TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
이 기준은 일반 건축물, 도시철도 및 각종 시설물의 공기조화 및 환기용 덕트공사에 적용한다.
● KS T 1028 점착 테이프 및 점착시트 시험방법
● KS B 1012 6각 너트 및 6각 낮은너트
● KS B 1101 냉간 성형 리벳
● KS D 3051 열간 압연 봉강 및 코일의 모양, 치수 및 무게와 그 허용차
● KS D 3052 열간 압연 평강의 모양, 치수 및 무게와 그 허용차
● KS D 3500 열간 압연 강판 및 강대의 모양, 치수, 무게 및 그 허용차
● KS D 3501 열간 압연 연강판 및 강대
● KS D 3770 용융 55% 알루미늄 아연합금도금 강판 및 강대
● KS D 6705 알루미늄 및 알루미늄합금박
● KS D 6759 알루미늄 및 알루미늄합금압출 형재
● KS F 2815 배연 설비의 검사 표준
● KS M 3343 폴리염화비닐(염화비닐수지) 금속 적층판
● KS M 3402 수도용 경질폴리염화비닐이음관
● KS M ISO 11833-1 (플라스틱- 무가소화 폴리염화비닐(PVC-U)시트- 종류, 치수 및 특성- 제1부: 두께 1mm 이상)
● KS M 3700 초산비닐 수지 에멀션 목재접착제
1.2.2 단체표준
● SPS-KARSE B 0008-0170 공기취입·취출구의 성능 시험방법
● SPS-KARSE B 0009-0171 공기조화용 댐퍼
● SPS-KARSE B 0010-0172 공기조화용 댐퍼 성능 시험방법
● SPS-KARSE B 0013-0175 공기조화용 덕트 및 부품
● SPS-KARSE B 0016-0178 공기조화용 덕트누기 시험방법
● SPS-KARSE B 0017-0179 공기조화용 덕트소음기 성능 시험방법
● SPS-KARSE B 0037-0199 레인지 후드
● SPS-KARSE B 0044-1255 정풍량 욕실환기팬
● SPS-KARSE B 0054-2079 정정압 환기장치
● SPS-KARSE B 0055-6334 역류방지 전동댐퍼
● SPS-KARSE B 0056-6196 공기조화용 보온재 일체형 덕트패널
1.2.3 학회표준
SAREK 표준 203-2014 공조장비의 기밀시험 방법
2.1 고려사항
공기조화 및 환기용 덕트는 오염물질을 발생시키지 않고 흡습하지 않는 재료를 사용한다.
2.2 덕트용 재료
2.2.1 아연도금강판
KS D 3506으로 한다.
2.2.2 스테인리스 강판
KS D 3705 또는 KS D 3698으로 한다.
2.2.3 염화비닐강판
KS M 3343 의 C종 1호로 한다.
2.2.4 알루미늄 아연합금도금강판
KS D 3770로 한다.
2.2.5 경질폴리염화 비닐시트
KS M ISO 11833-1로 한다.
2.2.6 유리섬유 덕트
덕트용 유리섬유는 두께 25mm, 밀도 60kg/m³ 이상의 평탄하고 견고한 적층판(장방형 덕트 및 10각형 덕트용) 또는 원통형(원형 덕트용)의 것으로 외면에 유리섬유로 보강시킨 알루미늄박으로 피복한 것으로 한다.
2.2.7 보온재 일체형 덕트
SPS-KARSE B 0056-6196에 따른다.
2.3 접합재료 및 지지재료
2.3.1 강재
KS D 3503으로 하며, 그 형상, 치수, 중량 및 허용차는 KS D 3051, KS D 3052 및 KS D 3500에 기재되어 있는 것으로 한다.
2.3.2 리벳
아연도금강판제 덕트의 경우 KS B 1101에 아연도금한 강리벳을 표준으로 한다. 덕트 재료가 스테인리스, 염화비닐강판의 경우는 스테인리스제 리벳 또는 동리벳으로 한다.
2.3.3 볼트 및 너트
KS B 1002 및 KS B 1012의 표준 이상의 것을 사용하며, 강볼트 및 너트는 아연도금을 한 것으로 한다.
2.3.4 플랜지용 개스킷
플랜지용 개스킷은 공기 중에 비산되어 인체에 피해를 주지 않는 재료로 기밀성, 접착성 등을 고려하여 자기소화성이 있는 가교 발포 폴리에틸렌계통, 고밀도 스펀지 계통 및 고무 계통의 난연 처리된 패킹으로 두께 3 mm 이상으로 한다.
2.3.5 밀봉(Seal)재
합성고무 및 기타의 재료로 하고, 덕트와 잘 접착하는 내구성이 있는 비초산계로 한다.
2.3.6 땜납
KS D 6704에 따른 50Sn(주석)을 원칙으로 한다.
2.4 덕트용 부속품
2.4.1 외기 흡입 및 배기 루버
두께 0.6mm 이상의 KS D 3506, KS D 3512 또는 KS D 6701, KS D 6759, KS D 3698, KS D 3705로 한다. 루버의 유효면적은 설계 규격에 따르며 빗물의 침입을 방지하는 구조로 한다. 방충망 및 방화댐퍼 등은 공사시방서에 따라 설치한다.
2.4.2 챔버
(1) 공조기 흡입과 토출 측에 설치되는 챔버는 아연도강판으로 견고히 제작 설치한다.
(2) 내부에 20 mm 이상 흡음재를 접착하여 흡음재료가 풍속에 의하여 비산되지 않도록 유리면포 둥으로 도포하고 다공판을 설치한다.
2.4.3 토출구, 흡입구
소음발생이 적고, 토출기능 및 흡입기능이 확실하고 토출구 및 흡입구 뒷면의 댐퍼 및 셔터는 두께 0.5mm 이상의 KS D 3512 또는 두께 1.0mm 이상의 KS D 6701 혹은 KS D 6759로 한다. 또한 풍속에 의한 떨림 및 소음발생이 적고 쉽게 풍량을 조절할 수 있는 구조로 하며 각종 형태에 대한 규격은 다음과 같다.
(1) 아네모디퓨저는 KS D 6701, KS D 6759또는 KS D 3512로 제작하며, 댐퍼 및 정류기를 부착하여 유인 성능을 갖는 것으로 한다. 외부 콘의 판두께는 목의 직경이 250 mm 미만의 것은 강제는 0.6mm, 알루미늄제는 0.8mm 이상으로 하고 250mm 이상의 것은 강제는 0.8mm, 알루미늄제는 1.0mm 이상으로 한다.
(2) 유니버설형의 본체 프레임 및 가동날개는 KS D 6701, KS D 6759또는 KS D 3512로 본체의 두께는 1.0mm 이상, 설치용 개스킷은 5mm 이 상의 스펀지 고무 또는 펠트로 한다. 날개는 조정이 쉬운 구조로 하며, 토출구에 사용하는 셔터는 양쪽개방으로 한다.
(3) 슬릿형의 본체 프레임 및 슬릿은 KS D 6701, KS D 6759 또는 KS D 3512에 따르고 본체 프레임의 두께는 1.2mm 이상, 설치용 개스킷은 5 mm 이상의 스펀지 고무 또는 펠트제 개스킷으로 한다.
(4) 펀칭메탈형의 유효면적은 단면적의 40% 이상이 되도록 하고, 전면판은 두께 0.8mm 이상의 강판 KS D 3512를 펀칭 가공한 것으로 한다.
(5) 경질 폴리염화비닐제 및 스테인리스제 토출구와 흡입구는 별도의 제작 규격에 따른다.
(6) 레지스터와 그릴의 안내 날개는 충격 등에 의한 처짐 현상이 없도록 견고히 고정되어야 한다.
2.4.4 풍량 조절댐퍼
