TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
(1) 이 기준은 건축물과 각종 시설물의 공기조화설비공사의 열원기기공사에 적용하며, 냉동기, 보일러 및 관련 부품을 포함한다.
(2) 제품의 선정은 KS 표시 인증제품 또는 KAS 한국제품인증을 받은 단체표준인증 제품으로 하되 없는 경우에는 KS 표준 또는 단체표준을 참조하여 성능이 검증되는 우수제품을 사용한다.
(3) 에너지 절약을 위한 자재 및 기기는 에너지이용합리화법에 의한 등록업체의 제품을 사용한다.
(4) 기타 모든 사용자재는 건설사업관리기술자에게 시공 전에 규격 및 특성이 명기된 자료를 제출하여 승인을 받은 후 사용한다.
(5) 에너지이용합리화법 제22조 및 제23조 등에 따라 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정의 적용범위에 있는 기자재의 경우 고효율에너지기자재로 인증을 취득한 기자재 또는 동등품 이상을 사용한다.
● 건축법 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률
● 고압가스안전관리법
● 소음·진동 관리법
● 에너지이용합리화법
● 도시가스사업법
● 산업안전보건법
● 대기환경보전법
● 소방관련법규
● 산업표준화법
● KS B 6030 냉매용스톱밸브
● KS B 6083 가스터빈의 조달시방
● KS B 6202 주철 보일러의 구조
● KS B 6205 육용 보일러의 열정산방식
● KS B 6208 보일러용 수면계 유리
● KS B 6209 보일러 급수 및 보일러수의 수질
● KS B 6216 증기용 및 가스용 스프링 안전밸브
● KS B 6221 건타입 경유버너
● KS B 6222 저압 공기식 오일버너
● KS B 6223 로터리식 중유버너
● KS B 6750 압력용기 - 설계 및 제조 일반
● KS B 6753 동력보일러
● KS B 6271 흡수식 냉동기
● KS B 6301 원심펌프, 사류펌프 및 축류펌프의 시험 및 검사방법
● KS B 7501 소형 벌류트 펌프
● KS B 6318 양쪽 흡입 벌류트 펌프
● KS D 3503 일반 구조용 압연강재
● KS D 5201 구리 및 구리합금 판 및 띠
● KS D 5301 이음매 없는 구리 및 구리합금 관
● KS D 8308 용융 아연도금
● KS I 2200 연도 가스의 오염물질 측정 방법
● KS M 2610 경유
● KS M 2613 등유
● KS M 2614 중유
● KS B ISO 13256-1 수열원 열펌프-성능시험 및 평가 - 제 1부 물-공기와 브라인 - 공기 열 펌프
● KS B ISO 13256-2 물을 열원으로 이용한 열펌프의 성능시험 평가 - 제 2부 물 대 물, 염수 대 물 열펌프
1.2.3 단체표준
● SPS-KARSE B 0003-0165 기계통풍식 냉각탑
● SPS-KARSE B 0004-0166 기계통풍식 냉각탑 성능 시험방법
● SPS-KARSE B 0014-0176 소형 공냉식 콘덴싱 유닛(3RT 이하)
● SPS-KARSE B 0015-0177 난방용 열교환기 및 급탕가열기
● SPS-KARSE B 0020-0182 대형 콘덴싱 유닛(3RT 이상)
● SPS-KARSE B 0022-0184 밀폐식 팽창탱크
● SPS-KARSE B 0026-0188 부스터 펌프 시스템
● SPS-KARSE B 0027-0189 빙축열 시스템
● SPS-KARSE B 0042-0204 조립식 스테인리스 연도
2.1 냉동기
(1) 본 절의 냉동기는 왕복동식과 회전식(로타리식, 스크류식, 스크롤식) 의 용적형 압축기로 구성된 냉동기와 원심냉동기, 흡수식냉동기, 흡수식냉온수기 및 열펌프 등으로 한다. 구동원 및 열원은 전력, 연료, 물, 공기, 증기 등을 이용한다.
(2) 각 냉동기는 운전시의 소음, 진동이 적고, 설계도서상에 표기된 허용 소음 값과 성능 (성적계수, COP) 이상이어야 한다.
(3) 냉매는 KCS 31 40 00의 냉매 시방에 따른다.
(4) 상기의 냉동기중 고압가스안전관리법의 적용을 받는 것은 해당관계법규에 따르며 한국가스안전공사 등의 시험기관으로부터 각종 시험에 합격한 것으로 한다.
2.1.2 용적형 냉동기
(1) 구성
냉동기는 압축기와 부속기기의 구성에 의하여 압축유닛, 응축유닛, 냉수 증발유닛 및 그 외의 부속기기로 구성된다.
(2) 압축기
압축기는 다기통 또는 단기통의 밀폐형, 반밀폐형 또는 개방형으로써 정적 및 동적 특성이 양호하며 윤활장치와 누설이 없는 축봉장치(밀폐형은 제외)를 갖추어야 한다. 흡입용량 조절장치는 흡입가스 압력 또는 냉수온도에 따라 자동제어 되며 경부하 기동장치를 병용해 기능이 확실하여야 한다.
(3) 전동기, 원동기
전동기는 KS 표준에 따른다. 냉매냉각형 등의 특수구조 전동기는 제작자의 표준에 따르며 기동방식 및 원동기는 특기에 따른다.
(4) 동력전달장치
동력전달장치를 갖추어야 하는 기계는 전동기직결형 또는 원동기 직결형으로 커플링이 필요한 경우는 플렉시블 커플링을 사용하고, V벨트 구동형에는 V벨트에 의하여 원활하고 효율이 좋은 동력을 전달할 수 있는 것으로 한다. V벨트 구동형의 경우는 안전용으로 벨트덮개를 설치한다.
(5) 응축기
응축기는 소정의 수온 또는 외기 조건에 있어서 충분히 응축될 수 있는 능력이 있어야 되며 형식 및 구조는 다음과 같은 것으로 한다.
① 수냉식 다관원통형 응축기 및 수냉식 이중관형 응축기의 동체는 강판 및 강관제로서 내부(냉매측)는 산세척 및 기타 처리방법에 따라 녹을 제거한 다음 방청처리한다. 끝부분에는 수실을 설치하여 관의 청소 또는 세척이 가능한 구조로 한다. 관은 KS D 5301에 의한 동관 또는 핀이 있는 동관으로 하고 양끝 부분은 누설이 없도록 부착한다. 수액기를 별도로 설치하지 않는 경우에는 운전에 지장이 없는 용적을 동체내부에 확보한다. 또한, 동체에는 안전밸브 또는 용융전을 설치하고 수실에는 공기 및 물빼기 밸브, 냉매 출구측에는 스톱밸브, 액면계 및 필요에 따라 점검창 등을 설치한다.
② 공냉식 응축기는 동핀이나 알루미늄핀 부착 동관재 코일, 수액기, 송풍기 및 전동기 등으로 구성되며 코일재질은 KS D 5301으로 하고, 핀의 재질은 KS D 6701 및 KS D 5201에 따른다. 송풍기는 용량이 충분하고 코일전체에 일정한 양의 냉각용 공기를 보낼 수 있어야 한다.
③ 증발식 응축기는 동관 또는 핀부착 동관 또는 강관 및 핀부착 강관으로 된 냉매코일, 수액기, 노즐, 배관, 엘리미네이터, 하부수조, 순환펌프 등을 포함하는 물분무장치, 냉각용 송풍장치, 외부케이싱 등으로 구성되어 분무용 물이나 냉각용 공기를 냉매코일에 균일하게 공급할 수 있어야 한다.
(6) 수냉각기
소정의 조건에 맞추어 냉각능력을 갖추고 형식 및 구조는 다음과 같은 것으로 한다.
① 다관원통형 만액식 수냉각기의 구조는 (5)의 ① 수냉식 다관원통형 응축기에 따르며 필요에 따라서 액면 조절장치를 부착한다.
② 건식 수냉각기는 원통 내에 직관 또는 U자관의 관군을 설치한 것으로서, 동체는 강판 또는 강관제로 하고 관은 동관을 사용한다. 냉매는 관내를 흐르며 냉수는 관외로 흐르도록 하고 관외에는 적합한 배플판을 설치한다.
(7) 용량 조절장치
필요한 경우는 용량 조절장치를 설치한다. 용량 조절장치는 냉온수의 출구 또는 입구의 온도에 의해 자동적으로 작동하는 밸브에 의해서 행하며, 정격용량의 범위에서 양호한 효율로 원활히 운전이 계속되어야 한다. 기동 시 및 운전 시의 과부하방지 기능을 가지며 밸브의 개도표시 장치를 필요로 할 경우는 특기에 따른다.
(8) 냉매
냉매는 KCS 31 40 00의 냉매 시방에 따른다.
(9) 부속기기
필요에 따라서 다음의 부속기기를 설치한다.
① 수액기
불응축가스가 액관계에 흡입되지 않도록 냉매액을 보낼 수 있는 구조로 냉매액 출입구밸브, 안전밸브(또는 용융전) 및 액면계를 갖추어야 한다. 본체는 강관 또는 강판을 용접 가공한 원통형으로 하고 내용적은 운전 및 유지보수에 어려움이 없는 용량으로 한다.
② 유분리기
본체를 강판제 원통형으로 하고 토출가스 중에 들어 있는 오일입자를 관성식, 여과식 또는 중력식으로 분리시켜 분리된 오일은 자동적으로 압축기의 지정 부위로 들어가도록 한다.
③ 건조기
강판제 또는 동판제의 외통내에 건조제를 충전한 다공 통을 내장한 것으로서 그 작은 부스러기가 냉매와 함께 유출하지 않는 것으로 한다.
④ 여과기
강판제 또는 동판제의 외통내에 내식성 그물망으로 덮어씌운 다공 통을 내장한 구조로 하고 그 기능 충분히 발휘 하도록 한다. 그리고 이 여과기는 건조기를 겸용하여도 된다.
⑤ 전자밸브
사용하는 냉매에 적합한 것으로 냉매유량에 따라서 적당하게 선정된 오리피스 구경을 가지며 여자코일은 기능이 확실하고 소음이 적은 것으로 한다.
⑥ 스톱밸브
KS B 6030에 따르며 주요부는 동합금, 주철 등 사용 냉매압력과 온도에 견디는 재질로 한다.
(10) 안전장치
다음과 같은 안전장치를 갖추어야 한다.
① 압축기 내 유압의 고저에 따라 동작하는 유압릴레이(단, 유압이 0.1MPa 이하의 것은 생략할 수 있다.)
② 응축압력의 과도한 상승에 의하여 동작하는 압력릴레이
③ 증발압력의 과도한 저하에 의해 동작하는 압력릴레이
④ 냉수가 과냉각되었을 때 동작하는 온도릴레이
⑤ 냉수 및 냉각수의 단수 시에 동작하는 단수 릴레이 (또는 냉수 및 냉각수 펌프와의 인터록 회로)
⑥ 전동기의 과부하에 의하여 동작하는 과부하 릴레이
(11) 부속품
다음의 부속품을 갖추어야 한다.
표 2.1-1 용적형 냉동기 부속품

