TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
(1) 이 기준은 전기설비 공사 중 방범설비공사 대하여 적용한다.
(3) 방범설비의 영상정보처리기기(CCTV 등)는 KCS 32 35 40(약전설비공사)의 영상정보처리기기(CCTV 등) 설비 부분을 따른다.
·경비업법
·스마트 도시의 조성 및 산업 진흥 등에 관한 법
·주택건설기준 등에 관한 규칙(국토교통부)
·지능형건축물의 인증에 관한 규칙(국토교통부)
1.3.3 관련 표준
·KS C IEC 61010 측정, 제어 및 실험실용 전기 장비의 안전 요구사항
·KS C IEC 61146 비디오 카메라 (PAL/SECAM/NTSC) - 측정 방법
·KS C IEC 61965 음극선관의 기계적 안전
·KS C 3610 고주파 동축 케이블(폴리에틸렌 절연 편조형)
(1) 방범설비 설치 시 설치 공간 확보·주변 환경조건 및 설치 대상 공간의 미관 등을 고려하기 위하여 건축·토목 및 기계설비 등 관련 공종과 협의하여야 한다.
(1) 방범설비는 침입을 저지하는 출입통제설비·침입을 발견하는 침입감지설비 및 이들을 감시하고 처리하는 방범설비 감시제어반으로 구분하여 시공하여야 한다.
(2) 설치장소에 따라 옥내형·옥외형으로 구분되며 옥외형은 시공 장소에 따라 적합한 방수보호등급의 기구를 사용하여야 한다.
(3) 설비의 구성품·형식 등은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
2.2.1 출입통제설비
(1) 출입통제설비는 도어잠금장치와 이를 제어하는 제어기 및 인식장치(도어 키센서 등)로 구분하여 시설한다.
(2) 인식장치에서 제어기를 통해 도어잠금장치와 연동하는 배선은 해당 시스템에 적합한 것으로 한다.
(3) 인식장치(텐키, 생체인식, 카드, 등)를 옥외에 시설하는 경우는 옥외형을 사용하거나 우수방지 장치를 하여야 한다.
(4) 제어기는 보안구역 내부에 설치하고 보안이 유지되는 장소 또는 잠금장치가 된 함 내부에 설치하여야 한다.
(5) 도어잠금장치가 마그네틱을 이용하는 경우는 보안구역 내부에서 비상전원을 공급하여야 한다.
(6) 출입통제설비의 선정·설치장소 등 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
2.2.2 침입감지설비
(1) 침입감지설비는 감시자가 직접 시각 또는 청각으로 확인하는 영상정보처리기기(CCTV 등) 설비와 각종 센서를 응용하는 것으로 구분된다.
(2) 감지센서는 과학적인 이용 방식(스위치 회로·초음파·전파·열적외선·광적외선 등의 응용 또는 진동·충격을 검출 등)으로 각 시설 장소의 특성에 따라 설치하여야 한다.
(3) 감지센서는 해당하는 감시구역(도어·울타리·보안지역 등)이 빠짐없이 감지될 수 있도록 배치하여야 한다.
(4) 감지센서가 어떤 원인으로 일부라도 파괴되거나 기능을 잃는 경우 즉시 감시반으로 통보되는 기능으로 하여야 한다.
(5) 감지센서에서 감시반으로 연결하는 배선은 보안구역 내부에 설치하고, 외부에 설치되는 경우는 이를 보호하는 공법으로 하여야 한다.
(6) 침입감지설비의 선정 및 설치 위치 등 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
2.2.3 방범설비 감시제어반
(1) 감시제어반은 감지기의 동작표시·경보·기록 및 외부 연락처(경찰서·보안회사 등)로의 연락장치로 구성된다. 다만 영상정보처리기기(CCTV 등)와 같은 직접 감시설비가 있는 경우 이를 포함한다.
(2) 방범 정보수집 및 분석 기능을 갖는 경우, 해당 소프트웨어는 오픈프로토콜로 하여야 한다.
(3) 감시제어반은 구조적으로 안전하고 내·외부 연락이 용이하며, 비상상황 발생 시 관리 중심 및 신속히 대피가 가능한 위치에 설치하여야 한다.
(4) 감시제어반은 관리자가 항상 근무하는 곳에 설치한다. 다만, 다른 설비(소방·전기· 기계·방송 등)의 감시장치가 있는 경우는 종합감시반으로 구성한다.
(5) 방범설비 감시제어반의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
(3) 자재 관리 시 자재의 특성을 감안하여 변형·부식 및 파손 등 보관에 주의하며, 위험물 인화성 자재는 안전대책을 강구 하여야 한다.
