TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
(1) 측정간격은 측정항목과 재하방법에 따라 표 2.5-3 및 표 2.5-4에 정한 바와 같이 측정한다.
표 2.5-3 측정간격(1방향 재하방법)

측정항목

하중증가 시 측정시간

하중감소 시 측정시간

하중

처녀 하중, 이력 내 하중

0분, 약 2분

0분

0 하중

0, 2, 4, 8, 약 14분

변위, 말뚝두부 경사각

처녀 하중, 이력 내 하중

0분, 약 2분

0분

0 하중

0, 2, 4, 8, 약 14분

그 외1)

처녀 하중, 이력 내 하중

0분

0분

0 하중

0, 8, 약 14분
표 2.5-4 측정간격(반복재하방법)

측정항목

하중증가 시 측정시간

하중감소 시 측정시간

하중

각 하중단계

0분, 약 2분

0분

변위, 말뚝두부 경사각

각 하중단계

0분, 약 2분

0분

그 외1)

각 하중단계

0분

0분

주 1) 말뚝의 변형률, 말뚝본체의 휨각, 토압, 반력말뚝의 변위, 주변지반 관측 등
2.5.12 시험완료의 판정
(1) 시험은 다음의 경우에 종료한다.
① 계획최대시험하중에 도달한 경우
② 계획최대변위에 도달한 경우
③ 소요기록이 얻어져 시험의 목적을 달성한 경우
2.5.13 재하 장치
(1) 재하 장치는 시험의 목적, 방법, 계획최대시험하중, 말뚝의 종류, 주위의 상황 등의 조건을 고려하여 안전하게 재하 가능하도록 한다.
(2) 재하장치는 가력장치 및 반력장치로 구성된다.
(3) 특별히 지정되어 있지 않은 경우, 횡방향하중 재하장치는 반력하중이 수평으로 재하될 수 있도록 설계되어야 한다.
(4) 재하장치는 외말뚝 및 무리말뚝의 수직 축 선상에 위치하여 편심하중이 발생하는 것을 최소화하여야 하며, 경사말뚝 구조나 경사말뚝을 포함하는 무리말뚝의 횡방향재하시험의 경우 재하하중을 말뚝의 길이방향 축의 교차점에 가하여야 한다.
2.5.14 가력장치
(1) 재하장치는 계획최대시험하중의 120% 이상의 가력능력을 가져야 하며, 예상되는 시험말뚝 등의 변형에 충분히 따를 수 있는 것으로 한다.
2.5.15 반력장치
(1) 반력장치는 계획최대시험하중에서 충분한 저항력을 가지면서 안전하여야 한다.
(2) 외말뚝 또는 무리말뚝에 하중을 재하 할 때, 하나 또는 그 이상의 유압실린더와 구조물을 이용하여 적절한 반력시스템을 구축하여야 한다.
(3) 인접한 기초말뚝을 반력장치로 하는 경우가 보편적이며, 드물게는 구조물기초 등이 이용된다.
2.5.16 계측장치
(1) 계측장치는 시험목적에 맞는 성능 및 정도를 가진 것으로 한다.
(2) 시험 중 작업과 교통에 의한 진동, 기상조건 등에 의하여 지장을 받지 않도록 하여야 한다.
2.5.17 하중 계측장치
(1) 로드셀 혹은 유압센서를 사용하고 압력계만에 의한 계측은 피하여야 한다.
2.5.18 변위 계측장치
(1) 변위 계측장치는 일반적으로 기준점, 기준보, 변위계로 구성한다.
(2) 기준점은 시험말뚝 및 반력말뚝의 변위 등에 의하여 영향을 받지 않는 범위에 설치하는 것으로 한다.
(3) 기준보는 기준점의 간격에 따라 충분한 강성을 가진 것으로 하고, 외부 기온의 변화 등의 영향을 최소화할 수 있는 지지방식을 선정한다.
(4) 변위계는 변위량을 정확하게 계측 가능하도록 정 방향으로 설치한다.
2.5.19 그 외 계측장치
(1) 말뚝본체의 휨변형률, 길이방향 변위(경사), 토압 등을 계측할 경우 시험목적에 따라 적절한 장치를 선정하고, 설치방법 등을 검토하여야 한다.
2.5.20 시험결과의 정리
(1) 말뚝두부에 대한 하중-변위곡선 및 하중-시간 곡선을 도시하고 하중과 말뚝경사각의 관계도 도시한다.
(2) 다사이클 재하시험에서는 하중-탄성회복 곡선, 하중-잔류변위 곡선도 작성한다.
2.5.21 결과의 이용
(1) 횡방향하중을 받는 말뚝의 거동을 재하시험으로부터 추정하는 경우 실제 구조물과 재하시험에서 말뚝 및 하중 조건과의 차이를 고려하여야 한다.
2.5.22 보고서
(1) 시험방법, 시험장치, 결과의 정리 외에 지반의 개요, 시험말뚝의 시공 상황, 시험공정 등을 알기 쉽게 정리하여야 한다.