명칭

적요

수량

제어 및 조작반

압력계 및 연성계

유압계

방진장치

기초볼트

공구류

예비품

법규 등에 의해 필요한 경우만

적용하고, 형식에 의해 생략할

수 있는 것은 특기에 따른다.

1면

1식

1식

1식

1식

1식

1식
2.1.3 원심냉동기
원심식압축기, 전동기, 동력전달장치, 응축기, 수냉각기의 주요부분과 추기회수장치, 용량조절장치, 냉수 자동온도조절장치, 안전장치, 기타 부속장치로 구성한다.
케이싱은 주철제로 조립하여 분배 및 내부점검이 쉬운 구조라야 로 하며 회전부는 주조 및 특수합금제로서 정적 및 동적 평행상태가 양호하고 기동 및 정지 시 또는 그 밖의 어떠한 운전상태에 있어서도 진동 및 소음이 적어야 한다. 축봉장치가 필요할 경우는 기능이 확실하고 보수점검이 쉬운 구조로 한다. 각 부분에 대한 급유는 강제급유방식으로서 오일펌프, 오일냉각기, 유온(油溫), 유압조절밸브 등으로 구성하며 베어링 및 축봉부에 확실한 급유가 되어야 한다.
전동기는 2.1.2(3)에 따라서 3상 농형유도전동기로 하며, 그 냉각방식은 크기에 따라 공냉식, 수냉식 및 냉매 냉각식으로 한다. 기동장치는 자동 기동방식을 원칙으로 하며 형식, 기타 상세한 시방은 도면 또는 전문시방서에 따른다.
전동기 또는 기어 증속장치에 의하여 효율이 높고 안전하게 동력을 전달할 수 있는 것으로 한다. 기어 증속장치는 모든 부하 및 회전수에서 진동, 소음 및 열의 발생이 적고 정숙하게 운전되어야 하며 기어 및 베어링의 윤활은 강제급유방식으로 한다.
응축기의 재질 및 구조는 2.1.2(5)①에 따르며 공기 및 수증기 등은 응축기 내의 상부에 모여 추기장치에 의해 배출되는 구조로 한다. 열회수 등에 사용되는 특수형에 대해서는 도면 또는 전문시방서에 따른다.
(6) 냉각기
냉각기는 다관원통형 만액식으로서 동체는 강판용접제이며 수실 및 수실뚜껑은 주철제 또는 강판용접제로 한다. 관은 동 또는 기타의 내식성금속을 사용한 핀부착관으로서 양 끝단에 있는 관판에 밀착시킨다. 냉매액이 균일한 분포로 되어 있는 구조로 한다. 필요에 따라 냉매 검사창을 설치한다.
(7) 냉매
냉매는 KCS 31 40 00의 냉매 기준에 따른다.
(8) 추기회수장치
추기회수장치는 냉동기에서 공기 및 수분 등을 제거하고 여기에 혼합되어 있는 냉매를 회수할 수 있어야 한다.
(9) 용량조절장치
냉수출구온도 또는 저압변동에 따라서 용량이 자동적으로 조절되는 장치로 한다. 용량조절범위는 설계용량의 100~30%로 하고 이 범위 내에서는 서어징을 일으키지 않고 경제적인 운전이 되도록 한다. 주전동기의 기동 및 운전 시에는 자동적으로 베인의 개도를 조절하거나 압축기 회전수 제어 등의 방법으로 과부하운전을 방지 하도록 한다.
(10) 냉수온도 자동조절장치
냉수 온도는 온도조절장치에 의하여 자동 제어되며 냉수출구온도를 설정 값으로 유지되도록 냉동기를 제어하는 것으로 한다.
(11) 안전장치
① 유압의 저하에 따라 작동하는 유압 릴레이
② 유온 또는 베어링온도의 온도상승에 의하여 작동하는 온도 릴레이
③ 응축압력의 과도한 상승에 의해 작동하는 압력 릴레이
④ 증발압력의 과도한 저하에 의해 작동하는 압력 릴레이 또는 증발온도의 과도한 저하에 따라 작동하는 온도 릴레이
⑤ 냉수가 과냉각 되었을 때 작동하는 온도릴레이
⑥ 냉수 및 냉각수의 단수 시에 작동하는 단수릴레이(또는 냉수 및 냉각수 펌프와의 인터록회로)
⑦ 주전동기의 과부하에 의해 작동하는 과부하릴레이
(12) 부속품
표 2.1-2 원심냉동기 부속품

명칭

적요

수량

전동기 제어반

제어 및 조작반

복합압력계 및 압력계

온도계

유압계

방진장치

공구류

예비품

특기에 따른다.