댐퍼케이싱은 강판 또는 아연도금강판 재질로서 연결덕트보다 한 단계 이상 더 두꺼운 것으로 한다. 댐퍼의 안내 깃은 두께 1.2mm 이상의 KS D 3506로 제작하며, 확실한 기능으로 진동 및 소음이 없고, 개방 시 공기흐름에 대한 저항이 적은 것으로 한다. 장방형 덕트 댐퍼의 날개는 덕트의 높이 200mm마다 1매를 원칙으로 하며, 날개는 서로 15mm 정도 겹치게 한다. 댐퍼 축은 아연도금 봉강, 베어링은 황동제로 하여 케이싱에 부착한다. 원형 덕트의 댐퍼는 단익으로 한다. 댐퍼의 조작이 수동의 경우에는 개폐지시기가 부착되어야 한다.
(1) 수동식 댐퍼
날개폭이 30cm 이상인 경우에는 두개 이상의 날개를 사용한다.
(2) 중력식 댐퍼
병렬 날개형으로 정밀하게 밸런싱된 날개로 팬 기동 시에는 자동적으로 열리고 팬 정지 시 중력에 의해 닫히는 구조로 한다. 날개는 아연도금강판 재질로 날개 끝은 펠트 또는 고무띠로 마감하여 흔들림이 없도록 한다. 날개폭은 최대 25cm로 한다.
(3) 전동 댐퍼
맞댄 날개형으로 아연도금강판 또는 알루미늄 재질로 한다. 날개폭은 최대 25cm로 한다.
2.4.5 방화댐퍼
날개 및 틀재료는 1.6mm 이상의 KS D 3501 또는 이에 준하는 강판으로 하며, 열에 의한 변형으로 기능에 지장을 받지 않도록 날개의 외주와 케이싱 내면과의 틈은 일정하게 하고, 댐퍼 및 베어링은 2.4.4에 따른다.
(1) 온도감지식
온도를 감지하여 자동적으로 폐쇄하는 구조로서, 온도퓨즈를 사용하는 것은 점검과 교체가 쉬운 구조로 한다. 온도퓨즈는 공칭 72 ℃를 표준으로 한다. 단, 주방의 배기후드에 설치하는 경우에는 검지부의 작동온도에 30 ℃를 가산한 것으로 한다.
(2) 연기감지식
연기를 감지하여 자동적으로 폐쇄하는 구조로서 연기감지기로 부터 자동폐쇄장치에 이르는 각종 기능부품은 화재에 의한 열로 정상적인 기능에 지장을 받지 않고 유지관리가 쉬운 것으로 한다.
2.4.6 방화겸용 풍량 조절댐퍼
방화 및 풍량조절용 댐퍼로서 2.4.4 및 2.4.5에 적합한 구조의 것은 겸용하여 사용할 수 있다.
2.4.7 피스톤댐퍼
(1) 케이싱, 가동날개 및 피스톤 릴리서(releaser)로 구성되며, 피스톤 릴리서에 의해 자동적으로 폐쇄되는 구조로서 개방 시에 공기유동 저항이 적고 방화기능을 갖추어야 한다.
(2) 케이싱, 가동날개의 판두께, 댐퍼 축 및 베어링 재질 등은 2.4.5에 따른다.
(3) 피스톤 릴리서는 소화용 가스에 의해 유효하게 구동되는 구조로 재질은 황동제 또는 스테인리스제로 하며, 복귀조작은 특별한 경우에 한해 수동식으로 한다.
2.4.8 정풍량 조정장치 및 가변풍량 조정장치
내식성이 높은 재료로 제작하며 1차 측의 압력변동에 영향을 받지 않고 소정의 풍량으로 확실하게 조정할 수 있는 에너지절약형으로 취급이 용이한 구조로 한다.
2.4.9 플렉시블 덕트
방염성능을 인증 받은 것으로 하고 유연성과 내압강도를 갖고 있으며 냉난방에 사용하는 경우에는 열전도율이 낮아야 한다.
2.4.10 캔버스 이음
캔버스 이음에 사용되는 재료는 내열, 방염성능 및 유연성이 우수한 것으로 하며, 양단의 플랜지 간격은 150~200mm를 표준으로 한다. 방수가 요구되는 옥외용 캔버스 이음은 공사시방서에 따른다.
2.4.11 덕트 점검구 및 청소구
(1) 작업 및 검사를 필요로 하는 덕트 내의 모든 댐퍼류와 냉난방코일 등에 설치하며 크기는 400×450으로 한다.
(2) 덕트가 이 크기를 수용할 수 없는 경우에는 가능한 크게 만든다.
(3) 점검구가 600×600이상인 경우에는 양 측면에서 조작이 가능한 손잡이를 설치한다.
(4) 보온된 덕트의 점검구는 보온형으로 한다. 개폐가 쉽고 폐쇄 시에 공기누설이 적은 구조로 한다.
(5) 점검구는 덕트와 같은 판두께의 KS D 3506 또는 KS D 3512를 사용한다. 조화공기가 통과하는 곳은 단열재를 부착한다.
2.4.12 배연구
두께 1.6mm 이상의 KS D 3501 또는 이에 준하는 강판으로 하며, 배연 시에 발생되는 기류에 의해 폐쇄되지 않는 구조로써, 수동 개방장치 및 자동개방장치 등을 설치하여 최신 법령의 기준을 만족시켜야 한다.
2.4.13 소음기
(1) 지정된 감음성능을 가지며 기류에 대해 악영향을 주지 않고, 자기 발생음과 소음기 본체로부터 투과음이 적은 구조로 한다.
(2) 흡음을 위하여 소음기 내부에 사용되는 흡음재는 불연성 또는 난연성으로 흡습성이 적고 부패 또는 곰팡이가 발생하지 않으며 소재의 먼지가 기류 중으로 날리거나 떨어지지 않는 것으로 한다.
(3) 케이싱 또는 보강틀은 두께 0.5mm 이상의 KS D 3506로 하며 튼튼한 구조로 한다. 기기저항은 사용 풍속에서 80Pa 이하로 한다.
2.4.14 풍량 측정구 마개
알루미늄합금 또는 아연합금제로 한다. 단 일반 공조용인 경우에는 고무제품을 사용할 수 있다.
2.4.15 계기류
(1) 덕트용 온도계는 KS B 5302 및 KS B 5315에 준하는 것으로 철판 부착온도계 또는 L형 및 바이메탈식 온도계로 한다.
(2) 덕트용 온습도계는 철판에 부착된 온도계에 준하며, 케이스 내에 설치한 것으로 한다. 습구용의 보급수는 외부로부터 공급이 가능한 것으로 한다.
(3) 압력계는 에어필터·코일의 전후 차압 및 덕트 내압력을 측정하기 위한 것으로, U자관식 또는 다이어프램식으로 한다.
3.1 덕트의 구조
공기조화 및 환기용 덕트는 내부의 공기압력에 대해서 변형이 적고 또 공기의 저항 및 누설이 적으며 기류에 의한 발생하는 소음이 적은 구조로서 다음과 같은 조건을 만족하도록 한다.
3.1.1 덕트 만곡부의 구조
덕트 만곡부의 내측 반지름은 장방형 덕트의 경우는 반지름 방향 덕트 폭의 1/2 이상, 원형덕트는 지름의 1/2 이상으로 한다.
3.1.2 덕트 단면변형의 구조
덕트의 단면을 변형시킬 때에는 급격한 변형을 피하고 점진적인 확대 또는 축소형으로 하며 확대할 때는 경사 각도를 15도 이하, 축소할 때는 30도 이내로 한다.
3.1.3 다습한 곳의 덕트 구조
주방, 욕실 등 다습한 장소에 사용하는 배기덕트 등의 이음매는 외면에서 밀봉재로 밀봉을 한다.
3.1.4 덕트의 관통부 처리
덕트와 슬리브 사이의 간격은 2.5cm 이내로 한다. 덕트슬리브와 고정철판은 두께 0.9mm 강판재를 사용한다. 방화구획 이외의 벽면을 관통하는 덕트의 틈새는 불연재로 충진한다. 외벽을 관통하는 덕트는 외기나 물의 침입을 방지하기 위하여 콜타르, 아스팔트, 컴파운드, 납 또는 기타 수밀성 재료 등으로 코킹한다.
3.1.5 방화구획의 관통부 처리
방화구획의 관통부에는 방화댐퍼를 부착한다. 덕트와 슬리브사이에는 내화충전재로 충진한다. 방화구획부에 방화댐퍼 설치가 곤란하여 방화구획과 떨어진 경우에는 방화구획과 댐퍼 사이의 덕트는 1.6mm 이상의 강판제로 한다.
3.2 덕트의 제작 및 설치
3.2.1 아연도금 철판제 및 알루미늄 아연합금도금 강판제 덕트
덕트는 내부정압의 압력구분에 따라서 덕트 호칭을 저압덕트, 고압 1덕트 및 고압 2덕트로 한다.
(1) 덕트의 호칭과 압력범위
덕트압력 분류에 의한 덕트 호칭과 압력범위는 다음 표 3.2-1에 따른다.
표 3.2-1 덕트의 호칭과 압력범위

