TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
(1) 이 기준은 전기설비 공사 중 옥외 및 경관조명설비공사에 적용한다.
·문화예술진흥법령
·보행 안전 및 편의 증진에 관한 법령
·하천법
·효율관리기자재 운용 규정(산업통상자원부)
·KCS 32 30 10 옥내조명설비공사
·KS A 3701 도로조명기준
·KS A 7715 LED 도로표지병
·KS C 7658 LED 가로등 및 보안등 기구
·KS C 7659 문자간판용 LED모듈의 안전 및 성능요구사항
·KS C 7711 LED 지중 매입 등기구
·KS C 7712 LED 투광 등기구
·KS C 7713 LED 경관등
·KS C 8010 도로 조명 기구
·KS C 8318 가로등 스위치
(1) 옥외 및 경관조명설비 설치 시 설치 공간 확보·주변 환경조건 및 설치 대상 공간의 미관 등을 고려하기 위하여 건축·토목 및 기계설비 등 관련 공종과 협의하여야 한다.
(1) 조명기구는 KS 표준품 또는 동등 이상의 제품을 사용하고, 설치 장소에 따라 적합한 방수보호등급 기구를 사용하여야 한다.
(2) 보통의 사용 상태에서 예상되는 진동 및 충격 등에 의해서 광원의 접촉 불량·탈락·헐거워짐 및 파손 등이 생기지 않아야 한다.
(3) 전선, 전선관 및 부속자재는 KS 표준품 또는 동등 이상의 제품을 사용해야 한다.
(4) 자재에 사용되는 볼트·너트 등은 용융도금을 한 것 또는 스테인리스강 또는 동등 이상의 것을 사용해야 한다.
(5) 기타 상세사항은 설계도 및 공사 시방서에 따른다.
2.2.1 백열등기구
(1) 방습형
① 조명기구를 물기가 있는 곳에 사용 시 나사식 글로브나 고무패킹 등을 사용하여 내부로 습기가 들어가지 않는 구조로 하여야 한다.
② 조명기구의 금속부속은 황동제 또는 아연도금(또는 녹막이처리) 철제 등으로 하여야 한다.
(2) 옥외형
① 조명기구는 상부 방향으로 설치하는 경우 하단에 배수구를 만들어야 한다.
② 조명기구가 물이 유입될 우려가 있는 장소에 시공되는 경우 방수형 홀더 및 소켓을 사용하여야 한다.
(3) 기타
① 투광등기구는 램프와 반사갓의 오손 및 열화를 방지할 수 있는 구조로 하여야 한다.
② 백열등기구의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
2.2.2 형광등기구
(1) 조명기구는 설치 장소에 따라 적합한 방수보호등급 기구를 사용하여야 한다.
(2) 조명기구를 물기가 있는 곳에 사용 시 나사식 글로브나 고무패킹 등을 사용하여 내부로 습기가 들어가지 않는 구조로 하여야 한다.
(3) 형광등기구의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
2.2.3 고휘도방전등기구
(2) 조명기구를 물기가 있는 곳에 사용 시 나사식 글로브나 고무패킹 등을 사용하여 내부로 습기가 들어가지 않는 구조로 하여야 한다
(3) 고휘도방전등기구의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
2.2.4 무전극형광등기구
(3) 무전극형광등기구의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
2.2.5 LED등기구
(3) LED등기구의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
2.2.6 전광사인
(1) 외함
① 외함은 금속 또는 불연성 재료로 하여야 하며, 철제로 하는 경우는 아연도금 철판 또는 스테인리스강 등으로 제작하여야 한다.
② 옥외형 외함은 내후성을 갖도록 제작하고, 배수구를 설치하여야 한다.
③ 전선과 단자는 금속 또는 기타 불연성 재료로 된 함 내에 수납하여야 한다.
(2) 전광사인의 배선설비에 관한 사항은 한국전기설비규정에 따른다.