1면

1면

1식

1식

1식

1식

1식

1식
2.1.4 공기열원 및 수열원열펌프
공기열원 열펌프 유닛은 압축기, 전동기, 공기열원 증발기 겸 공냉식 응축기, 수가열기 겸 수냉각기(또는 공기가열기 겸 냉각기) 등의 주요부와 냉난방 전환밸브, 수액기, 유분리기, 안전장치 등의 필요한 부속장치 및 소요되는 냉매배관으로 구성한다.
압축기는 2.1.2(2) 및 2.1.3(2)에 따른다.
(3) 공기열원 증발기 겸용 공냉식 응축기
2.1.2(5)③에 따르며 동절기 증발기로서 사용조건은 전열면적 선정 및 관, 팬의 구조, 배열 등을 고려하여 착상이 적게 되도록 하며 착상 시 자동으로 성에를 제거할 수 있는 장치를 설치한다.
(4) 수열원 증발기 겸용 수냉 응축기
2.1.2(5)에 따른다.
(5) 수가열기 겸용 수냉각기
2.1.2(6)에 따른다.
(6) 냉난방전환밸브
전동 및 유압 또는 가스압에 의해 작동하는 4방향 밸브로 원격조작에 의해 쉽고 확실하게 냉매관로를 전환할 수 있으며 누출이 없는 것으로 한다.
냉매는 KCS 31 40 00 냉동냉장설비공사의 냉매 기준에 따른다.
(8) 부속기기 및 부속품
2.1.2(9)~2.1.3(12)에 따른다.
2.1.5 흡수식냉동기 및 흡수식열펌프
흡수식냉동기는 증발기, 흡수기, 재생기, 응축기 등의 주요부와 냉매펌프, 흡수식펌프, 추기장치, 용량조절장치, 안전장치 및 열교환기 등의 부속장치로 구성되어 1중효용식 또는 2중효용식의 것으로 한다. 냉매는 물, 흡수액은 리튬브로마이드 수용액으로서 이들과 접하는 사용재질은 내식성이 있는 것으로 한다. 그리고 이 흡수식냉동기는 완전히 밀폐되어 공기의 유입이 되지 않도록 한다.
흡수식냉동기에 있어서 가스 또는 액체연료를 사용하는 연소장치와 연소가스에 의하여 직접 가열되는 재생기 등이 앞서 기술한 기기에 부속되어야 한다.
(2) 본체
강판용접제의 단동형 또는 쌍동형의 밀폐 케이싱 내에 전항의 주요부를 효율이 좋도록 배치하여 냉매액, 냉매증기, 흡수액을 원활하게 순환시키고 냉매증기의 재생부에서 액을 효율적으로 분리할 수 있는 것으로 한다.
내부의 열교환용 관군은 열교환 면적이 적합하고 그 외의 구성재와 함께 내식성 재질로 한다. 또한 케이싱 외면의 필요부분에는 단열재로 피복한다.
(3) 냉매순환펌프 및 용액순환펌프
흡수식냉동기용으로 설계된 밀폐형 펌프로 운전이 부드럽고 소음과 진동이 적고 내구성을 가지는 것으로 한다. 냉매 및 흡수액의 압력차를 이용한 자연순환의 경우 펌프를 설치하지 않는다.
(4) 냉매 및 흡수액
냉매는 물을, 흡수액은 리튬브로마이드 수용액 등을 사용한다.
(5) 추기장치
진공펌프식, 인젝트식, 화학흡착식 등의 배출장치에 의해서 불응축성가스를 적절히 기외로 배출할 수 있다. 냉매 및 용액의 손실이 적고 밖에서 공기가 유입되지 않도록 한다.
(6) 용량조절장치
냉수출구 온도에 의해 자동적으로 작동하는 가열원의 제어, 흡수액 농도의 제어, 냉각 수온의 제어 또는 이들의 조합에 의한 용량조절장치를 준비하고 소정의 운전조건에 있어서 정격용량의 범위에서 양호한 효율과 원활한 운전이 계속되는 것으로 한다.
(7) 안전장치
다음의 보안장치를 갖춘다.
① 냉수 및 냉각수의 단수 시에 작동하는 단수릴레이(또는 냉수 및 냉각수펌프와의 인터록회로)
② 냉매 또는 냉수의 과냉각 시에 작동하는 온도릴레이
③ 용액의 결정에 의한 고장방지 장치
④ 냉각수 온도의 과저하 방지용 온도릴레이
(8) 부속품
표 2.1-3 흡수식 냉동기 및 흡수식 열펌프 부속품

명칭

적요

수량

조작반

기동 및 정지용 스위치

부속펌프류의 스위치

표시반 및 표시램프

운전 제어기기

흡수액 및 재생액 감시계

진공계

온도계

냉동기용 특수공구류

예비품

1면

1식

1식

1식

1식

1식

1식

1식

1식

1식
2.1.6 직화식 흡수냉온수기
직화식 흡수냉온수기는 증발기, 흡수기, 재생기, 응축기의 주요부, 기체연료 또는 액체연료를 사용한 연소장치 및 연소가스에 의해 직접 가열한 고압재생기 및 냉매펌프, 흡수액펌프, 추기장치, 용량조절장치, 안전장치, 열교환기 등의 부속장치로 구성되어 1중효용 또는 2중효용으로 한다. 냉매 및 흡수액에 접하는 사용재질은 내식성이 있는 것으로 한다. 본체는 완전히 밀폐되어 공기의 유입이 없는 것으로 한다.
2.1.5(2)에 따른다.
(3) 연소장치
2.7에 따른다.
(4) 냉매순환펌프, 용액순환펌프
2.1.5(3)에 따른다.
(5) 냉매 및 흡수액
2.1.5(4)에 따른다.
(6) 추기장치
2.1.5(5)에 따른다.
(7) 용량조절장치
냉수출구온도에 따라 자동적으로 작동하는, 열량공급제어, 흡수액 농도제어, 냉각수 온도제어 또는 이러한 조합에 의하는 기동-정지제어, 상-하한제어, 비례제어 등의 용량조절장치를 갖추고 일정한 운전조건을 두어 정격용량의 범위에서 좋은 효율로 원활한 운전이 계속되도록 한다.
(8) 안전장치는 2.1.5(7)에 따른다.
(9) 부속품
표 2.1-4 직화식 흡수냉온수기 부속품