압력분류에

의한 덕트 호칭

압력 범위

유속 범위

(m/s)

상용압력(Pa)

제한압력(Pa)

저압 덕트

+500 이하

-500 이하

+1000 이하

-750 이하

15 이하

고압 1덕트

+500~+1000 이하

-500~-1000 이하

+1500 이하

-1500 이하

20 이하

고압 2덕트

+1000~+2500 이하

-1000~-2000 이하

+3000 이하

-2500 이하

20 이하

주 1) 상용압력: 정상운전 상태에서 덕트 내의 최대 정압

2) 제한압력: 덕트 내 댐퍼를 급격히 폐쇄하므로 인해 압력이 일시적으로 상승하는 경우의 제한압력을 말한다.
(2) 덕트의 판두께
① 장방형 덕트
장방형 덕트는 앵글플랜지 공법 및 코너볼트 공법으로 하고, 덕트의 판두께는 다음 표 3.2-2에 따른다. 이형변의 경우에는 그 최대치수로 한다.
표 3.2-2 장방형 덕트의 판두꼐

덕트 압력구분

저압덕트(mm)

고압 1, 2덕트(mm)

판 두께(mm)

덕트의

장변

450 이하

450 초과 750 이하

750 초과 1500 이하

1500 초과 2250 이하

2250 초과

-

-

450 이하

450 초과 1200 이하

1200 초과

0.5

0.6

0.8

1.0

1.2

주 1) 코너볼트 공법은 공판플랜지 공법(共板工法) 및 슬라이드 온 플랜지(slide on flange) 공법을 말한다.

2) 공판공법 덕트의 장변은 최대 2200mm까지로 한다. 단. 장변 2200 mm 초과하는 경우 보강 조치하여 사용한다.

3) 공판공법의 덕트로는 단면의 종횡비를 1：4 이하로 한다. 1：4의 비를 넘을 때에는 보강재로 보강한다.
② CB(Cross Beading)덕트
CB덕트는 아연도금 철판제에 격자무늬 형상을 한 장방형 덕트를 말하며, 덕트의 판두께는 다음 표 3.2-3에 따른다. 이형변의 경우에는 그 최대치수로 한다.
표 3.2-3 CB 덕트의 판두께

덕트 압력구분

저압덕트(mm)

고압 1, 2덕트(mm)

판 두께(mm)

덕트의

장변

450 이하

450 초과 750 이하

750 초과 1500 이하

1500 초과 2250 이하

2250 초과

-

-

450 이하

450 초과 1200 이하

1200 초과

0.5(0.45)

0.5

0.6

0.8

1.0

주 1) 판 두께(0.45)는 주문생산 만 가능

2) CB덕트 단면 종횡비를 1：4 이하로 한다. 1：4의 비를 넘을 때에는 보강재로 보강한다.
③ 스파이럴 덕트
직관은 아연도금철판 KS D 3506을 스파이럴 형태로 기계제작한 것으로 호칭치수는 안지름을 표시하며 그 판 두께는 다음 표 3.2-4에 따른다.
표 3.2-4 스파이럴 덕트의 판두꼐

덕트 압력구분

저압덕트(mm)

고압 1, 2덕트(mm)

판 두께(mm)

덕트의 지름

450 이하

450 초과 750 이하

750 초과 1000 이하

1000 초과

200 이하

200 초과 600 이하

600 초과 800 이하

800 초과 1000 이하

1000 초과

0.5

0.6

0.8

1.0

1.2

주 1) 판 두께(0.45)는 주문생산 만 가능

2) CB덕트 단면 종횡비를 1：4 이하로 한다. 1：4의 비를 넘을 때에는 보강재로 보강한다.
(3) 덕트의 이음매
덕트 모서리의 이음매는 1개소 이상으로 하며 피츠버그 또는 보턴 펀치 스냅 혹은 더블 코너이음으로 한다.
② 스파이럴 덕트
접음의 폭은 4.8mm 이상으로 하고, 그 피치는 다음 표 3.2-5에 따른다.
표 3.2-5 스파이럴 덕트의 이음 피치

덕트의 안지름 치수(mm)

이음 피치(mm)

100 이하

100 초과 1000 이하

100 이하

150 이하
(4) 덕트의 접속
① 앵글플랜지공법 덕트의 접속
앵글플랜지공법 덕트의 접속은 다음 표 3.2-6에 따른다.
표 3.2-6 앵글 플랜지 공법 덕트의 접속

덕트호칭

덕트의 장변

(mm)

접합용 플랜지

플랜지

간격

형강치수

(mm)

플랜지설치용

리벳

접합용 볼트

호칭

지름

(mm)

리벳

간격

(mm)

볼트의

호칭지름

(mm)

볼트의 간격(mm)

저압

덕트

(mm)

고압

1,2

덕트

(mm)

코너부

중앙부

저압덕트

고압

1덕트

고압

2덕트

750이하

25×25×3

4.5

65

M8

100

150(100)

3640

1820

750초과1500이하

30×30×3

4.5

65

M8

100

150(100)

2730

1820

1500초과2200이하

40×40×3

4.5

65

M8

100

150(100)

1820

1820

2200초과

40×40×5

4.5

65

M8

100

150(100)

1820

1820

주 1) 플랜지는 형강을 사용하고, 네모퉁이를 외면 용접하며, 플랜지 접촉면이 평편하게 되도록 조립하여 구멍뚫기 작업한다.

