TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
(1) 이 기준은 조경시설 및 부대설비의 전기공사에 적용한다.
·도로공원 및 녹지 등에 관한 법
·문화예술진흥법
·보행 안전 및 편익 증진에 관한 법
·옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법
·KCS 34 50 35 수경시설
·KS C IEC 60227 정격전압 450/750V 이하 염화비닐 절연케이블
·KS C IEC 60502 정격전압 1kV~30kV 압출절연 전력케이블 및 그 부속품
·KS C IEC60439 저전압 개폐장치 및 제어장치 부속품
·KS C IEC60529 외함의 밀폐 보호등급 구문(IP코드)
·KS C IEC60598 등기구
·KS C IEC60947 저전압 개폐장치 및 제어장치
·KS C IEC61140 감전보호-설비 및 기기의 공통사항
·KS C IEC 61347 램프 구동장치
·KS C IEC61439 저압 배전반 및 제어반
·KS C IEC62031 일반조명용 LED 모듈-안전 규격
·KS C IEC62384 LED 모듈용 DC/AC 구동장치-성능 요구사항
·KS C IEC62717 일반조명용 LED 모듈-성능 요구사항
·KS C IEC62722 등기구 성능
·KS C IEC62868 일반조명용 OLED패널-안전 요구사항
·KS C 7514 투광기용 전구
·KS C 7607 메탈핼라이드 램프
·KS C 7654 LED 비상 등기구의 안전 및 성능요구사항
·KS C 8431 경질 폴리 염화비닐 전선관
·KS C 8434 커넥터(경질 비닐 전선관용)
·KS C 8454 합성 수지제 휨(가요) 전선관
·KS D 3600 테이퍼 철재 가로등 주
(1) 조경전기설비의 물의 연출을 각 장치는 효율적으로 조합된 제어시스템으로 하여야 한다. 다만, 상호 연동제어시스템으로 할 수 있다.
(2) 수중 또는 물과 접촉해 있는 조명기구는 해당 환경에 적합하게 설치하여야 한다.
(3) 조경 전기설비에 설치되는 모든 기기 및 재료는 KS 표준품 또는 동등 이상의 제품을 사용하여야 한다.
(4) 옥외에 설치되는 조명기구에 관한 사항은 KCS 32 35 20에 따른다.
(5) 배선설비에 관한 사항은 KCS 32 25 10에 따른다.
1.4.2 수경시설공사
(1) 전기공사에 사용하는 재료는 KS 표준품 또는 동등 이상의 제품을 사용하여야 한다.
(2) 수경시설의 전기공사에 사용하는 재료는 시공 전에 발주자 또는 감리자의 승인을 받은 후 시공 하여야 한다.
(3) 수경시설 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
1.4.3 분수시설공사
(1) 분수시설 전기공사에 사용하는 재료는 설계도서에 의하고, KS 표준품 또는 동등 이상의 제품을 사용하여야 한다.
(2) 분수시설 전기공사에 사용하는 재료는 사용전에 발주자 또는 감리자의 승인을 받은 후 시공하여야 한다.
1.4.4 옥외형 조명기구
(1) 옥외용 조명기구는 KS 표준품 또는 동등 이상의 제품을 사용하고, 설치 장소에 적합한 방수보호등급 기구를 사용하여야 한다.
(2) 조경용 조명기구에 관한 사항은 KCS 32 30 20에 따른다.
(1) 조경전기설비 설치 시 설치 공간 확보 · 주변 환경조건 및 설치 대상 공간의 미관 등을 고려하기 위하여 건축 · 토목 및 기계설비 등 관련 공종과 협의하여야 한다.
(1) 간선 및 배선설비에 관한 내용은 KCS 32 25 10에 따른다.
(2) 조명설비에 관한 내용은 KCS 32 30 20에 따른다.
(3) 동력설비에 관한 사항은 KCS 32 25 20에 따른다.
(4) 기타 상세사항은 설계도 및 공사 시방서에 따른다.
(1) 물을 주제로 하는 조경시설의 전기설비는 단선 및 지락 등에 의한 사고의 위험이 있으므로 전기안전에 대해 특별한 검토를 하여야 한다.
(2) 전기안전 · 사용전압 등 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
3.2.1 수중조명 시공
(1) 수중조명기구는 절연내력 시험에 통과한 제품을 사용하고, 사용 장소의 최대수심 이상 깊이의 수중에서 사용 정격전압으로 시험하여 이상이 없어야 한다. 다만, 시험 방법 및 기준은 공사시방서에 따른다.
(2) 조명기구 조사용 창은 유리 또는 렌즈로 하여야 하고, 기타 부분은 녹슬지 않는 금속 · 방청 처리한 금속 또는 합성수지제로 견고하게 제작하여야 한다.
(3) 수중 조명기구에 전기를 공급하는 전선은 도중에 접속점이 없어야 한다.
(4) 수중 조명기구는 해당 조명기구의 정격 최대수심을 고려하여 시설하여야 한다.
(5) 조명기구 용기의 금속제 부분은 접지공사를 하여야 한다.
(6) 조경조명설비는 KCS 32 30 20에 따른다.
(7) 수중조명 시공의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
3.2.2 분수시설 시공
(1) 분수시설에 사용되는 전기설비 및 자재는 설치장소에 따라 해당 장소에 알맞은 방수등급으로 사용하여야 한다. 다만, 형식의 적용은 공사시방서에 따른다.
(2) 시공 완료 후 일정기간 분수의 적정 가동 및 시설의 성능을 평가하기 위한 시운전을 하여야 한다.
(3) 수중 조명 및 수중 펌프를 수중 케이블로 연결시켜 주기 위한 연결박스는 방수형으로 하여야 한다. 다만, 방수보호등급은 공사시방서에 따른다.
(4) 수중용 조명기구는 수면 위로 노출시키지 않아야 하며 기구에 따라 정해진 최대수심의 한계를 준수하여 설치하여야 한다.
(5) 회로는 인체감전보호형 누전차단기로 보호하고, 조명기구는 접지공사를 하여야 한다.
(6) 모든 전기배선은 내수성을 가지는 재료 및 부품을 사용하여야 한다.
(7) 분수시설에 관한 사항은 KCS 32 30 20 및 KCS 32 25 20에 따른다.
(8) 분수시설 시공의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
(1) 조경전기설비공사에서 시공하는 기기 · 장비 구조의 설계도 및 제작도와 동일성을 확인하여야 한다.
(1) 기기에 대하여 요구되는 기능의 동작 시험 · 검사 및 조정을 실시하여야 한다.