명칭

적요

수량

제어 및 조작반

진공계

기초 볼트

공구류

예비품

필요한 경우 설치

1면

1식

1식

1식

1식
2.2 냉각탑
냉각탑은 KS 표시 인증제품 또는 KAS 한국제품인증을 받은 단체표준인증 제품으로 하되 없는 경우에는 KS 표준 또는 단체표준을 참조하여 성능이 검증되는 우수제품을 사용한다.
2.2.2 개방형냉각탑
본체, 수조, 송풍기, 전동기, 부속품 등으로 구성되며 운전시의 소음, 진동 및 물방울의 비산이 적고 소정의 성능을 가져야 한다.
본체는 유리섬유 강화폴리에스테르수지판 또는 경질염화비닐판, 스테인리스강판, 용융아연도금판 또는 내식성을 강화한 재질 등으로 견고하게 조립된 것으로 하고 내부의 점검 및 청소가 쉬운 구조로 한다. 물 분배장치는 강제에 수지코팅을 하거나 합성수지재로 하고 물의 낙하분포가 균일한 것으로 한다. 공기흡입구에 설치하는 루버 또는 금속망은 본체와 같은 재료 또는 강제에 수지코팅을 한 것으로서 공기의 유통을 고르게 할 뿐만 아니라 외부로 물의 비산을 방지하는 것으로 한다.
충진재는 경년변화에 견딜 수 있고 통과 공기의 유동저항이 적으며 낙하 물방울을 균일하게 배분시키는 형상 및 구조인 것으로 한다.
(3) 수조
유리섬유 강화폴리에스테르수지판, 경질염화비닐판 또는 두께 3.2mm 이상의 강판에 수지코팅을 시공한 것으로 한다. 수조에는 배수관, 넘침관, 급수관 기타 필요한 접속구를 설치하고 냉각수 출구에는 내식성 금속제 철망(눈금 3mm 이하) 또는 수지제 슬릿형의 것을 사용한 제진장치를 설치한다.
(4) 송풍기
송풍기는 KCS 31 25 15(2.1)에 의한 것으로 필요한 풍량과 정압을 가지는 것으로 회전부분에 사람이 접촉할 염려가 있을 때에는 내식성 보호용 철망 등을 설치한다.
(5) 전동기
전동기는 KS 표준 제품 기준에 따르며 모두 전폐 옥외형으로 한다.
(6) 부속품
표 2.2-1 개방형 냉각탑 부속품

명칭

적요

수량

볼탭

사다리

점검구

강제베드 및 기초볼트

부속장치

벨트 보호덮개

본체 높이가 1.5m 이상의 경우

필요한 경우

벨트 구동의 경우

1식

1식

1식

1식

1식

1식
2.2.3 밀폐형 냉각탑
본체, 수조, 냉각기, 송풍기, 살수펌프, 전동기, 부속품 등으로 구성되며, 운전시의 소음, 진동 및 물방울의 비산이 적고 소정의 성능을 가지는 것으로 한다.
2.2.2(2)에 따른다.
(3) 냉각기
냉각기의 열교환 부분은, 관 또는 판 등으로 하고, 내식성의 재료(동, 스테인리스강, 외면에 용융아연도금강관 등)로서, 열교환기에 적합하며 소정의 성능을 가지는 것으로 한다.
(4) 수조
2.2.2(3)에 따른다.
(5) 살수펌프
라인펌프 또는 원심형펌프로 펌프용 전동기는 실외에서 견딜 수 있는 것으로 한다.
(6) 송풍기 KCS 31 25 15(2.1) 에 따른다.
(7) 전동기
2.2.2(5)에 따른다.
2.2.2,(6)에 따른다.
2.3 지열원 열펌프시스템
이 절은 KCS 31 50 15 05를 참조한다.
2.4 열병합발전 시스템
열병합발전 시스템은 전기공사업법, 도시가스사업법, 고압가스안전관리법, 건축법, 대기환경보전법에 정해진 것 외에 소음·진동 관리법, 산업안전 보건법, 수질오염방지법 등의 법규 및 국내외 품질인증 제도에 따른다.
2.4.2 구성
원동기, 발전기, 열교환기, 제어장치, 안전장치 및 그 외의 부속장치로 구성된다.
2.4.3 원동기
원동기 중에서 디젤엔진과 가스터빈은 표준에 따르며, 가스엔진은 관련 기술지침을 적용한다.
.

표 2.4-1 원동기 종류별 기술지침

원동기의 종류

표준번호

규격 명칭

디젤엔진

가스터빈

단체 표준

KS B 6083

가스터빈의 조달시방
2.4.4 발전기
교류발전기(유도발전기 또는 동기발전기) 또는 직류발전기(인버터장치를 갖춘 직류발전기를 포함한다)를 원칙으로 하며, 관련 표준에 따른다.
2.4.5 열교환기
열병합발전 시스템 자체에서 발생하는 열을 회수하는 열교환기와 배기가스의 열을 회수하는 열교환기로서 표준은 원칙에 따른다.
표 2.4-2 열교환기의 표준

열교환기의 종류

규격 명칭

열교환기(원통다관형)

배기가스 보일러

KS B 6750 압력용기 - 설계 및 제조 일반

KS B 6753(동력보일러)
2.4.6 제어장치 및 안전장치
열병합발전 시스템 자체 및 여기에서 발생하는 동력, 전력 및 열을 제어하는 것과 동시에 안전을 확보하는 장치로, 기본적으로 KS 및 관련법규에 따른다.
2.4.7 부속품
표 2.4-3 열병합발전 시스템 부속품

명칭

적요

수량

제어 및 조작반

방진장치

기초볼트

공구류

예비품

특기에 따른다.

1면

1식

1식

1식

1식
2.5 보일러
(1) 보일러는 강철제보일러로서 본체와 연소실로 이루어지며 안전밸브, 수면계, 압력계, 수주계 및 온도계 등의 부속품으로 구성된다.
(2) 강철제보일러는 다음 범위의 증기 및 온수를 사용한다.
① 최고사용압력 0.1MPa를 초과하고, 1.6MPa 이하의 포화증기
② 최고사용온도 203 ℃ 이하의 온수
2.5.2 강철제 보일러
(1) 재료 및 구조
강철제보일러는 수직형 보일러, 노통보일러, 연관보일러, 노통연관 보일러, 관류보일러 및 수관보일러 등이 있고, 강철제 보일러 및 그 부속품의 재료 및 구조는 KS B 6753 및 에너지이용합리화법의 형식승인 기준에 적합한 것으로 한다.
(2) 연소장치
(3) 부속품
표 2.5-1 강철제 보일러 부속품

명칭

적요

적요

수량

증기 보일러

온수 보일러

주증기밸브

급수밸브 및 첵 밸브

안전밸브

블로(분출)밸브 및 블

로(분출)콕

압력계

수면계

보조증기밸브

-

공기빼기밸브

수위 고저경보장치

연도댐퍼 및 도어류

폭발구

맨홀,점검 및 청소구

점검창

비계 및 베드

공구류

예비품

온수출구밸브

온수입구밸브

안전밸브 또는 릴리프

밸브

블로밸브 및 블로콕

압력계 또는 수주계

-

-

온도계

공기빼기밸브

-

연도댐퍼 및 도어류

폭발구

맨홀,점검 및 청소구

점검창

비계 및 베드

공구류

예비품

밸브의 개폐를 외부에서 알 수 있는 것

KS B 6216

KS B 5305

KS B 6208

특수 분해 공구

수면계용 유리 및 패킹 1대분,맨홀 및 점검 청소구용 패킹 1대분

1개

각 1개

1식

1식

1식

1식

1개

1식

1개

1식

1식

1식

1식

1식

1식

1식

1식

주 1) 이 밖에 필요에 따라 기수분리장치, 블로(blow)장치, 탈기장치와 매연 분출장치를 구비한다.
(4) 급수 및 보일러수의 수질기준
증기보일러의 급수 및 보일러수의 수질기준은 KS B 6209에 따르고, 온수보일러의 급수와 보일러수의 수질은 도면 또는 전문시방서에 따른다.
2.6 진공식 온수기 및 무압식 온수기
2.6.1 일반사항
(1) 진공식 온수기
강철제 및 주철제로서, 관내의 압력이 대기압을 초과하지 않 도록 한다. 관 본체, 연소실, 열교환기 등으로 구성되어, 연성계, 용해전, 과열방지 장치 등의 부속품, 안전장치로 구성된다.
(2) 무압식 온수기
강철제 및 주철제로서 관내의 압력이 대기압에서 운전된다. 관 본체, 연소실, 열교환기 및 개방탱크로 구성되며 온도계와 급수장치 등의 부속품을 부착한다.
2.6.2 진공식 온수기
강철제 진공식 온수기의 구조는, 노통연관형, 관류형, 수관형 등으로 한다. 주철제는 주철제 섹션을 니플 또는 플랜지, 볼트, 너트로 조합한 것으로 강철제, 주철제와 함께 그 재료는 KS에 적합한 것으로 한다.
표 2.6-1 진공식 온수기 부속품