2) 플랜지의 접속에는 플랜지 폭과 같은 플랜지용 개스킷을 사용하며, 볼트로 기밀이 유지되도록 체결한다.

3) 덕트의 절곡부의 접는 길이는 5mm 이상으로 하고 네모퉁이는 밀봉한다.

4) 리벳 이외에 전기 점용접으로 해도 무방하며, 간격은 100mm 이내로 한다.

5) ( ) 내는 고압 1덕트 및 고압 2덕트의 경우를 표시한다.

6) 분기덕트의 접속은 그림 3.2-1과 같이 한다. 분기덕트의 변이 긴 경우에는 형강을 사용한다.
그림 3.2-1 분기덕트의 접속
② 공판 플랜지 공법(제살 접기 공법)
코너 피스와 코너 볼트, 공판으로 절곡 가공한 공판 플랜지, 플랜지 누름클립, 개스킷을 사용하여 표 3.2-7과 같이 접속하며 구성은 그림 3.2-2와 같다.
그림 3.2-2 공판 플랜지 공법
표 3.2-7 공판 플랜지 공법 덕트의 접속

덕트의 장변

[mm]

공판 플랜지 최소치수

[mm]

코너 최소치수

[mm]

플랜지

누름클립

최소치수

[mm]

플랜지

최대간격

[mm]

높이

폭

덕트판두께

판두께

볼트

최소

지름

저압

고압

1,2

저압

고압

1,2

저압

고압

1,2

저압

고압

1,2

450 이하

450 초과 750 이하

750 초과 1200 이하

1200 초과 1500 이하

1500 초과 2000 이하

30

30

30

30

30

10

10

10

10

10

0.5

0.6

0.8

0.8

1.0

0.8

1.0

1.0

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

M8

M8

M8

M8

M8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

3480

3480

2610

2610

1740

2610

1740

1740

1740

1740

주 1) 볼트 이외에 플랜지 누름클립으로 플랜지를 연결한다.

2) 클립의 폭은 150mm 이상으로 하고 클립은 덕트 모서리부터 150mm 이내,클립 간의 간격은 200mm 이내로 한다.

3) 공판 플랜지는 덕트의 끝을 접어서 성형한 것으로 덕트의 판 두께와 동일한 판 두께로 한다.

4) 분기 덕트의 접속은 그림 3.1과 같으며 분기덕트의 변이 긴 경우에는 형강을 사용한다.

5) 코너 피스의 볼트 지름은 플랜지의 가장자리 공간치수가 충분히 확보될 수 있는 지름 이하로 한다.
그림 3.2-3 슬라이드 온 플랜지 공법
표 3.2-8 슬라이드 온 플랜지 공법 덕트의 접속

덕트의 장변

[mm]

접속 플랜지 최소치수[mm]

플랜지

최대간격

[mm]

저압 덕트

고압 1덕트

고압 2덕트

높이

판두께

높이

판두께

높이

판두께

450 이하

450 초과 750 이하

750 초과 1500 이하

1500 초과 2200 이하

2200 초과

19

20

20

30

30

0.6

0.9

0.9

1.2

1.2

20

20

30

30

40

0.9

0.9

1.2

1.2

1.5

30

30

30

40

40

1.2

1.2

1.2

1.5

1.5

3680

3680

2760

1840

1840

주 1)플랜지는 2중으로 접어서 가공 성형한 강판으로 하고, 판 두께는 0.6mm 이상, 플랜지 높이는 19, 20, 30, 40mm로 한다.

2)코너피스의 판두께는 사용하는 플랜지 재료에 적합한 것을 사용한다.

3)플랜지의 부착은 전기 스폿 용접으로 하고 간격은 100mm 이내로 한다.

4)플랜지는 누름철물로 플랜지를 연결한다.
③ 슬라이드 온 플랜지 공법 덕트의 접속
가. 코너피스와 코너 볼트, 슬라이드형 플랜지, 플랜지 누름철물(래치, 클램프)과 개스킷을 사용하여 표 3.2-8과 같이 접속하며 구성은 그림 3.2-3과 같다.
나. 코너피스 판 두께와 볼트 지름
다. 플랜지 누름철물의 부착간격과 수량
표 3.2-9 코너피스 판 두꼐와 볼트 지름

덕트의 장변

[mm]

저압 덕트

고압 1덕트

고압 2덕트

판두께

[mm]

볼트의

최소지름

판두께

[mm]

볼트의

최소지름

판두께

[mm]

볼트의

최소지름

450 이하

450 초과 750 이하

750 초과 1500 이하

1500 초과 2200 이하

2200 초과

2.0

2.3

2.3

3.2

3.2

M8

M8

M8

M10

M10

2.3

2.3

3.2

3.2

3.2

M8

M8

M10

M10

M12

3.2

3.2

3.2

4.0

4.0

M10

M10

M10

M12

M12

주 1) 코너피스의 볼트지름은 플랜지의 가장자리 치수가 충분히 확보될 수 있는 지름 이하로 한다.
표 3.2-10 플랜지 누름철물의 부착 간격과 수량

덕트의 장변

(mm)

접속 플랜지 치수

저압 덕트

고압 1덕트

고압 2덕트

수량

최대간격

(mm)

수량

최대간격

(mm)

수량

최대간격

(mm)

450 이하

450 초과 1000 이하

1000 초과 1300 이하

1300 초과 1400 이하

1400 초과 2000 이하

2000 초과

0

0

1

1

1

2

-

-

1000

1000

1000

1000

0

1

1

1

2

3

-

700

700

700

700

800

0

1

1

2

2

3

-

650

650

670

670

700
④ 스파이럴 덕트의 접속
가. 커플링의 외면에 접착재를 발라 양끝을 덕트에 끼워 넣고 강제 테이핑나사로 접합하며, 그림 3.2-4와 같이 알루미늄 점착테이프로 감거나 또는 접합용 플랜지를 사용하여 접속한다. 고압덕트의 경우는 접속부에 밀봉을 한다.
그림 3.2-4 끼워넣기 이음 접합
나. 커플링은 아연도금철판 KS D 3506으로 한다.
다. 이음매의 호칭치수는 바깥지름 기준으로 하고, 공차는 다음 표 3.2-11와 같다.
표 3.2-11 이음매의 호칭치수와 공차