(3) 전광사인등기구의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
2.2.7 광섬유조명시스템
(1) 광섬유조명시스템은 설치 장소에 따라 적합한 방수보호등급 기구를 사용하여야 한다.
(2) 광섬유조명시스템의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
2.3 부속재료
2.3.1 등주
(1) 등주의 재질은 내구성이 있는 것을 사용하여야 한다.
(2) 등주에 안정기 함을 설치하는 경우에는 물이 유입되지 않는 구조 및 설치 높이로 하여야 한다.
(3) 등주는 일체형이 아닌 경우에 이음 부위는 미려하고 견고하게 제작하고, 설치용 앵커볼트와 너트는 녹이 발생하지 않는 스테인리스강 제품 등을 사용하여야 한다.
(4) 등주는 조명기구를 설치하는 경우 구조적으로 안전하여야 한다.
(5) 등주의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
2.3.2 등기구
(1) 옥외형 조명기구는 설치 장소에 따라 방수보호 및 글레어(불쾌글레어 지수) 등급이 있는 것을 사용하여야 한다.
(2) 옥외에 설치된 개폐기는 사람이 접촉할 우려가 없는 곳에 설치하여야 한다.
2.3.3 배선
(1) 배선의 종류 및 굵기는 설계도서에 따른다.
(2) 등주 안에서 전선의 접속은 절연 및 방수성능이 있는 방수형 접속재 또는 자기융착테이프의 이중절연 등을 사용하거나 적절한 방수함 안에서 접속하여야 하며, 고감도 감전보호용 누전차단기를 사용하여야 한다.
2.3.4 점멸기
(1) 점멸기가 손상을 받을 우려가 있는 경우 방호장치를 하여야 한다.
(2) 물이 유입될 수 있는 장소에서는 방수형 또는 이와 동등한 성능이 있는 것을 사용하여야 한다.
(3) 점멸기의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
2.4 마감
2.4.1 도장
(3) 도장의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
2.4.2 방청 처리
(2) 조명기구 설치 환경조건에 따른 방청처리를 하여야 한다.
(3) 방청 처리의 상세 사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
(1) 조명기구의 빛으로 인하여 초목의 생육에 지장을 초래하지 않도록 선정하고 배치하여야 한다.
(2) 물기가 있는 장소에 설치되는 조명기구는 배선기구·소켓 기타 전기 부품에 물이 침입하지 않도록 하고, 해당 기준의 방수보호등급으로 하여야 한다.
(3) 경관 및 옥외장식조명(Luminarie)
① 기구 설치용 홀더 및 아암 등은 견고하게 설치하고, 개폐기 등을 옥외에 설치 시 내후성(내화·방수성능 등)이 있는 함에 넣거나 해당 조명기구의 등주 등의 하부에 점검이 용이한 장소에 설치하여야 한다.
② 지중 매설 시 배선을 따라 기구 내부로 우수가 침입하지 못하는 구조로서 해당하는 방수보호등급의 기구를 사용하여야 하며, 철물은 용융아연도금 또는 방청처리를 하여야 한다.
(4) 배관 또는 케이블을 직접 매설하는 경우 도로 횡단 시는 1.0 m 이상, 기타 장소에는 0.6 m 이상의 매설 깊이로 하여야 한다.
(5) 조명기구는 접지공사를 하여야 한다.
(6) 조명기구 배치, 빛 공해 방지조치 등 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
3.2.1 백열등기구 시공
(1) 조명기구를 옥외에 시설하는 경우 갓·글로브 등을 사용하여야 하며, 설치 장소에 따라 적합한 방수보호등급 기구를 사용하여야 한다.
(2) 조명기구는 설치 시 사용조건에 따라 구조적으로 안전하여야 한다.
(3) 백열등기구 시공의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
3.2.2 형광등기구 시공
(1) 옥외에 시설하는 형광등기구는 옥외형을 사용하여야 한다.