명칭

적요

수량

연성계

수면계

온도계

용해전

과열 방지 장치

저수위 연소차단장치용

수 위 검 출 기

저수위 경보장치

추기장치

댐퍼, 도어류

맨홀, 점검, 청소구

점검창

비계 및 베드

기초볼트

공구류

예비품

설치

설치

설치

필요한 경우 설치

1개

1식

1개

1식

1식

1식

1식

1식

1식

1식

1식

1식

1식

1식

1식

1식
2.6.3 무압식 온수기
2.5.2(1)에 따른다.
표 2.6-2 무압식 온수기 부속품

명칭

적요

수량

수면계

온도계

자동급수조절장치

과열 방지 장치

저수위 연소차단장치용

수위 검출기

저수위 경보장치

댐퍼, 도어류

맨홀, 점검, 청소구

점검창

비계 및 베드

기초볼트

공구류

예비품

설치

설치

설치

필요한 경우 설치

1식

1개

1식

1식

1식

1식

1식

1식

1식

1식

1식

1식

1식

1식
2.7 연소장치
2.7.1 일반사항
(1) 연소장치의 구성
다음과 같은 기기로 한다.
① 버너
② 송풍기
③ 오일펌프(액체연료의 경우)
④ 오일가열기(중유의 경우)
⑤ 자동연소 제어장치 및 안전장치
(2) 사용연료
다음과 같이 구분한다.
① 액체연료
가. 등유(KS M 2613)
나. 경유(KS M 2610)
다. 중유(KS M 2614)
라. 기타
② 기체연료
가. 도시가스
나. 액화석유가스
다. 기타
(3) 유류용 보일러 및 가스용 보일러의 연소 안전기준에 대해서는 에너지이용합리화법에 의한 연료사용기기 형식승인 및 사후관리 업무취급 요령에 따른다.
2.7.2 오일 버너
(1) 등유, 경유, 중유 등의 지정된 연료를 가장 좋은 효율로 연소시킬 수 있는 구조로 운전 중에 소음이 적으며 그 기능이 확실하고 내구성, 내열성, 내식성이 있는 것으로 한다. 또한, 노즐 등을 쉽게 점검할 수 있는 구조로 한다.
(2) 버너는 부속되는 기기를 포함하여 에너지이용합리화법에 의한 로터리식 유류버너, 건타입 경유버너, 저압공기식 유류버너 형식승인 기준에 적합하여야한다. 또한, 버너의 종류와 연소량이 KS B 6221, KS B 6222 및 KS B 6223에 적합한 경우는 해당 표준에 따라야 한다.
2.7.3 가스 버너
(1) 도시가스, 천연가스 및 액화석유가스 등 지정된 연료를 가장 좋은 효율로 연소시킬 수 있는 구조로 운전 중에 소음이 적고 기능이 확실하며 내구성, 내열성, 내식성이 있는 것으로 한다. 또한, 노즐 등을 쉽게 점검할 수 있는 구조로 한다.
(2) 버너는 부속되는 기기를 포함하여 에너지이용합리화법 및 공업진흥청 고시 기준에 적합하고 한국가스안전공사의 승인을 필요로 할 경우에는 그 인정품으로 한다.
2.7.4 송풍기
KCS 31 25 15(2.1)에 따른다.
2.7.5 오일 펌프
2.9.5에 따른다.
2.7.6 자동연소제어장치 및 안전장치
(1) 자동연소 제어장치의 제어방식은 개폐식제어(on-off 제어), 고저제어 또는 비례제어방식의 전자동방식으로 한다.
(2) 자동연소제어장치는 열부하의 변동에 따라 보일러 및 진공식 무압온수기 또는 직화식 흡수냉온수기 출구의 증기압력 또는 냉온수 온도가 설정범위에 맞도록 연료량 및 공기량을 제어하는 것으로 한다.
(3) 자동제어장치 및 안전장치 등은 다음에 따른다.
① 연료제어장치
② 연료공기량 제어장치
③ 자동점화장치
④ 압력 또는 온도조절장치
⑤ 연소안전제어장치(점화, 연소, 정지)
⑥ 저수위 연소차단장치
⑦ 자동제어반
2.8 연도 및 배기통
2.8.1 연도
연도는 KS 표시 인증제품 또는 KAS 한국제품인증을 받은 단체표준인증 제품으로 하되 없는 경우에는 KS 표준 또는 단체표준을 참조하여 성능이 검증되는 우수제품을 사용한다.
(2) 부속품
보일러 기종에 대해서 다음의 부속품을 갖추어야 한다.
표 2.8-1 연도 부속품

명칭

적요

수량

맨홀 또는 청소구

1식

폭발구

1개

온도측정용 기구

1식

풍압측정용 기구

1식

CO2 또는 O2가스분석용 기구

1식

분진량 측정용 기구

주기 참조

1식

유화산화물량 측정용 기구

주기 참조

1식

질소산화물량 측정용 기구

주기 참조

1식

매연농도계용 기구

1식

주 1) KS I 2200 연도 가스의 오염물질 측정 방법
(3) 조립식 스테인리스 이중연도는 SPS-KARSE B 0042-0204에 따른다.
2.8.2 배기통
KCS 31 30 20(2.7) 에 따른다.
2.9 펌프
2.9.1 일반사항
(1) 본 항은 일반용 펌프, 보일러급수펌프, 라인펌프 및 오일펌프 등에 적용한다.
(2) 모든 펌프에 관한 설계도서상의 표기에는 가능한 한 유량, 양정, 효율, 허용 소음치 그리고 최대소비전력 항목을 명시하도록 한다.
2.9.2 일반용 펌프
전동기와 축이음으로 직결하여, 주철제 또는 강제의 공통베드에 설치한 것으로서 케이싱은 회 주철품, 임펠러 및 안내깃은 청동 주물 또는 회 주철품에 따른다.
펌프는 서어징이 없고 유류가 혼입되지 않는 구조로 하고, 운전이 원활히 되도록 하며, 각부의 진동은 경미하고 소음이 적으며, 물에 유류가 혼입되지 않는 것으로 한다. 그리고 온수펌프의 축 받침 부분은 온수 온도에 의한 영향을 받지 않는 것으로 한다.
표 2.9-1 일반용 펌프 부속품

명칭

적요

수량

개방 회로

밀폐 냉각수

게이트밸브

첵 밸브

스트레이너

압력계 또는 연성계

공기빼기 콕

배수용콕(주철제 또는 강판제)

흡입구 덮개(주철제 또는 강판제)

축이음 보호덮개(강판제)

상대 플랜지

방진 이음

방진 장치

기초볼트

볼트, 너트, 패킹 붙임.