호칭 치수(mm)

공차(mm)

75 초과 600 이하

600 초과 1000 이하

-1.5 초과 -2.5 이하

-2.0 초과 -4.0 이하
라. 이음매의 판 두께는 다음 표와 같다.
표 3.2-12 이음매의 판 두께

호칭 치수(mm)

공차(mm)

300 이하

300 초과 700 이하

700 초과 1000 이하

1000 초과 1250 이하

0.6

0.8

1.0

1.2
마. 이음매의 끼움길이는 다음 표 3.2-13과 같다.
표 3.2-13 이음매의 끼움길이

호칭 치수(mm)

최소 길이(mm)

300 이하

300 초과 800 이하

800 초과 1250 이하

25 이상

50 이상

100 이상
⑤ 기타 덕트의 접속은 제조회사의 설치 기준에 따른다.
(5) 장방형 덕트의 밀봉
덕트의 밀봉은 내부정압의 압력과 사용하는 이음매에 따라 필요한 등급의 밀봉을 한다.
① 덕트의 밀봉등급과 밀봉이 필요한 장소는 다음 표 3.2-14와 같다.
표 3.2-14 덕트의 밀봉 등급

등급

밀봉의 필요장소

N 밀봉

A 밀봉

B 밀봉

C 밀봉

① 덕트 접합 플랜지부의 덕트 굽힘 네모퉁이부

② 코너 장착물과 플랜지부

① 종방향의 이음부

① 종방향 및 횡방향 이음부

① 덕트 이음부 전체

② 덕트 관통부(볼트, 리벳 등 모두 포함)

주 1) 밀봉이 필요한 장소의 밀봉요령은 그림 3.2-5와 같다.

2) 스파이럴 덕트의 록 이음은 밀봉조건으로부터 제외한다.
그림 3.2-5 밀봉방식
② 용도 및 덕트 압력 구분에 의한 이음과 밀봉등급의 조합은 다음 표 3.2-15와 같다.
표 3.2-15 덕트 용도 및 압력에 따른 이음과 밀봉 방식

용도

저압 덕트

고압 1덕트

고압 2덕트

일반용

①보턴펀치

이음은 N 밀봉

①보턴펀치 이음은 N+A

밀봉

②피츠버그 이음은 N 밀봉

①보턴펀치 이음은 N+A 밀봉

②피츠버그이음은 N 밀봉

③정압 1,000Pa를 넘는 공판

덕트에서 보턴펀치 이음은

N+A+B 밀봉 피츠버그 이음은 N+B 밀봉

배연용

적용 외

①보턴펀치 이음은 N 밀봉

일반용의 이음과 밀봉 등급의 조합과 같음

주 1) 고압 1덕트 및 고압 2덕트의 덕트분기 접속부는 밀봉을 한다. 밀봉요령은 그림 3.2-6에 따른다.

2) 챔버 및 케이싱의 모퉁이 부분 등 누설의 염려가 있는 장소는 밀봉을 한다.

3) 고압 2덕트에서 상용압력 ±1,500Pa를 초과하는 피츠버그 이음에 A밀봉을 하는 경우 및 앵글플랜지 공법덕트·슬라이드 온 플랜지 공법 덕트에 B밀봉을 하는 경우에는 공사시방에 따른다.

4) 클린룸 등 특수용도의 밀봉등급 및 C밀봉을 하는 경우에는 전문시방서에 따른다.
그림 3.2-6 고압덕트 접속부의 밀봉
(6) 덕트의 보강
① 저압덕트의 보강
가. 횡방향의 보강은 다음 표 3.2-16에 따른다.
표 3.2-16 저압덕트의 횡방향 보강

덕트의 장변

보강의 종류와 간격

형강보강재의 치수

(mm)

최대 간격(mm)

앵글공법

공판 플랜지공법, 슬라이드온 플랜지공법

750 이하

750 초과 1500 이하

1500 초과 2200 이하

2200 초과

25×25×3

30×30×3

40×40×3

40×40×5

1840

925

925

925

1840

925

925

925+타이로드

주 1) 앵글공법 및 공판 플랜지공법, 슬라이드온 플랜지공법의 플랜지 접합부는 그자체가 횡방향의 보강된 것으로 한다.
나. 종방향의 보강은 다음 표 3.2-17에 따른다.
표 3.2-17 저압덕트의 종방향 보강

덕트의 장변

형강의 치수(mm)

보강의 위치

비고

1500 초과 2200 이하

2200 초과

40×40×3

40×40×5

중앙에 1개소 이상

2개소 이상

외측 또는 내측에

부착한다.

주 1) 해당하는 덕트치수는 횡방향으로 보강을 하며, 아울러 종방향도 보강한다.

2) 형강의 부착은 호칭지름 4.5mm의 리벳 혹은 스폿 용접으로 하며, 그 피치는 100mm로 한다.

3) 장변이 450mm~1500 mm인 경우 다이어몬드 브레이크 또는 300mm 이하의 피치로 보강리브를 넣는다.

4) 종방향의 보강은 2개소 이상의 경우에는 균등하게 분할하여 부착한다.
② 고압 1덕트, 고압 2덕트의 보강
가. 횡방향의 보강은 다음 표 3.2-18에 따른다.
표 3.2-18 고압덕트의 횡방향 보강

덕트의 장변

(mm)

보강의 종류와 간격

형강보강재의 치수

(mm)

최대간격(mm)

앵 글 공 법

공판 플랜지공법, 슬라이드온 플랜지공법

450 이하

450 초과 750 이하

750 초과 1500 이하

1500 초과 2200 이하

2200 초과

25×25×3

25×25×3

30×30×3

40×40×3

40×40×5

925

925

925

925

925

925

925

925

925+타이로드

-

주 1) 앵글공법 및 공판 플랜지공법, 슬라이드온 플랜지공법의 플랜지 접합부는 그 자체가 횡방향의 보강된 것으로 한다.
나. 종방향의 보강은 다음 표 3.2-19에 따른다.
표 3.2-5 고압덕트의 종방향 보강

덕트의 장변

형강의 치수(mm)

보강의 위치

비고

1200 초과 2200 이하

2200 초과

40×40×3

40×40×5

중앙에 1개소 이상

2개소 이상

외측 또는 내측에 부착한다.

주 1) 해당하는 덕트치수는 횡방향의 보강을 하며, 아울러 종방향도 보강한다.

2) 형강의 설치는 호칭지름 4.5mm의 리벳 혹은 스폿 용접으로 하며, 피치는 100mm로 한다.

3) 장변이 450mm-1200mm인 경우 다이어몬드 브레이크 또는 300mm 이하의 피치로 보강리브를 넣는다.

