상황을 조사한다.
④ V-풀리 및 V-벨트
가. 전동기와 송풍기 외측 단면에 피아노선 또는 스트리지를 이용하여 일직선상에 있는지를 확인한다.
나. V-벨트는 전동기 슬라이드 볼트를 풀고 조립한 후 서서히 조여서 장력을 조정한다.
다. 적당한 V-벨트 장력은 A형은 15 N, B형은 30 N, C형은 50 N, D형은 100 N의 힘을 V-벨트 중앙 스팬부에 가했을 때 스팬길이 1 m당 15 mm 정도 눌리는 것이 적당하다.
라. V-벨트가 너무 팽팽하면 베어링에 열이 발생하거나 축 등이 휘는 문제가 발생하고, 반대로 너무 느슨하면 벨트가 미끄러져 회전수가 줄고 송풍기 진동, 풀리 홈이 마모되며 소리가 커진다.
마. V-풀리를 교환할 경우 홈이 마모됐거나 각도가 맞지 않는 것은 사용하지 않아야 한다.
바. 손으로 임펠러를 돌려서 풀리의 흔들림을 본다. V-풀리의 흔들림은 V-풀리 가동 시의 편심, 무리하게 키로 조립했을 때의 편심, 그리고 가공공차에 원인이 있다. 접촉각이 확보될 필요가 있다.
⑤ 덕트와 접속: 원칙적으로 신축계수를 사용하여 연결하고 볼트로 조립한다. 덕트를 연결할 때 볼트를 무리하게 조여서 케이싱이 변형되지 않도록 주의해야 한다.
3.4.2 공기예열기
3.4.3 2차 공기송풍기
이 기준의 3.4.1에 따른다.
3.4.4 덕트
(1) 덕트 내부는 녹과 가스로부터 보호를 위해 녹과 가스에 강한 재질을 쓰거나 케스터블 라이닝 두께를 50 mm 이상으로 한다.
(2) 덕트 외부는 단열 처리하여 보호한다.
3.4.5 연돌
(1) 연돌 유지 관리를 위하여 계단 및 발판을 설치한다.
(2) 연돌에는 배기구, 측정구, 항공장애등, 피뢰침, 기타 설비와 보수 및 페인트 작업용 지지고리 등을 설치한다.
(3) 덕트 최상부의 외부 노출 부분은 재질을 스테인리스강으로 하여야 한다.
(4) 연돌 외부는 시각적 효과를 극대화할 수 있는 도안으로 도장하여야 한다.