특기에 따른다.

2개

1개

1개

2개

1개

1개

1조

1조

1식

2개

1식

1식

2개

1개

1개

2개

-

1개

1개

-

1조

1식

2개

1식

1식
2.9.3 보일러 급수펌프
2.9.2,(1)에 의하는 것으로 KS B 7501, KS B 6318 등의 표준에 적합한 제품으로 하되 축 및 연결부위는 온수의 온도에 따라 장애를 받지 않는 것으로 한다.
표 2.9-2 보일러 급수펌프 부속품

명칭

적요

수량

압력계

공기빼기 콕

배수용 콕

축이음 보호용덮개(강판제)

상대플랜지

방진장치

기초볼트

볼트, 너트, 패킹 붙임.

특기에 따른다.

1개

각 1개

1개

1조

1식

1식

1식
2.9.4 라인펌프
전동기와 펌프가 일체구조로 된 것으로 축봉부에 공기가 고이는 것을 방지하는 기능을 갖추고 수리 시에는 배관을 떼어내지 않고 분해 조립할 수 있으며 보수 및 점검을 쉽게 할 수 있는 것으로 한다.
표 2.9-3 라인펌프 부속품

명칭

적요

수량

게이트밸브

체크밸브

압력계

상대플랜지

볼트, 너트, 패킹 붙임.

2개

1개

2개

1식
2.9.5 오일 펌프
전동기와 축이음으로 직결한 와류펌프, 전동기 직결 또는 벨트 구동의 기어펌프로 소음이 적고 오일이 누출되지 않는 구조로서 지정된 오일 종류에 적합한 것으로 한다.
표 2.9-4 오일펌프 부속품

명칭

적요

수량

스트레이너

압력계 및 연성계(콕부착)

상대플랜지

기초볼트

축이음 또는 벨트커버

볼트, 너트, 패킹 붙임.

1개

2개

각 1개

1식

1식
2.10 열교환기
2.10.1 일반사항
(1) 본 항은 증기 대 물 열교환기, 물 대 물 열교환기에 적용한다.
(2) 물 대 물 열교환기는 판형이 일반적이며, 다른 형식의 사용은 특기에 의한다.
(3) 압력용기에 해당하는 열교환기는 열사용기자재의 검사 및 검사면제에 관한 기준(산업통상자원부고시 제 2015-183호)에 따르고, KS표시 인증제품 또는 KAS를 취득한 단체 표준제품을 사용한다.
2.10.2 원통 다관형 열교환기
동체는, 강판 또는 강관제로 2.10.1(3)의 표준에 의해 인정되는 강재를 전기용접 가공한 것으로서 관은 이음매 없는 동 및 동합금관 또는 스테인리스 강관으로 코일부는 쉽게 취출이 가능한 것으로 하며 이외의 재료 사용은 특기에 따른다.
(2) 증기 대 물 열교환기에는 증기관, 환수관, 온수공급관, 온수환수관 등의 접속구, 점검구, 청소구 및 압력계(수주계), 온도계, 안전밸브, 온도검출기 등을 설치할 삽입구를 설치한다. 또 끝단부 수실의 방식처리는 KCS 31 20 10(3.3.3) 에 따라 알루미늄 용사를 한다. 단, 스테인리스 동체는 별도의 방식 처리를 하지 않을 수 있다.
(3) 물 대 물 열교환기에서 내면의 방식은 사용온도가 60 ℃ 이하일 때는 KCS 31 20 10(3.3.4(1)) 에 의한 에폭시수지(열경화성수지의 일종)를, 60 ℃를 초과하는 경우는 KCS 31 20 10 (3.3.3) 에 의한 알루미늄 용사로 한다. 상기 이외의 방식으로 할 경우는 특기에 따른다. 계기류 및 안전장치의 설치위치는 안전규칙에 따른다.
(4) 부속품
표 2.10-1 원통 다관형 열교환기 부속품

명칭

적요

수량

압력계 또는 수주계(콕부착)

물측

3개 (4개)

온도계(부르동관 팽창식 원형지시계)

물 출입구

2개 (4개)

안전밸브

증기측

1개

공통베드

1식

기초볼트

1식

주 1) ( )내의 수량은 물 대 물 열교환기 기준
2.10.3 판형 열교환기
개스킷식 판형 열교환기는 STS 304 또는 STS 316 등의 재료를 파형으로 프레스 성형한 전열판(판의 주위를 둘러싸고 있는 내열성 합성고무 개스킷을 포함한다.)을 여러 장을 조립한 전열판 조립체와 이를 압축하여 밀봉하고 지지하는 프레임 본체로 구성된다. 용접식 판형열교환기는 개스킷이 없는 구조로 전열판 조립체를 스테인리스 재질의 프레임과 일체화시켜 용접 또는 브레이징하여 제작한 것으로 제조회사의 규격에 따른다.
(2) 증기 대 물 열교환기에는 증기관, 응축수관, 온수공급관, 온수환수관 등의 접속구를 설치한다. 이외 사항은 특기에 따른다.
(3) 물 대 물 열교환기에는 고온수 측 및 저온수 측 공급 및 환수관의 접속구를 설치한다. 이외 사항은 특기에 따른다.
2.10.4 스파이럴형 열교환기
스파이럴 상태의 전열관에 몸판, 상하단 프레임, 뚜껑판을 설치하고 밀폐용 패킹을 이용해 볼트를 조인 구조로 한다. 전열관의 재료는 내식성 재질로 하며 그 외 재료의 사용은 특기에 따른다. 몸체의 플랜지, 뚜껑판은 연강제로 한다. 본 기에는 1차측 및 2차측의 급수관 및 환수관의 접속구 및 온도계를 설치할 수 있도록 삽입구를 설치한다.
(2) 증기 대 물 열교환기에는 증기관, 환수관, 온수공급관, 온수환수관 등의 접속구를 설치한다. 이외 사항은 특기에 따른다.
(3) 물 대 물 열교환기에는 고온수측 및 저온수측 공급 및 환수관의 접속구를 설치한다. 이외 사항은 특기에 따른다.
2.10.5 원통 판형(Shell & Plate) 열교환기
동체는 강판 또는 강관제로 2.11.1(3)의 기준에 따라 인정된 강재를 전기용접 가공한 것으로 하고 동체 내부에 설치되는 전열판 조립체는 STS 304 또는 STS 316 등의 재료를 파형으로 프레스 성형한 전열판을 여러 장 겹쳐 용접에 의해 조립 제작한 것으로 제조회사의 표준에 따른다. 이외 재료의 사용은 특기에 따른다.
2.11 탱크류
2.11.1 일반사항
(1) 본 항은 팽창탱크, 응축수탱크, 플래시탱크, 저유탱크, 오일서비스탱크, 증기 축열탱크, 잠열 축열탱크 및 헤더에 적용한다.
(2) 압력용기에 해당하는 탱크류는 에너지 이용 합리화법에 따르며 또 열사용기자재에 관한사항은 열사용기자재의 검사 및 검사면제에 관한 기준(산업통상자원부 고시 제2015-183호)에 따른다. 저유탱크는 소방 관련법 및 각 지방자치체의 조례가 정하는 것에 따른다.
(3) 사용강재는 KS D 3503에 따른다.
2.11.2 팽창탱크 및 팽창기수분리기
(1) 개방형 팽창탱크
① 스테인리스제 또는 강판제 용접가공으로 하고, 스테인리스 강판제 이외의 강판제 탱크내면은 KCS 31 20 10(3.3.4(1)) 에 의한 에폭시수지 라이닝 0.4 mm 이상으로 한다. 수온이 60 ℃를 초과할 때는 KCS 31 20 10(3.3.3) 에 의한 알루미늄 용사로 한다. 탱크에는 팽창관, 통기관, 급수관, 넘침관, 배수관 등의 접속구 및 액면 제어장치 등을 설치한다.
② 다음의 부속품을 갖추어야 한다.
표 2.11-1 개방형 팽창탱크 부속품

명칭

적요

수량

수면계

온도계(부르동관 팽창식원형지시계)

맨홀

강제베드

사다리

기초볼트

콕 및 보호쇠붙이 부착

특기에 따른다.