4) 종방향의 보강은 2개소 이상의 경우에는 균등하게 분할하여 부착한다.
③ 타이로드에 의한 보강
형강과 타이로드를 함께 사용하는 경우는 다음의 각항에 따르며, 타이로드 만을 사용하는 경우에는 전문시방서에 따른다.
가. 덕트의 변의 길이가 저압덕트에는 1500mm를 초과하고, 고압 1, 고압 2덕트에 있어서는 1200mm를 초과할 경우에 형강과 타이로드를 함께 보강한다.
나. 타이로드의 갯수는 덕트의 변의 길이를 저압덕트에는 1100mm, 고압 1, 고압 2덕트에서는 900mm로 나눈 값의 절상한 수로부터 1을 뺀 갯수로 하며, 균등하게 나누어 부착한다.
다.형강과 타이로드를 병용하는 경우의 종방향의 형강 치수는 타이로드가 없는 경우의 40×40×5를 40×40×3로 한다.
라. 타이로드의 직경은 각 변이 1개인 경우에는 호칭지름 9mm로 하고, 한쪽 또는 양쪽의 변이 2개 이상인 경우에는 호칭지름 13mm로 한다.
마. 코너볼트공법에 있어서 타이로드의 설치는 접합부로부터 25mm 이내에 타이로드를 형강 등 중간 종방향 보강에 맞게 설치한다.
(7) 덕트의 행거 및지지
행거 및 입상덕트의 지지체에 방진재를 부착하는 경우에는 전문시방서에 따른다.
① 장방형 덕트의 행거 및 지지는 다음에 따른다.
표 3.2-20 장방향 덕트의 행거 및 지지

덕트의 장변

(mm)

행거

지지체

최대간격(mm)

형강치수

(mm)

봉강(직경)

(mm)

형강치수

(mm)

앵글공법,

슬라이드공법

공판공법

750 이하

750 초과 1500 이하

1500 초과 2200 이하

2200 초과

25×25×3

30×30×3

40×40×3

40×40×5

9

9

9

9

25×25×3

30×30×3

40×40×3

40×40×5

3680

3680

3680

3680

3000

3000

3000

-

주 1) 행거 및 지지물의 설치는 그림 3.2-7에 따른다.

2) 수평방향의 주덕트에는 흔들림 방지를 위하여 형강으로 지지를 12m 이하의 간격으로 설치한다. 또,관통장소 등 진동방지가 가능한 장소에는 진동방지가 된 것으로 한다.

3) 주기계실내에 설치하는 덕트(앵글공법, 슬라이드공법, 공판공법)의 장변이 450mm 이하인 경우의 덕트의 행거 간격은 2000mm 이내로 한다.

4) 주기계실내에 설치하는 앵글공법, 슬라이드공법의 덕트의 장변이 450mm를 넘는 경우의 행거 간격은 2500mm 이내로 한다.

5) 3)~4)의 경우에서도 덕트 윗변과 구조슬래브 아래 면과의 공간이 750 mm 미만의 경우에는 표의 값으로 하여도 된다.
그림 3.2-7 행거 및 지지물의 설치
② 스파이럴 덕트의 행거 및 지지는 다음 표 3.2-21에 따른다.
표 3.2-21 스파이럴 덕트 행거 및 지지

호칭치수(mm)

행거

지지체

최대간격

(mm)

평강치수(mm)

봉강(직경)(mm)

형강치수(mm)

1250 이하

25×3

9

25×25×3

3000

주 1)호칭치수 300mm 이하의 경우 행거는 두께 0.8mm 이상의 아연도금철판을 띠 모양으로 가공한 것을 사용해도 무방하다.

2) 수평방향의 덕트에 설치하는 형강 진동방지 지지는 (7) ①의 주 2)와 같게 한다.
3.2.2 스테인리스 강판제 덕트
(1) 덕트의 판 두께
내부정압이 ±500Pa 이내이고, 풍속이 15m/s 이하인 경우 덕트의 판 두께는 다음 표 3.2-22에 따른다. 이형관의 경우에는 그 최대치수로 한다.
표 3.2-22 스테인리스 장방형 덕트의 판 두께

덕트의 장변(mm)

판 두께(mm)

750 이하

750 초과 1500 이하

1500 초과 2200 이하

2200 초과

0.5

0.6

0.8

1.0
직관은 스테인리스 강판을 스파이럴형으로 기계적으로 말아서 만든 것으로 호칭치수는 안지름을 기준으로 한다. 내부정압이 ±500Pa 이내이고, 풍속이 15m/s 이하인 덕트의 판 두께는 다음 표 3.2-23에 따른다.
표 3.2-23 스테인리스 스파이럴 덕트의 판 두께

호칭 치수(mm)

판 두께(mm)

600 이하

600 초과 800 이하

800 초과 1000 이하

0.5

0.6

0.8
(2) 덕트의 이음매
덕트의 모서리 이음매는 1개소 이상으로 하고 피츠버그이음, 보턴펀치 스냅이음 더불코너이음 또는 용접으로 한다. 용접은 아크(TIG, MIG) 또는 저항(스폿) 용접으로 하고 용접 후에는 스패터, 스케일 등을 와이어 브러쉬 또는 그라인더 등으로 충분히 제거한다. 덕트 원판에서 용접이 어려운 경우 종방향의 이음매는 내부보강 이음 또는 용접한다.
3.2.1(3)②에 따른다.
(3) 덕트의 접속
① 장방형 덕트의 접속
덕트의 접속은 다음 표 3.2-24에 따른다.
표 3.2-24 스테인리스 장방형 덕트의 접속방법

덕트의 장변(mm)

접합 플랜지

플 랜 지

최대간격

(mm)

형강치수

(mm)

플랜지 부착용 리벳

접속용 볼트

호칭지름(mm)

피치

(mm)

호칭지름

(mm)

피치

(mm)

스테인리스

강

750 이하

750 초과 1500 이하

1500 초과 2200 이하

2200 초과

25×25×3

30×30×3

40×40×3

40×40×5

4.0

4.0

4.0

4.0

4.5

4.5

4.5

4.5

65

65

65

65

M8

M8

M8

M8

100

100

100

100

3640

2730

1820

1820

주 1) 플랜지이음매의 용접장소는 네 모퉁이로 하고, 플랜지 접합부의 용접부는 평편하게 다듬질하고 필요한 구멍을 가공한다.

2) 플랜지의 접합에는 플랜지 폭과 동일한 플랜지용 개스킷을 사용하며, 볼트로 기밀이 유지되도록 체결한다.

3) 누설의 염려가 있는 장소 또는 특기가 있는 경우는 이음에 밀봉을 한다.