(2) 형광등기구 시공의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
3.2.3 고휘도방전등기구 시공
(1) 조명기구는 견고하게 설치하고, 부속장치(안정기·개폐기 등)는 내화성 함에 수납하여 옥내에 설치하거나 우수의 침입이 없고 점검이 용이한 조명기구 하부 또는 조명기구 근방의 내화성이 있는 장소에 설치하여야 한다.
(2) 브래킷·펜던트 등은 방수에 주의하여 설치하여야 하며, 상부 방향으로 설치할 때는 조명기구 및 홀더의 최하부에 지름 3 mm 이상의 배수구를 2개소 이상 만들거나 방수형으로 하여야 한다.
(3) 투광기 지지물은 사용조건에 따라 설치 시 구조적으로 안전하여야 하며, 금속은 용융아연도금 또는 방청처리를 하여야 한다.
(4) 고휘도방전등기구 시공의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
3.2.4 무전극형광등기구 시공
(2) 브래킷·펜던트 등은 방수에 주의하여 설치하여야 하며, 파이프 펜던트 및 직부기구를 상부 방향으로 설치할 때는 홀더의 최하부에 지름 3 mm 이상의 배수구를 2개소 이상 만들거나 방수형으로 하여야 한다.
(3) 투광기 지지물은 사용조건에 따라 설치 시 구조적으로 안전하여야 하며, 금속은 아연도금강제 또는 방청처리를 하여야 한다.
(4) 무전극형광등기구 시공의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
3.2.5 LED등기구 시공
(1) 옥외에 시설하는 LED등기구는 설치 장소에 따라 적합한 방수보호등급 기구를 사용하여야 한다.
(2) LED등기구 발광 광원은 보행자, 운전자에게 직접 보이도록 하지 않도록 하여야 한다.
(3) LED등기구 시공의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
3.2.6 전광사인 시공
(1) 전광사인은 견고하게 설치하고, 스위치는 가까운 옥내에 설치하거나 우수의 침입이 없고 점검이 용이한 전광사인 근방의 내화성 장소에 설치하여야 한다.
(2) 전광사인 배선은, 전광사인 장치 및 변압기 함 내부에서 단자처리 하여야 한다.
(3) 전광사인 시공의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
3.2.7 광섬유조명시스템 시공
(1) 광섬유조명시스템의 배선 및 시스템 기구의 설치 등은 완전하고 안전한 공법으로 시공하여야 한다.
(2) 광섬유조명시스템 시공의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
3.2.8 등주 시공
(1) 등주는 수직 및 수평을 맞추고, 기초는 지반 침하가 일어나지 않도록 견고하게 설치하여야 한다.
(2) 등주 내부로 우수의 유입을 방지하고, 조명기구 설치·배관의 인입 및 안정기 등의 설치 시 문제가 없어야 한다.
(3) 등주 기초의 앵커볼트는 콘크리트 타설 전에 노출 부분을 테이핑하여 볼트의 나사가 손상되지 않도록 하여야 한다.
(4) 등주 기초는 현장에서 제작하거나 공장 제품을 사용 할 수 있으며, 콘크리트로 시공을 하는 경우 접지용 배관을 설치하여야 하며, 상부 단면이 지면으로 돌출되지 않도록 설치하여야 한다.
(5) 등주 시공의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
(1) 옥외 및 경관조명설비공사에서 시공하는 기기·장비 구조의 설계도 및 제작도와 동일성을 확인하여야 한다.
(3) 등주가 시공도의 위치에 적합하고 견고하게 설치되었는지 학인하여야 한다.
(1) 기기 마다 신호를 실제 또는 모의 입력하여 요구되는 기능의 동작 시험·검사 및 조정을 시행하여야 한다.
(3) 정해진 결과가 되지 않는 경우 모의 입출력 등으로 인한 방법으로 조정을 지속하여야 하며, 만족하는 결과를 얻은 후에는 미세 조정을 시행하여야 한다.