특기에 따른다.

1식

1식

1식

1식

1식

1식
(2) 밀폐형 팽창탱크
① 내부에 격막(다이아프램) 또는 블래더를 갖춘 구조로서 가압용 가스는 불활성가스 또는 건조공기로 한다. 탱크에는 팽창관 접속구와 팽창탱크의 형식에 따라 필요한 부속품을 갖춘다.
표 2.11-2 밀폐형 팽창탱크 부속품

밀폐형 팽창

탱크의 형식

부속품명

적요

수량

격막식

및

블래더식

공기압 조정구

플러그 또는 고무마개

1구

봉입압력조절밸브

1개

기초볼트

1식

압축기 제어식

공기압축기

탱크본체 부착형 또는 별도 유닛 설치형으로 하며, 제조회사의 표준에 따른다.

1개

솔레노이드밸브

한 개는 공기배출용으로, 한 개는 기동시 공기압축기 토출배관의 언로더용

2개

공기압용 안전밸브

1개

압력감지기

제어 및 화면표시용

1개

제어반

시스템 설정압력, 현재유지압력, 압축기 가동여부, 솔레노이드 밸브의 개폐여부, 고장표시 등의 기능을 가질 것

1개

압력계(필요시)

콕부착

1조

기초볼트

1식
② 밀폐형 팽창탱크는 KS 표시 인증제품 또는 KAS 한국제품인증을 받은 단체표준인증 제품으로 하되 없는 경우에는 KS 표준 또는 단체표준을 참조하여 성능이 검증되는 우수제품을 사용하며 한국산업안전보건공단의 검사를 필한다.
③ 밀폐형 팽창탱크에서는 주기적인 탱크봉입압력의 점검을 위해서 팽창관에 차단밸브를 설치하고 팽창탱크내의 팽창수를 배수할 수 있도록 배수관 및 배수밸브를 설치한다. 정상 운전시에는 팽창관의 차단밸브를 반드시 열어 배수밸브는 잠근다. 팽창탱크와 차단밸브 사이에는 반드시 유니온 등을 설치하여 유지 보수 시 팽창탱크를 분리할 수 있어야 한다.
④ 밀폐형 팽창탱크는 배관에 별도로 릴리프용 안전밸브를 설치하며, 배관의 물채움이나 보충수 공급을 위한 급수배관을 연결하고 팽창수가 급수계통으로 역류하지 않도록 이중 첵 밸브 또는 역류방지기를 설치한다. 보충수 압력이 배관의 정수두보다 50 kPa 이상 높을 경우에는 역류방지 기능을 가진 감압밸브와 압력계(콕 부착)를 부착한다.
(3) 팽창기수분리기
① 배관압력센서, 팽창수 제어밸브, 펌프, 내부에 격막(다이어프램) 또는 블래더를 갖춘 팽창수 저장탱크, 제어반 등을 구비한다. 배관수의 팽창, 수축에 따른 압력변동을 일정범위 내로 제어하면서 배관 내의 공기를 분리, 배출하는 기능과 보충수 자동공급 기능을 가진 팽창탱크로서, 그 형식에 따라 다음 표 2.11-3과 같은 필요한 부속품을 갖추어야 한다.
② 팽창기수분리기의 팽창수 저장탱크는 대기압에서 운전되므로 압력용기에 해당하지 않는다.
③ 배관에는 별도로 릴리이프용 안전밸브를 설치한다.
표 2.11-3 팽창기수분리기 부속품

팽창기수분리기의 형식

부속품명

적요

수량

대기압식

펌프

팽창수 환수용

1대 또는 2대

(Stand-by 설치시)

첵 밸브

역류방지용

펌프당 1대

압력감지기

제어 및 화면표시용

1개

전동밸브 및 솔레노이드밸브

팽창수 및 보충수 제어용

2개

팽창수 교축밸브

팽창유량 조절용

1개

감압밸브(필요시)

팽창수 및 보충수 압력제어용

1개 이상

팽창수 저장탱크

블래더식

1개

에어벤트

탱크당 1개

레벨센서

탱크내의 수량을 표시하는 것으로 1/50이상의 해상도를 가진 것으로 할 것.

1개

제어반

탱크내 수량, 시스템 설정압력, 현재 유지압력, 펌프 가동여부, 팽창수 및 보충수 제어밸브의 개폐여부, 경보 및 고장표시 등의 기능을 가질 것

1개

자동드레인밸브

기초볼트

1개

1식

진공식

펌프

팽창수 환수용

1대 또는 2대

(Stand-by 설치시)

압력감지기

제어 및 화면표시용

1개

첵 밸브

역류방지용

펌프당 1대

전동 밸브 및 솔레노이드밸브

팽창수 및 보충수 제어용

2개

팽창수 교축밸브

1개

감압밸브(필요시)

보충수 압력제어용

1개

진공 탈기챔버

1기

스프레이 노즐

탈기용

1개

레벨스위치

펌프보호용

1개

팽창수 저장탱크

블래더식

1개

에어벤트

탱크당 1개

레벨센서

탱크 내의 수량을 표시하는 것으로 1/50 이상의 해상도를 가진 것으로 할 것

1개

제어반

탱크 내 수량, 시스템 설정압력, 현재유지압력, 펌프 가동여부, 팽창수 및 보충수 제어밸브의 개폐여부, 경보 및 고장표시 등의 기능을 가질 것

1개

자동 드레인밸브

기초볼트

1식
2.11.3 응축수 탱크
(1) 재질 및 구조
STS 304 스테인리스제 용접가공과 SS 40 강판제 용접가공으로 하고 내면은 KCS 31 20 10(3.3)에 따르는 방청 도장을 한다. 탱크에는, 보급수량, 보일러급수관, 배수관, 넘침관, 배기관, 환수관 등의 접속구 및 수면계, 온도계, 액면 제어장치의 접속구를 두고 필요에 따라서는 증기관 및 팽창관 등의 접속구와 온도조절장치의 접속구를 둔다.
표 2.11-4 응축수 탱크 부속품

명칭

적요

수량

수면계

온도계(부르동관 팽창식원형지시계)

맨홀

강제베드

사다리

기초볼트

콕 및 보호쇠붙이 부착

특기에 따른다.

특기에 따른다.

1식

1식

1식

1식

1식

1식
2.11.4 플래시 탱크
강관 또는 강판제 용접가공으로서 탱크에는 저압증기관, 저압환수관, 배수관, 고압환수관 등의 접속구 및 안전밸브, 압력계 등의 설치용 접속구를 둔다.
표 2.11-5 플래시 탱크 부속품

명칭

적요

수량

압력계(콕 부착)

안전밸브

강제베드

기초볼트

특기에 따른다.

