TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
이 기준은 간이스프링클러 설비공사에 적용한다.
2.1.1 간이 헤드
(1) 폐쇄형 간이헤드를 사용한다. 다만, 동파 등의 우려가 있는 장소에는 개방형 간이헤드를 사용할 수 있다.
(2) 설치장소의 상황에 따라 적합한 표시온도 및 살수방향을 갖는 디플렉터를 사용하는 것으로 하고 0.1 MPa의 압력에서 50ℓ/min 이상의 능력을 갖는 것으로 다음 표에 따라야 한다.
표 2.1-1 간이 헤드

실내의 천장 최대 주위온도(℃)

공칭 작동온도(℃)

0℃ 이상~38 ℃이하

39 ℃이상~66 ℃이하

57 ℃이상~77 ℃이하

79 ℃이상~109 ℃이하
(3) 개방형헤드는 폐쇄형의 감열기구가 없는 방수구가 개방된 것으로 (1)과 동일한 성능을 갖는 것으로 한다.
KCS 31 80 15(2.2)에 따른다.
유수검지장치에서 가장 먼 가지배관의 규격과 동일한 구경으로 하고 그 끝에 개폐밸브 및 개방형 간이헤드를 설치한다.
2.4 자동경보장치(모터 사이렌)
KCS 31 80 10(2.4)에 따른다.
(1) 동결방지 조치
KCS 31 80 10(3.1.1(1)) 에 따른다.
(2) 배관 보온재의 마감색상
KCS 31 80 10(3.1.1(2)) 에 따른다.
(3) 가지배관의 배열
KCS 31 80 10(3.1.1(3)) 에 따른다.
(4) 가지배관의 설치
KCS 31 80 10(3.1.1,(4),③)에 따른다.
(5) 준비작동식유수검지장치 또는 일제개방밸브를 사용하는 간이스프링클러설비에 있어서 이 밸브 2차 측 배관의 부대설비는 KCS 31 80 10(3.1.1(5)) 에 따른다.
KCS 31 80 10(3.1.1(6)) 에 따르되 시험장치 배관의 끝에 개방형 간이헤드 등을 설치한다.
KCS 31 80 10(3.1.1(7)) 에 따른다.
(8) 급수배관에 설치되어 급수를 차단할 수 있는 개폐밸브
KCS 31 80 10(3.1.1(9)) 에 따른다.
KCS 31 80 10(3.1.2) 에 따른다.
KCS 31 80 10(3.2) 에 따른다.
KCS 31 80 05(1.2) 적용기준의 국가 화재안전기준에 따른다.
KCS 31 80 10(3.4)에 따르되 시험장치 배관의 끝에는 개방형 간이헤드를 설치한다.