4) 형강은 강제(볼트, 너트 모두)로 한다. 단, 다습한 용도에 사용하는 경우는 스테인리스강제(볼트, 너트 공통)로 한다.
② 스파이럴 덕트의 접속
가. 커플링의 외면에 접착재를 발라 양단을 덕트에 끼워 넣고, 스테인리스강제 테이핑나사로 접합하여 테이프로 감거나 또는 접합용 플랜지를 사용하여 접속한다.
나. 이음매는 스테인리스 강판 또는 스테인리스강대를 사용하여 이음 또는 용접한 것으로 한다. 이음의 호칭치수는 외경기준으로 하고, 공차는 3.2.1,(4),④에 준한다.
다. 이음매의 판 두께는 다음 표 3.2-25에 따른다.
표 3.2-25 스테인리스 스파이럴 덕트의 이음매 판 두께

호칭 치수(mm)

판 두께(mm)

600 이하

600 초과 800 이하

800 초과 1000 이하

0.8

0.8

1.0
라. 이음매의 끼움길이는 3.2.1(4)④에 따른다.
(4) 덕트의 보강
① 장방형 덕트의 이음매 사이의 횡방향 보강은 다음 표 3.2-26에 따른다.
표 3.2-26 스테인리스 장방형 덕트의 이음매 사이 횡방향 보강

덕트의 장변

(mm)

형강 보강 덕트

형강치수

(mm)

최대간격

(mm)

형강용 리벳

스테인리스강

호칭경(mm)

피치(mm)

750 이하

750 초과 1500 이하

1500 초과 2200 이하

2200 초과

25×25×3

30×30×3

40×40×3

40×40×5

2000

1000

1000

1000

4.0

4.0

4.0

4.0

100

100

100

100

주 1) 형강은 강제(볼트, 너트 공통)로 한다. 단, 다습한 용도에 사용하는 경우에는 스테인리스강제(볼트, 너트 공통)로 한다.
② 장방형 덕트의 이음매 사이 종방향의 보강은 다음 표 3.2-27에 따른다.
표 3.2-27 스테인리스 장방형 덕트의 이음매 사이 종방향 보강

덕트의 폭(mm)

형강의 치수

(mm)

부착 장소

형강용 리벳

스테인리스강

호칭경(mm)

피치

(mm)

1200 초과 2200 이하

2200 초과

40×40×3

40×40×5

중앙에 1개소

2개소

4.0

4.0

100

100

주 1) 형강은 강제(볼트, 너트 공통)로 한다. 단, 다습한 용도에 사용하는 경우에는 스테인리스강제(볼트, 너트 공통)로 한다.
③ 장변이 450mm를 넘는 보온하지 않은 덕트에는 다이어몬드 브레이크 또는 300mm 이하의 피치로 보강리브를 넣는다.
(5) 덕트의 행거 및지지
행거 및 입상 덕트의 지지체에 방진재를 부착하는 경우에는 전문시방서에 따른다.
① 장방형 덕트의 행거 및 지지는 다음 표 3.2-28에 따른다.
표 3.2-28 스테인리스 장방형 덕트의 행거 및 지지

덕트의 장변

(mm)

행거

지지체

형강치수

(mm)

봉강 지름

(mm)

최대간격

(mm)

형강치수

(mm)

최대간격

(mm)

750 이하

750 초과 1500 이하

1500 초과 2200 이하

2200 초과

25×25×3

30×30×3

40×40×3

40×40×5

9

9

9

9

3000

3000

3000

3000

25×25×3

30×30×3

40×40×3

40×40×5

4000

4000

4000

4000

주 1) 지지체는 강제로 한다. 스테인리스 강제로 하는 경우에는 공사시방서에 따른다.

2) 횡방향의 주덕트에 설치하는 형강 진동방지 지지는 3.2.1(7)①의 주 ③과 같이 한다.

3) 주기계실에 설치하는 덕트의 장변이 450mm 이하의 덕트에 행거간격은 2000mm 이내로 한다.

4) 주기계실에 설치하는 덕트의 장변이 450mm를 초과하는 경우의 행거간격은 2500mm 이내로 한다.

5) 3), 4)의 경우에도 덕트의 윗 변과 구조 슬래브 하면과의 공간이 750mm 미만의 경우에는 표의 값으로 할 수 있다.
② 스파이럴 덕트의 행거 및 지지는 다음 표 3.2-29에 따른다.
표 3.2-29 스테인리스 스파이럴 덕트의 행거 및 지지

호칭 치수

(mm)

행거

지지체

평강치수

(mm)

봉강(지름)

(mm)

최대간격

(mm)

평가치수

(mm)

최대간격

(mm)

1000 이하

25×3

9

3000

25×25×3

3000

주 1) 호칭 치수가 300mm 이하의 경우 행거는 3.2.1(7)②의 주 ①과 같이한다.

2) 물체는 강제로 한다. 스테인리스 강제로 하는 경우에는 공사시방서에 따른다.

3) 횡 방향의 주덕트에 설치하는 형강 진동방지 지지는 3.2.1(7)①의 주 ③과 같이 한다.
3.2.3 경질염화비닐판제 덕트
덕트의 내부정압은 ±3000Pa 이내로 하며, 풍속은 15m/s 이하로 한다. 또, 덕트 내외의 공기온도는 40 ℃ 이하로 한다.
덕트의 판 두께(mm)는 다음 표 3.2-30에 따르고 이형변의 경우에는 그 최대의 치수로 한다.
표 3.2-30 경질염화비닐판제 장방형 덕트의 판 두께

덕트의 장변

(mm)

정 압 [Pa]

1500 이하

1500 이상

2000 이하

2000 이상

3000 이하

500 이하

500 초과 1000 이하

1000 초과 1500 이하

1500 초과 2000 이하

2000 초과 3000 이하

3

4

5

5

6

3

5

5

5

6

4

5

5

5

6
② 원형 덕트
직관의 호칭치수는 내경을 기준으로 하며, 덕트의 판 두께(mm)는 다음 표 3.2-31에 따른다.
표 3.2-31 경질염화비닐판제 원형 덕트의 판 두께

호칭 치수

(mm)

정 압 [Pa]

1500 이하

1500 초과

2000 이하

2000 초과

3000 이하

300 이하

300 초과 500 이하

3

3

3

4

3

4
직관부는 4변 굽힘가공으로 하고, 굽힘부분을 피한 위치에서, 열풍용접에 의한 맞대기 또는 적합한 판접합으로 한다. 용접하는 판의 끝부분은 줄, 그라인더 등으로 각도 60~90도로 면가공을 한다.
① 장방형 덕트의 접속은 다음 표 3.2-32에 따른다.
표 3.2-32 경질염화비닐판제 장방형 덕트의 접속

덕트의 장변

(mm)

접합용 플랜지

경질염화비닐제

앵글(mm)

최대간격

(mm)

접합용 볼트

호칭지름(mm)

피치(mm)

500 이하

500 초과 1000 이하

1000 초과 1500 이하

1500 초과 2000 이하

2000 초과 3000 이하

50×50×6

60×60×7

60×60×7

60×60×7

60×60×7

4000

4000

3000

3000

2000

M8(M10)

M8(M12)

M8(M12)

M8

M8

100(75)

100(75)

100(75)

100

100

주 1) 접합용 볼트 및 너트는 스테인리스강으로 한다. 경질염화 비닐제를 사용하는 경우에는 공사시방서에 따른다.

2) 접합용 볼트( )에는 경질염화 비닐제 볼트를 표시한다.
② 원형덕트의 접속
KS M 3402)의 해설에 표시한 냉간공법에 의하거나 또는 열풍용접에 의해 판접합으로 하며, 필요에 따라 다음 표 3.2-33의 플랜지 접합으로 한다.
표 3.2-33 경질염화비닐판제 원형 덕트의 접속

호칭치수

(mm)

접합용 플랜지

접합용 볼트

경질염화비닐제 앵글(mm)

호칭지름(mm)

피치(mm)

400 이하

400 초과 500 이하

40×40×5

50×50×6

M8(M10)

M8(M10)

100(75)

100(75)

주 1) 접합용 볼트 및 너트는 스테인리스강으로 한다. 경질염화 비닐제를 사용하는 경우에는 공사시방서에 따른다.