3.1.1 구조
(1) 각 자재의 구성이 방범설비의 내용과 일치하는 지 확인하여야 한다.
(2) 각 자재가 설치되는 장소 및 보안구역 설정 여부 등을 확인하여야 한다.
(3) 각 기기들이 보안구역 내부에 설치되는지를 확인하고 시공하여야 한다. 다만, 감지센서 또는 인식장치(도어 키센서 등)는 제외한다.
(4) 기 시공된 건축물 또는 시설물에 시공하는 경우, 손상이나 오염이 없는 공법으로 시공하여야 한다.
3.1.2 배선 시공
(1) 외부로부터 노이즈가 침투할 우려가 있는 배선은 차폐(실드)형 전선을 사용하여야 한다.
(2) 강전류 회로와 약전류 전선은 같은 배관에 시공하지 않아야 한다.
(3) 배선은 기기의 단자에 직접 연결하여야 한다. 다만, 단자함을 사용하는 경우는 단자함에서 직접 연결한다.
(4) 강전류 회로를 포함하는 기기는 접지공사를 하여야 한다.
(5) 통신용 접속단자함 및 전원용 어댑터를 설치하는 경우는 접속함을 설치하여 유지보수가 용이하도록 하여야 한다.
(6) 배선 시공 시 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
(1) 다른 시설이나 건축물을 이용 할 때, 보완 시설이 필요한 경우 이를 시공하여야 한다.
(2) 배관 등의 절단부는 매끄럽게 하여 전선의 손상이 없도록 하여야 한다.
(3) 물기 또는 먼지가 상시 체류하는 장소에서 시공은 해당하는 등급의 보호를 하여야 한다.
(4) 전선의 접속은 기기 내부 또는 함에서 시행하고 전기 또는 해당 약전류 전선의 기능을 감소시키지 않는 공법으로 하여야 한다.
(5) 외부에 설치하는 침입감지장치는 서지로부터 장비를 보호할 수 있도록 시공하여야 한다.
3.2.2 출입통제설비 시공
(1) 출입자 인식장치(도어 키센서 등)의 시공 시 해당 제품의 시방에 따라 쉽게 해체되지 않도록 견고하게 시공하여야 한다.
(2) 인식장치를 도어에 설치한 경우, 도어에서 제어기 또는 잠금장치로 배선하는 도중 움직이는 부분의 공법은 도어의 수명에서 끊어지지 않는 유연성을 가져야 하며, 통과방법 또는 해당하는 힌지 사용 등은 건축시공자와 협의 하여야 한다.
(3) 출입통제설비용 배선은 특별한 경우 이외는 보안구역 내부에서 시공되어야 한다. 이 경우, 사용 전기공급도 내부에서 하여야 한다.
(4) 출입통제설비 시공의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
3.2.3 침입감지설비 시공
(1) 침입감지설비는 감지기의 특성에 따라 감지기 종류, 감지거리 또는 범위 등을 검토하여 설치 위치를 정하여야 한다.
(2) 침입감지설비 시공 시 해당 제품의 시방에 따라 쉽게 해체되지 않도록 견고하게 시공 하여야 한다.
(3) 침입감지설비용 배선은 특별한 경우 이외는 보안구역 내부에서 시공되어야 한다. 이 경우, 사용 전기공급도 내부에서 하여야 한다.
(4) 침입방지설비 시공의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
3.2.4 방범설비 감시제어반 시공
(1) 감시제어반 배치는 감시가 용이하고, 환기가 잘 되어야 하며, 기기의 최대 특성범위 내 온도가 유지될 수 있어야 한다.
(2) 감시제어반 배선은 기기의 단자에 직접 연결하여야 한다. 다만, 종합감시설비(중앙감시장치)로 구성하는 경우 실내 단자함을 설치하여 배선을 연결할 수 있다.
(3) 감시제어반은 해당 조건에 따라 벽·바닥 등의 구조물에 고정되어 충격으로부터 움직임이나 지진 등으로부터 전도가 없도록 하여야 한다.
(4) 방범설비 감시제어반 시공의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
(1) 방범설비공사에서 시공하는 기기·장비 구조의 설계도 및 제작도와 동일성을 확인하여야 한다.
(3) 정해진 결과가 나오지 않는 경우는 모의 입출력 등으로 인한 방법으로 조정을 지속 하여야 하며, 만족한 결과 후에는 미세 조정을 시행하여야 한다