TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
(1) 이 시방은 전기설비공사 중 표시설비, 전기시계설비, 인터폰설비, 비디오폰설비, 영상정보처리기기(CCTV 등)설비 등 약전설비공사에 적용한다.
·전기용품 및 생활용품안전관리법
·단말장치 기술기준(국립전파연구원)
1.2.3.1 표시설비
1.2.3.2 전기시계설비
1.2.3.3 인터폰설비
·KSC 3603 폴리에틸렌 절연비닐시스 시내 쌍 케이블
·KSC 5515 인터폰 통칙
1.2.3.4 기타 약전설비
·KS C IEC 61146-1 비디오 카메라 - 측정 방법 - 제1부: 비 방송용 단일 센서 카메라
·KS C IEC 62676-1-1 보안 애플리케이션용 영상 감시시스템-제1-1부: 시스템 요구사항
·KS C 3603 폴리에틸렌 절연 비닐 시스 시내 쌍 케이블
·KS C 6038 전자기기용 토글스위치
·약전설비: 일반적으로 사용전압이 50 V 이하(SLV: Safety Low Voltage)인 전기설비를 총칭한다.
(1) 현장여건, 주변환경 등을 고려하여 반입 가능여부 를 확인하여야 한다.
(1) 약전설비 설치 시 설치 공간 확보·주변 환경조건 및 설치 대상 공간의 미관 등을 고려하기 위하여 건축·토목 및 기계설비 등 관련 공종과 협의하여야 한다.
2.1 표시설비
2.1.1 표시반
(1) 외함은 강판제 또는 합성수지제로 하고 크기, 중량에 따라 보강하여야 한다.
(2) 표시반은 자료를 전송받아 표출하는 기능 등이 있어야 한다.
(3) 조작·표시·매커니즘 등 구성 자재는 설계도 및 공사시방서에 따른다.
2.1.2 전원장치
(1) 전기회로 보호용 과전류차단기를 설치하여야 한다.
(2) 표시반 내부에 변압기를 설치하는 경우, 절연변압기로 하여야 한다.
(3) 전원장치 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
2.2 전기시계설비
(1) 모시계
① 모시계의 발진장치·자시계 구동방법·운전 및 고장표시 등은 해당공사에 적합해야 한다.
② 표준시간은 GPS(Global Positioning System) 방식 또는 NTP(Network Time Protocol) 방식으로 표시해야 한다.
③ 모시계에는 전원장치를 내장하고, 벽걸이형인 경우 전면에 전원 상태가 확인될 수 있어야 한다.
(2) 전원장치
① 모시계 전원장치는 정류장치 및 축전지에 의하여 구성하여야 한다.
② 자립형 모시계에 전원용변압기를 사용하는 경우는 절연변압기로 한다.
(3) 자시계
① 자시계는 일정 범위의 전압 변동에도 정확히 동작하여야 한다.
② 지침의 조정을 쉽게 할 수 있어야 한다.
(4) 모시계 및 자시계의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
2.2.2 부속재료
(1) 프로그램타이머는 평일 및 휴일 등의 프로그램을 설정할 수 있고, 프로그램 변경 및 점검이 용이한 것으로서 입력전원이 차단된 상태에서 프로그램은 1일간 소멸되지 않아야 한다.
(2) 전자식 차임은 음량조절이 가능한 것으로 한다.
(3) 프로그램타이머 및 차임의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
2.3 인터폰설비
(1) 자재의 각 부분은 쉽게 헐거워지지 않으며, 튼튼하고 내구성이 뛰어나며, 전선의 접속·조작·보수 및 점검 등이 용이하여야 한다.
(2) 통화 장치는 호출기능과 통화기능은 직통전화 형태로 구현하며, 통화품질은 양호하여야 한다.
(3) 기기(모자식, 상호식, 조합형 등) 및 전원장치 등으로 구성하며, 인터폰의 상세 시방은 설계도서 및 공사시방서에 따른다.
(4) 자재의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
(1) 모자식
① 모기는 전원부·증폭부·접속단자부·송수화장치·조작스위치 등의 필요한 기기를 구비하여야 하고, 전원부는 별도 설치 또는 모기에 내장된 것으로 하여야 한다.
② 자기는 핸드 셋 및 누름버튼 등 필요한 기기를 구비하여야 하며, 옥외형은 사용 장소에 따른 방수등급으로 설치하여야 한다.
(2) 상호식
① 기기는 핸드셋 및 누름버튼 스위치로 구성되며, 옥외형은 사용 장소에 따른 방수등급으로 설치하여야 한다.
② 기능은 호출기능·통화기능·통화 완료 후 원상복귀 기능·통화 중 경보음 발생 등으로 하여야 한다.
(3) 간호사호출 인터폰
① 간호사호출 인터폰은 모기(주장치)·자기(병실·화장실·욕실용)·표시등·부저·복귀 장치 등으로 구성되며, 모기는 통화장치·표시부·전원부·증폭부 등으로 구성하여야 한다.
② 인터폰 통화장치는 기본 호출 및 통화기능과 축척프로그램 제어방식을 사용하고, 구내전화 및 간호사 휴대폰과 연동하여 환자 호출에 대한 신속대응이 가능하여야 한다.
③ 간호사호출 기능은 병실 스피커폰과 통화 연결·화장실과 및 샤워실에서 호출이 가능해야 한다.
④ 긴급 시 그룹호출 및 방송이 가능하여야 한다.
⑤ 모기와 병실용 자기는 모자식인터폰 회로로 구성하여야 한다.
⑥ 자기에서 모기에 호출 시는 해당 병실의 복도표시등이 점등되어야 하며, 조작이 쉽소 신뢰성 및 내구성이 있어야 한다.