2) 접합용 볼트( )에는 경질염화 비닐제 볼트를 표시한다.

3) 호칭치수 400 이하의 접합용 플랜지는 경질염화 비닐제 앵글대신 판 플랜지 40 w×7 t로 해도 된다.
보강은 다음 표와 같이 보강재의 제작 및 가공은 접합용 플랜지에 준하지만, 경질염화비닐제 앵글은 열풍용접으로 덕트에 설치하고 보강용 평강은 경질염화비닐제 앵글에 스테인리스 강제 볼트로 설치한다. 또, 볼트 및 너트는 경질염화비닐제를 사용하지 않는다.
① 장방형 덕트의 이음매 사이의 횡방향 보강은 다음 표 3.2-34를 따른다.
표 3.2-34 경질염화비닐판제 장방형 덕트의 이음매 사이 횡방향 보강

덕트의 장변(mm)

외 부 보 강

부착용 볼트

타이로드에 의한 내부보강

경질염화비닐제앵글(mm)

평강

(mm)

최대간격

(mm)

호칭경

(mm)

피치

(mm)

500 이하

500초과 1000 이하

1000초과 1500 이하

1500초과 2000 이하

2000초과 3000 이하

50×50×6

60×60×7

60×60×7

60×60×7

60×60×7

-

(50×4)

50×4

50×4

50×4

1000

(500)

-

(M8)

M8

M8

M8

-

(150)

150

150

150

-

-

1개소

1개소

2개소

주 1) ( )내는 1.5kPa를 초과, 3.0kPa 이하의 것

2) 평강은 강제로 한다. 스테인리스강제로 하는 경우에는 공사시방서에 따른다.

3) 외부보강 및 내부보강은 그림 3.2-8에 따른다.
그림 3.2-8 외부보강 및 타이로드에 의한 내부보강 예
② 장방형 덕트의 이음사이의 종방향 보강은 다음 표 3.2-35에 따른다.
표 3.2-35 경질염화비닐판제 장방형 덕트의 이음매 사이 종방향 보강

덕트의 폭

(mm)

외 부 보 강

설치장소

부착용 볼트

경질염화비닐제 앵글(mm)

평강

(mm)

호칭경

(mm)

피치

(mm)

2000 초과 3000 이하

60×60×7

50×4

중앙에 1개소

M8

150
(5) 덕트의 행거 및 지지
행거 및 입상덕트의 지지체에 방진을 부착하는 경우는 전문시방서에 따른다.
① 장방형의 행거 및 지지는 다음 표에 따른다.
표 3.2-36 경질염화비닐판제 장방형 덕트의 행거 및 지지

덕트의 장변(mm)

행거

지지체

형강치수

(mm)

봉강(지름)

(mm)

최대간격

(mm)

형강치수

(mm)

최대간격

(mm)

500 이하

500 초과 1000 이하

1000 초과 1500 이하

1500 초과 2000 이하

2000 초과 3000 이하

30×30×3

40×40×3

40×40×3

40×40×5

40×40×5

9

9

9

9

9

2500

2500

2000

2000

1500

30×30×3

40×40×3

40×40×3

40×40×5

40×40×5

2500

2500

2500

2000

2000

주 1) 재료는 강제로 한다. 스테인리스강제로 하는 경우에는 공사시방서에 따른다.

2) 횡방향의 주 덕트에 설치하는 형강 진동방지 지지는 3.2.1(7)①의 주 2)와 같이 한다.
② 원형덕트의 행거와 지지는 다음 표 3.2-37에 따른다.
표 3.2-37 경질염화비닐판제 원형 덕트의 행거 및 지지

호칭 치수

(mm)

행거

지지체

평강

(mm)

봉강

(mm)

최대간격

(mm)

형강치수

(mm)

최대간격

(mm)

300 이하

300 초과 500 이하

30×3

40×3

9×1개소

9×2개소

4000

4000

30×30×3

40×40×3

4000

4000

주 1) 재료는 강제로 한다. 스테인리스강제로 하는 경우에는 공사시방서에 따른다.

2) 호칭치수 300mm 이하의 경우에 매다는 물체는 3.2.1(7)②의 주 2)와 같이 한다.

3) 횡방향의 주 덕트에 설치하는 형강 진동방지 지지는 3.2.1(7)①의 주 2)와 같이 한다.
3.2.4 유리섬유 덕트
덕트의 내부정압은 ±500Pa 이내로 하고 풍속은 15m/s 이하로 한다. 또 덕트내 온도는 75 ℃ 이하로 하고, 덕트 주변온도는 -30~70 ℃의 범위로 한다. 단, 제연덕트, 주방 등의 불을 사용하는 곳의 배기덕트, 수직덕트 및 다습한 장소에는 사용하지 않는다.
(1) 유리섬유 덕트용 테이프
① KS D 6705에 준한 두께 0.05mm 이상의 알루미늄박의 한쪽면에 수지계 접착제를 도포한 것으로 한다. 유리섬유 덕트가 받는 정하중 및 내압에 충분히 견딜 수 있도록 KS T 1028에 따라 점착력은 폭이 25mm인 테이프를 떼는데 필요한 인장력이 14N 이상, 보유력은 10N의 하중으로 25×25mm의 접착면적부분의 정도가 1.5mm/24h 이하의 성능을 갖고 장방형 덕트용은 75mm 폭 이상, 원형 덕트는 50mm 폭 이상으로 재단하여 만든 테이프로 한다.
② 유리섬유로 보강시킨 KS D 6705에 준한 두께 0.02mm 이상의 알루미늄박 한쪽면에 접착제(열경화 수지접착제)를 칠한 것으로 하며, 장방형 덕트 및 10각형 덕트는 60mm 이상, 원형 덕트는 50mm 이상의 폭으로 테이프를 만든 것으로 한다.
모서리의 접합부는 알루미늄박을 35mm 이상 여유를 두어 장방형 덕트로 만들고 인접 보드면에 스테이플로서 간격 75mm 이하로 재차 임시 고정하며 알루미늄 테이프를 압착기구를 사용하여 압착한다. 스테이플은 폭 12mm, 길이 13~15mm의 것으로 한다.
덧대기, 맞대기 접속의 어떤 경우에도 꺾인 면에 KS M 3700에 규정된 접착제를 도포한 후에 접합부를 알루미늄 테이프로 밀봉하고 압착기구로 마찰 압착시킨다.
장방형 덕트의 보강방법은 경량채널에 의한 방법 또는 타이로드에 의한 방법 중 한가지로 하고, 각각의 보강재 부착간격은 다음 표에 따른다. 원형덕트의 경우는 보강이 필요하지 않다. 또, 3.2.4(1)②에 기재된 유리섬유로 보강시킨 알루미늄테이프를 사용하는 경우에는 임시고정 스테이플을 사용하지 않아도 되지만 테이프 부착용 다리미(290~320 ℃의 온도)을 이용하여 가열 밀봉한다.
① 경량 채널재에 의한 보강
경량 채널재는 KS D 3506를 성형한 것으로 한다.