1개

1식

1식

1식
2.11.5 저유탱크
강판제 용접가공으로서 탱크에는 주유관, 통기관 또는 송유관과 유면계 또는 검유계 및 원격 유량지시계 등의 접속구를 둔다.
① 지하탱크
표 2.11-6 지하 저유탱크 부속품

명칭

적요

수량

주유구

흡유 첵 밸브

계량구

누유점검관구

맨홀과 점검용 뚜껑

주유용 결합철물

통기관(인화 방지장치 부착)

보호통, 고정밴드, 그 외의 부속품

탱크 내 배관과 함께

탱크 내 배관과 함께

계량계

배관과 함께

1조

1조

1조

1식

1식

1개

1개

1식
② 실내탱크
표 2.11-7 실내 저유탱크 부속품

명칭

적요

수량

유면계

주유구

통기관(인화 방지장치 부착)

맨홀

사다리

기초볼트

강판제

1조

1조

1개

1식

1식

1식
2.11.6 오일 서비스탱크
강판제 용접가공으로서, 탱크에는 송유관, 배유관, 넘침관, 통기관, 증기관과 환수관 등의 접속구 및 유면제어장치, 유면계 등의 접속구를 둔다.
표 2.11-8 오일 서비스탱크 부속품

명칭

적요

수량

유면계

맨홀

강제베드

사다리

기초볼트

콕 및 보호쇠붙이 부착

1조

1개

1식

1식

1식
2.11.7 스팀 축열탱크
강판제 용접가공으로서 원통형, 입형 또는 횡형이고, 증기입구관, 증기출구관, 급수관, 배수관 등의 접속구 및 수면계, 압력계 등의 접속구를 둔다.
표 2.11-9 스팀 축열탱크 부속품

명칭

적요

수량

토출밸브

안전밸브

압력계(콕 부착)

수면계

넘침관

맨홀

점검베드

사다리

증기분배관

증기분사노즐

강제베드

기초볼트

콕 및 보호쇠붙이 부착

내부설비

내부설비

1식

1식

1개

1개

1식

1식

1식

1식

1식

1식

1식

1식
2.11.8 헤더
강관제 또는 강판제 용접가공으로 하고, 냉온수 헤더에 대해서는 관의 재료에 상응하는 용융 아연도금방식의 방청처리를 한다. 밸브중심선은 동일 평면상에 놓고 헤더의 축심과 같은 방향에 설치되는 인접 밸브핸들과의 외주간극은 100mm 이상으로 한다. 헤더에는 필요에 따라 환수관과 배수관 등의 접속구를 둔다.
표 2.11-10 헤더 부속품

명칭

적요

수량

압력계

강제 베드

기초볼트

1개

1식

1식
2.12 수축열 시스템
2.12.1 일반사항
(1) 건물의 냉난방을 공급할 목적으로 냉동기 및 보일러 또는 열펌프 등 열원기기와 축열조를 갖추고 축열 매체로는 물을 사용하는 시스템에 적용한다. 기기의 구성은 특기에 따른다.
(2) 열교환기를 사용하여 축열조 배관회로와 공조배관 회로를 분리하거나, 또는 축열조 배관회로와 공조배관 회로를 직접 연결하는 경우도 있으며, 열반송 매체로는 물을 사용한다.
(3) 고압가스 안전관리법의 적용을 받는 것은 동법 및 고압가스 안전관리법 시행규칙에 나열된 관계 기준에 정하는 바에 따른다.
(4) 보일러는 열사용기자재의 검사 및 검사면제에 관한 기준에 따른다.
2.12.2 건축구조물을 이용한 개방형 콘크리트제 축열조
(1) 축열조를 건물의 최하부 기초 슬라브 내에 설치하는 경우에는 지하수위를 확인하여 지하수위가 축열조보다 높을 경우에는 지하수 침입방지를 위한 적절한 대책을 실시한다.
(2) 축열조 상부바닥은 방수를 확실히 하고, 외부로부터 물이 스며들지 않도록 한다.
(3) 온수축열을 겸하는 축열조는 내열성을 가지는 재료로 시공한다.
(4) 축열조의 최소 단열두께는 KCS 31 20 05(2.3.3(2)) 의 기준에 따른다.
(5) 축열조는 내부단열을 원칙으로 하며, 수압에 충분히 견딜 수 있는 강도의 단열재를 사용한다.
(6) 축열조는 단열시공 이후에 방수작업을 하고, 72시간 이상 담수시험을 실시하여 누수가 없어야 한다.
(7) 축열조를 통과하거나, 축열조 내에 설치되는 모든 배관은 반드시 콘크리트와 절연하여 지지한다.
(8) 온도성층화를 위하여 축열조 수온보다 높은 온도의 물은 상부로 공급되고 축열조 수온보다 낮은 물은 하부로 공급되어야 한다. 이를 위해서 필요한 경우에는 배관회로의 방향을 바꿀 수 있는 자동밸브와 제어장치를 갖추어야 한다.
(9) 축열조의 용량은 이용효율을 고려한 용량으로 설치한다.
(10) 펌프는 캐비테이션이 생기지 않도록 축열조로부터 물을 인출하는 펌프의 흡입측에는 자동제어밸브를 설치하지 않는다. 또한 너무 정밀한 스트레이너도 설치하지 않도록 한다.
(11) 축열조의 수위보다 배관의 최고높이가 10 m 이상 높을 때에는 펌프가 정지 시 배관의 물이 축열조로 유입되지 않도록 낙수 방지용 자동 차단밸브를 설치한다.
(12) 축열조는 유지보수를 고려하여 적절한 용량으로 구획하고 각 수조마다 점검 및 청소를 위한 직경 600 mm 이상으로서 단열성능을 갖춘 맨홀, 내식성 재료로 하고, 수심이 깊은 경우에는 등받이를 부착한 사다리, 배수피트 등을 설치하고 배수관, 넘침관, 통기관, 보급수관 등을 갖추어야 한다.
2.12.3 독립구조로 설치되는 개방형 축열조
(1) 탱크 본체의 재료는 플라스틱제 (FRP, PE 등) 또는 강판제로 하며, 내부 및 외부의 응력에 충분히 견고한 구조로 제작한다.
(2) 축열조의 제작, 시공에 있어서 앞의 2.12.2(3) 내지 (11)의 사항은 동일하게 적용한다.
(3) 외부에서 단열을 하는 경우에는 탱크본체와 바닥사이에 열이 전달되지 않도록 강도가 높은 단열재를 사용하여 열손실을 차단한다.
(4) 축열조는 유지보수를 고려하여 적절한 용량으로 구획하고, 각 수조마다 점검을 위한 직경 600 mm이상으로서 단열성능을 갖춘 맨홀을 갖추어야 한다.
(5) 축열조가 공장제작품인 경우, 현장설치 후의 담수 확인시험은 2시간 이상으로 한다.
2.12.4 압력용기 구조의 밀폐형 강판제 축열조
(1) 축열조의 설계·제작기준은 KS B 6321 압력용기의 구조에 따른다.
(2) 용접부의 부식방지를 위해 탱크내부 전체를 방청라이닝 시공한다.
(3) 축열조를 공장에서 제작한 후 분할하여 반입하며, 현장에서 용접하여 최종 조립하는 경우에는 라이닝 시공은 현장에서 모든 용접작업이 끝난 후에 한다. 또 현장 조립 후에는 반드시 설계압력의 1.5배 이상의 압력으로 30분 이상 수압시험을 실시한다.
(4) 축열조의 제작, 시공에 있어서 앞의 2.12.2(3) ~ (11)과 2.12.3(3) ~ (5)의 사항은 동일하게 적용한다.
2.13 빙축열 시스템
2.13.1 일반사항