(4) 인터폰 자재의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
2.4 비디오폰설비
(1) 약전용 단자함
① 약전용 단자함을 일반인이 사용하는 장소에 설치하는 경우, 도어 잠금장치를 하여야 한다.
② 단자함의 상세시방은 설계도서 및 공사시방서에 따른다.
(2) 비디오폰
① 비디오폰은 방문자의 모습 확인·통화 등의 기능이 있어야 하고, 방문자의 호출신호와 상관없이 밖을 볼 수 있어야 있어야 하며, 문 열림·경비실 통화·OSD(On Screen Display) 등이 가능토록 구성한다.
② 장치는 모니터 장치·도어카메라 및 인터폰 장치 등으로 구성하여야 한다.
(3) 비디오폰 구성의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
2.5 영상정보처리기기(CCTV 등)설비
(1) 시스템의 구성은 CCTV카메라·영상분배증폭기·디지털영상녹화장비·모니터·센서·전원제어기·전원장치 및 운영프로그램 등으로 구성하여야 한다.
(1) 카메라의 렌즈는 피사체로부터 광 정보를 얻기 위하여 적합한 촬영렌즈를 사용하여야 한다.
(2) 비디오시스템은 촬영한 영상을 보기 위한 모니터링시스템 기능을 내장하여야 한다.
(3) 영상녹화장치
① 연속해서 일정 시간 이상 감시영상을 녹화 가능한 것으로서. 경보신호 발생 시 연속녹화기능을 가져야 한다.
② 날짜와 시간이 녹화되는 기능을 가져야 한다.
(4) 카메라의 부속장치
① 카메라 하우징은 카메라를 보호하기 위하여 설치되며, 충분한 강도를 가지는 재료를 사용하여야 한다.
② 옥외형 카메라 하우징은 설치장소에 적합한 방수보호등급으로 하여야 한다.
(5) 카메라·모니터 및 녹화장치 등의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
3.1 표시설비 시공
3.1.1 장비·배선
(1) 기기 설치
① 필요에 따라 방열용 환기구를 설치한다.
② 충전부는 사용 상태에서 용이하게 접촉할 수 없는 구조로 하여야 한다.
③ 외부 배선과 기기의 접속은 단자대를 사용하여야 하며, 단자는 전선의 굵기와 전압에 적합하여야 한다.
④ 안전전압을 초과하는 전기를 사용하는 기기의 외함은 접지공사를 하여야 한다.
① 외부 충격에 의하여 쉽게 손상될 우려가 있는 전선은 전선관 등으로 보호해야 한다.
② 전선은 금속제의 수도관 또는 가스관과 접촉되지 않도록 하여야 한다.
(3) 표시설비 시공의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
3.2 전기시계설비 시공
3.2.1 기기 설치
① 자립형은 전도되지 않도록 바닥에 고정하여야 한다.
② 벽걸이형은 벽면에서 이탈되지 않도록 설치하여야 한다.
(2) 자시계
① 배선을 자시계와 연결 시 적당한 커넥터를 이용하여 접속하여야 한다.
② 자시계는 보통 사용 상태의 진동에 움직이지 않아야 한다.
(3) 기기 시공의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
(1) 축전지를 함체 내부에 설치하는 경우, 축전지 설치 부분은 통풍구를 설치하고, 다른 기기와 격리되도록 하여야 한다.
(2) 외부 배선과 기기의 연결은 접속용 기구(단자, 커넥터)를 사용하여야 한다.
(3) 전원장치의 입력 측과 출력 측에는 과전류차단기를 설치하여야 한다.
(4) 모시계의 외함은 접지공사를 하여야 한다.
(5) 전기시계설비 시공의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
3.3 인터폰설비 시공
(1) 인터폰은 지정된 위치에 견고하고, 조작이 편리하도록 설치하여야 한다.
(2) 배관을 옥외에 매설하는 경우, 외부 압력에 영향이 없는 공법으로 하여야 한다.
(3) 간호사 호출장치에서 병실에 설치기기는 특별한 시방이 없는 한 베드 콘솔과 일체화하여 시공한다.
(4) 인터폰 시공의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
3.4 비디오폰설비 시공
(1) 단자함은 오염물질 침투 우려가 없도록 적절한 방법으로 보호하여야 한다.
(2) 해당부분 건축공사(골조공사, 조적공사) 전에 비디오폰 및 카메라용 박스를 설치하고 박스 내 이물질 침투방지를 위해 커버 또는 테이프 등으로 보호하여야 한다.
(3) 인터폰 주장치는 내부 후면에 단자대를 설치하여 배선을 연결하여야 한다.
(4) 비디오폰공사 시공의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
3.5 영상정보처리기기(CCTV 등)설비 시공
(1) 카메라는 사용목적·촬영범위 및 설치방법 등을 검토하여 설치하여야 한다. 다만, 카메라의 시방은 설계도서 또는 공사시방서에 따른다.
(2) 카메라는 조명 및 태양의 직사광 조사·진동 및 공조 설비의 바람 등에 직접 영향을 받지 않도록 설치하여야 한다.
(3) 옥외에 설치하는 배관은 방수처리 하고, 영상정보처리기기(CCTV) 시공용 핸드홀·맨홀 등에 연결되는 배관은 우수 등이 침입되지 않도록 조치하여야 한다.
(4) 영상정보처리기기(CCTV) 설비의 장비 간 연결은 내부의 연결 선 또는 해당하는 커넥터로 하여야 한다.
(5) 모니터는 일반적인 진동 상태에서 움직이지 않아야 하고, 지진 시 탈락하지 않도록 시공하여야 한다.
(6) 영상정보처리기기(CCTV) 시공의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
(1) 약전설비공사에서 시공하는 기기·장비 구조의 설계도 및 제작도와 동일성을 확인하여야 한다.